Document ID: 02016R2281-20170109
Language: ITA

02016R2281 — IT — 09.01.2017 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
<table><col/><col/><tr><td><p><a>&#9658;B</a></p></td><td><p>REGOLAMENTO (UE) 2016/2281 DELLA COMMISSIONE</p><p>del 30 novembre 2016</p><p>che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori</p><p><a>(Testo rilevante ai fini del SEE)</a></p><p>(GU L 346 dell'20.12.2016, pag. 1)</p></td></tr></table>
Modificato da:
<table><col/><col/><col/><col/><col/><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>Gazzetta ufficiale</p></td></tr><tr><td><p>&#160;&#160;n.</p></td><td><p>pag.</p></td><td><p>data</p></td></tr><tr><td><p><a>&#9658;M1</a></p></td><td><p><a>REGOLAMENTO (UE) 2016/2282 DELLA COMMISSIONE&#160;del 30 novembre 2016</a></p></td><td><p>&#160;&#160;L&#160;346</p></td><td><p>51</p></td><td><p>20.12.2016</p></td></tr></table>
REGOLAMENTO (UE) 2016/2281 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2016
che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di:
a) prodotti di riscaldamento dell'aria aventi una capacità di riscaldamento nominale non superiore a 1 MW;
b) prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW;
c) ventilconvettori.
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
a) prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ( 1 );
b) prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori ( 2 );
c) prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti ( 3 );
d) prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo ( 4 );
e) i chiller per la climatizzazione d'ambiente con temperature dell'acqua raffreddata in uscita inferiori a + 2 °C e i chiller di processo ad alta temperatura con temperature dell'acqua raffreddata in uscita inferiori a + 2 °C o superiori a + 12 °C;
f) prodotti progettati per usare principalmente biomassa come combustibile;
g) prodotti che usano combustibili solidi;
h) prodotti che erogano calore o freddo in combinazione con energia elettrica («cogenerazione») per mezzo di un processo di combustione o di conversione del combustibile;
i) prodotti inclusi nelle installazioni disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ( 5 );
j) chiller di processo ad alta temperatura che funzionano esclusivamente mediante condensazione evaporativa;
k) prodotti su misura e non in serie, assemblati sul posto;
l) chiller di processo ad alta temperatura in cui la refrigerazione è ottenuta mediante un processo di assorbimento che utilizza il calore come fonte di energia; e
m) prodotti di riscaldamento dell'aria e/o di raffrescamento utilizzati principalmente nella produzione e nell'immagazzinamento di materiali deperibili a determinate temperature da parte di entità commerciali, istituzionali o industriali, nei quali la funzione di riscaldamento e/o di raffrescamento d'ambiente è secondaria e l'efficienza energetica della funzione di riscaldamento e/o di raffrescamento d'ambiente dipende dall'efficienza della funzione primaria.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2009/125/CE, si applicano le seguenti definizioni:
<table><col/><col/><tr><td><p>1.</p></td><td><p>&#171;prodotto di riscaldamento dell'aria&#187; :</p><p>un dispositivo che</p><div><p>a)<span>&#160;</span>incorpora o fornisce calore a un sistema di riscaldamento ad aria;</p></div><div><p>b)<span>&#160;</span>&#232; munito di uno o pi&#249; generatori di calore; e</p></div><div><p>c)<span>&#160;</span>pu&#242; includere un sistema di riscaldamento ad aria per erogare l'aria riscaldata direttamente nell'ambiente riscaldato mediante un dispositivo per lo spostamento dell'aria.</p></div><p>Un generatore di calore progettato per un prodotto di riscaldamento dell'aria e un alloggiamento per un prodotto di riscaldamento dell'aria progettato per essere munito di tale generatore di calore sono considerati congiuntamente un prodotto di riscaldamento dell'aria.</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>2.</p></td><td><p>&#171;sistema di riscaldamento ad aria&#187; : i componenti e/o le apparecchiature necessari per l'erogazione dell'aria riscaldata, mediante un dispositivo per lo spostamento dell'aria, attraverso condotti o direttamente nell'ambiente riscaldato, affinch&#233; il sistema raggiunga e mantenga la temperatura interna desiderata di un ambiente chiuso, quale un edificio o parti di esso, per il comfort termico delle persone;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>3.</p></td><td><p>&#171;generatore di calore&#187; :</p><p>la parte di un prodotto di riscaldamento dell'aria che genera calore utile avvalendosi di uno o pi&#249; fra i seguenti processi:</p><div><p>a)<span>&#160;</span>la combustione di combustibili liquidi o gassosi;</p></div><div><p>b)<span>&#160;</span>l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un sistema di riscaldamento a resistenza elettrica;</p></div><div><p>c)<span>&#160;</span>la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee e trasferimento di tale calore al sistema di riscaldamento ad aria per mezzo di un ciclo di compressione del vapore o di un ciclo di assorbimento;</p></div></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>4.</p></td><td><p>&#171;prodotto di raffrescamento&#187; :</p><p>un dispositivo che</p><div><p>a)<span>&#160;</span>incorpora o fornisce aria o acqua raffreddata a un sistema di raffrescamento ad aria o ad acqua; ed</p></div><div><p>b)<span>&#160;</span>&#232; munito di uno o pi&#249; generatori di freddo.</p></div><p>Un generatore di freddo progettato per un prodotto di raffrescamento e un alloggiamento per un prodotto di raffrescamento progettato per essere munito di tale generatore di freddo sono considerati congiuntamente un prodotto di raffrescamento;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>5.</p></td><td><p>&#171;sistema di raffrescamento ad aria&#187; : i componenti o le apparecchiature necessari per l'erogazione dell'aria raffreddata, mediante un dispositivo per lo spostamento dell'aria, attraverso condotti o direttamente nell'ambiente raffrescato, al fine di raggiungere e mantenere la temperatura interna desiderata di un ambiente chiuso, quale un edificio o parti di esso, per il comfort termico delle persone;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>6.</p></td><td><p>&#171;sistema di raffrescamento ad acqua&#187; : i componenti o le apparecchiature necessari per la distribuzione dell'acqua raffreddata e il trasferimento di calore da spazi interni all'acqua raffreddata, al fine di raggiungere e mantenere la temperatura interna desiderata di un ambiente chiuso, quale un edificio o parti di esso, per il comfort termico delle persone;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>7.</p></td><td><p>&#171;generatore di freddo&#187; : la parte di un prodotto di raffrescamento che genera una differenza di temperatura in grado di estrarre il calore dalla fonte di calore, l'ambiente interno da raffrescare, e di trasferire tale calore a un dissipatore, quale l'aria dell'ambiente esterno, l'acqua o il suolo, per mezzo di un ciclo a compressione del vapore o di un ciclo ad assorbimento;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>8.</p></td><td><p>&#171;chiller per la climatizzazione d'ambiente&#187; :</p><p>un prodotto di raffrescamento</p><div><p>a)<span>&#160;</span>il cui scambiatore di calore interno (evaporatore) estrae il calore da un sistema di raffrescamento ad acqua (fonte di calore), progettato per funzionare con acqua refrigerata avente una temperatura in uscita uguale o superiore a&#160;+&#160;2&#160;&#176;C;</p></div><div><p>b)<span>&#160;</span>munito di un generatore di freddo; e</p></div><div><p>c)<span>&#160;</span>il cui scambiatore di calore esterno (condensatore) rilascia tale calore nell'aria ambiente, nell'acqua o nel suolo;</p></div></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>9.</p></td><td><p>&#171;ventilconvettore&#187; : un dispositivo che produce una circolazione forzata dell'aria interna a fini di, separatamente o cumulativamente, riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione e filtraggio dell'aria interna, per il comfort termico delle persone ma che non comprende la fonte di calore o di freddo n&#233; uno scambiatore di calore esterno. Il dispositivo pu&#242; essere munito di un sistema minimo di condotti per convogliare l'ingresso e l'uscita dell'aria, compresa l'aria condizionata. Il prodotto pu&#242; essere progettato a incasso o disporre di un alloggiamento che ne consente l'installazione nell'ambiente da condizionare. Esso pu&#242; includere un generatore di calore a effetto joule destinato a essere usato unicamente come apparecchio di emergenza;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>10.</p></td><td><p>&#171;chiller di processo ad alta temperatura&#187; :</p><p>un prodotto</p><div><p>a)<span>&#160;</span>che integra almeno un compressore, azionato o destinato a essere azionato da un motore elettrico, e almeno un evaporatore;</p></div><div><p>b)<span>&#160;</span>in grado di raffreddare e mantenere costante la temperatura di un liquido, per garantire il raffreddamento di un apparecchio o un sistema di refrigerazione, il cui fine non &#232; garantire il raffrescamento di un ambiente per il comfort termico delle persone;</p></div><div><p>c)<span>&#160;</span>in grado di garantire la sua capacit&#224; nominale di refrigerazione a una temperatura di uscita di uno scambiatore di calore lato interno, di 7&#160;&#176;C alle condizioni nominali standard;</p></div><div><p>d)<span>&#160;</span>che pu&#242; eventualmente integrare il condensatore, il materiale per un circuito di raffrescamento o altre apparecchiature ausiliarie;</p></div></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>11.</p></td><td><p>&#171;capacit&#224; di refrigerazione nominale&#187; (P) : la capacit&#224; di refrigerazione, espressa in kW, raggiungibile dal chiller di processo ad alta temperatura durante il funzionamento a pieno carico e misurata a una temperatura dell'aria in ingresso di 35&#160;&#176;C per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad aria e a una temperatura dell'aria in ingresso di 30&#160;&#176;C per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad acqua;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>12.</p></td><td><p>&#171;chiller di processo ad alta temperatura raffreddato ad aria&#187; : un chiller di processo ad alta temperatura il cui vettore di trasferimento termico sul lato della condensazione &#232; l'aria;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>13.</p></td><td><p>&#171;chiller di processo ad alta temperatura raffreddato ad acqua&#187; : un chiller di processo ad alta temperatura il cui vettore di trasferimento termico sul lato della condensazione &#232; l'acqua o la salamoia;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>14.</p></td><td><p>&#171;combustibile da biomassa&#187; : combustibile prodotto a partire da biomassa;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>15.</p></td><td><p>&#171;biomassa&#187; : la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese sostanze animali e vegetali), silvicoltura e relative industrie, comprese la piscicoltura e l'acquacoltura, nonch&#233; la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>16.</p></td><td><p>&#171;combustibile solido&#187; : combustibile allo stato solido alle temperature interne normali;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>17.</p></td><td><p>&#171;capacit&#224; nominale di riscaldamento&#187; (<span>P<span>rated,h</span></span>) : la capacit&#224; di riscaldamento, espressa in kW, di una pompa di calore, di un generatore d'aria calda o di un ventilconvettore quando eroga riscaldamento d'ambiente alle &#171;condizioni nominali standard&#187;;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>18.</p></td><td><p>&#171;capacit&#224; nominale di raffrescamento&#187; (<span>P<span>rated,c</span></span>) : la capacit&#224; di raffrescamento, espressa in kW, di un chiller per la climatizzazione d'ambiente e/o di un condizionatore d'aria o di un ventilconvettore quando eroga raffrescamento d'ambiente alle &#171;condizioni nominali standard&#187;;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>19.</p></td><td><p>&#171;condizioni nominali standard&#187; : condizioni di funzionamento dei chiller per la climatizzazione d'ambiente, dei condizionatori d'aria e delle pompe di calore alle quali questi sono collaudati per determinarne la capacit&#224; nominale di riscaldamento, la capacit&#224; nominale di raffrescamento, il livello di potenza sonora e/o le emissioni di ossidi di azoto. Per i prodotti che fanno uso di motori a combustione interna, si tratta del numero di giri equivalente del motore (<span>Erpm<span>equivalent</span></span>);</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>20.</p></td><td><p>&#171;temperatura in uscita dell'acqua raffreddata&#187; : la temperatura dell'acqua in uscita dal chiller per la climatizzazione d'ambiente, espressa in gradi Celsius.</p></td></tr></table>
Ai fini degli allegati da II a V, ulteriori definizioni figurano nell'allegato I.
Articolo 3
Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario
1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei ventilconvettori e dei chiller ad alta temperatura sono stabilite nell'allegato II.
2. Ogni specifica di progettazione ecocompatibile si applica secondo il calendario in appresso.
a) Dal 1 o gennaio 2018:
i) i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II;
ii) i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 2, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II;
iii) i chiller di processo ad alta temperatura sono conformi alle specifiche di cui al punto 3, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II;
iv) i ventilconvettori sono conformi alle specifiche di cui al punto 5 dell'allegato II.
b) Dal 26 settembre 2018:
i) i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 4, lettera a), dell'allegato II;
c) Dal 1 o gennaio 2021:
i) i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato II;
ii) i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato II;
iii) i chiller di processo ad alta temperatura sono conformi alle specifiche di cui al punto 3, lettera b), dell'allegato II;
iv) i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 4, lettera b), dell'allegato II.
3. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai requisiti stabiliti nell'allegato III.
Articolo 4
Valutazione della conformità
Ai fini della procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, i fabbricanti hanno la facoltà di scegliere il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.
I fabbricanti trasmettono la documentazione tecnica contenente le informazioni di cui all'allegato II, punto 5, lettera c), del presente regolamento.
Articolo 5
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per accertare la conformità ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 6
Parametri di riferimento
I parametri indicativi di riferimento per classificare i prodotti di riscaldamento dell'aria, i prodotti di raffrescamento e i chiller di processo ad alta temperatura come i più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono definiti nell'allegato V dello stesso.
Articolo 7
Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico compiuto relativamente ai prodotti di riscaldamento dell'aria, ai prodotti di raffrescamento e ai chiller di processo ad alta temperatura. Entro il 1 o gennaio 2022 essa presenta i risultati del riesame al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile. Tale riesame comprende una valutazione dei seguenti aspetti:
a) l'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile riguardo alle emissioni dirette di gas a effetto serra causate dai refrigeranti;
b) l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei chiller di processo ad alta temperatura che funzionano mediante condensazione evaporativa e dei chiller di processo che funzionano mediante tecnologia ad assorbimento;
c) l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose in materia di efficienza energetica e di emissioni di ossidi di azoto dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura;
d) l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile in materia di emissioni sonore dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori;
e) l'opportunità di stabilire requisiti in materia di emissioni sulla base della capacità utile di riscaldamento o di raffrescamento anziché dell'energia assorbita;
f) l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei generatori d'aria calda combinati;
g) l'opportunità di stabilire specifiche per l'etichettatura energetica dei prodotti di riscaldamento dell'aria per uso domestico;
h) l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose dei generatori d'aria calda C 2 e C 4 ;
i) l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose dei condizionatori d'aria e delle pompe di calore da tetto e canalizzabili;
j) l'opportunità della certificazione indipendente; e
k) per tutti i prodotti, il valore delle tolleranze per la verifica, quale menzionato nelle procedure di verifica stabilite all'allegato IV.
Articolo 8
Deroga
1. Fino al 1 o gennaio 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti di riscaldamento dell'aria, di prodotti di raffrescamento e di chiller di processo ad alta temperatura conformi alle relative disposizioni nazionali in materia di efficienza energetica stagionale o di indice di prestazione energetica stagionale in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.
2. Fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti di riscaldamento dell'aria e di prodotti di raffrescamento conformi alle relative disposizioni nazionali in materia di emissioni di ossidi di azoto in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Definizioni applicabili agli allegati da II a V
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2009/125/CE, si applicano le seguenti definizioni:
Definizioni comuni
<table><col/><col/><tr><td><p>1)</p></td><td><p>&#171;coefficiente di conversione&#187; (<span>CC</span>) : un coefficiente che riflette la media stimata del 40 % dell'efficienza della generazione nell'UE, come stabilito all'allegato IV della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica&#160;(<a><span>6</span></a>); il valore del coefficiente di conversione &#232;<span>CC</span>&#160;= 2,5;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>2)</p></td><td><p>&#171;potere calorifico superiore&#187; (<span>GCV</span>) : il quantitativo totale di calore emesso da un'unit&#224; di combustibile a ossicombustione integrale una volta effettuato il ritorno alla temperatura ambiente dei prodotti della combustione; tale quantitativo comprende il calore di condensazione degli eventuali vapori contenuti nel combustibile e del vapore acqueo formato dalla combustione dell'eventuale idrogeno contenuto nel combustibile;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>3)</p></td><td><p>&#171;potenziale di riscaldamento globale&#187; (<span>GWP</span>) : il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell'anidride carbonica (CO<span>2</span>), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto a un chilogrammo di CO<span>2</span>. I valori<span>GWP</span> presi in considerazione sono quelli riportati negli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 517/2014. I valori<span>GWP</span> delle miscele di refrigeranti sono basati sul metodo presentato nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>4)</p></td><td><p>&#171;portata d'aria&#187; : la portata d'aria in m<span>3</span>/h misurata all'orifizio di uscita dell'aria delle unit&#224; interne e/o esterne, se pertinente, dei refrigeratori d'ambiente, dei condizionatori d'aria o delle pompe di calore nonch&#233; dei ventilconvettori, alle condizioni nominali standard per il raffreddamento o il riscaldamento, se il prodotto non possiede la funzione di raffreddamento;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>5)</p></td><td><p>&#171;livello di potenza sonora&#187; (<span>L<span>WA</span></span>) : il livello di potenza sonora ponderato A misurato all'interno e/o all'esterno, alle condizioni nominali standard, espresso in dB;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>6)</p></td><td><p>&#171;apparecchio di riscaldamento supplementare&#187; : un generatore di calore del prodotto di riscaldamento dell'aria che genera calore supplementare se il carico di riscaldamento &#232; superiore alla capacit&#224; di riscaldamento del generatore di calore preferenziale;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>7)</p></td><td><p>&#171;generatore di calore preferenziale&#187; : il generatore di calore del prodotto di riscaldamento dell'aria che maggiormente contribuisce al calore totale erogato durante la stagione di riscaldamento;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>8)</p></td><td><p>&#171;efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente&#187; (<span>&#951;<span>s,h</span></span>) : il rapporto, espresso in %, tra il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento corrispondente alla stagione di riscaldamento, soddisfatto da un prodotto di riscaldamento dell'aria, e il consumo energetico totale annuo a fini di riscaldamento, corretto per i contributi relativi al controllo della temperatura e al consumo di energia elettrica della o delle pompe d'acqua sotterranea, se del caso;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>9)</p></td><td><p>&#171;efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente&#187; (<span>&#951;<span>s,c</span></span>) : il rapporto, espresso in %, tra il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento corrispondente alla stagione di raffreddamento, soddisfatto da un prodotto di raffreddamento, e il consumo energetico totale annuo a fini di raffreddamento, corretto per i contributi relativi al controllo della temperatura e al consumo di energia elettrica della o delle pompe d'acqua sotterranea, se del caso;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>10)</p></td><td><p>&#171;dispositivo di controllo della temperatura&#187; : dispositivo di interfaccia con l'utilizzatore finale relativo ai valori e alla tempistica della temperatura interna desiderata, in grado di comunicare i dati pertinenti, quali la/e temperatura/e interna e/o esterna reale/i, a un'interfaccia del prodotto di riscaldamento dell'aria o di raffreddamento, come un'unit&#224; centrale di elaborazione, contribuendo in tal modo alla regolazione della o delle temperature interne;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>11)</p></td><td><p>&#171;intervallo&#187; (<span>bin<span>j</span></span>) : combinazione di una &#171;temperatura esterna (<span>T<span>j</span></span>)&#187; e di &#171;intervalli orari (<span>h<span>j</span></span>)&#187;: come stabilito all'allegato&#160;III, tabelle&#160;26, 27 e&#160;28;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>12)</p></td><td><p>&#171;intervalli orari&#187; (<span>h<span>j</span></span>) : le ore per stagione, espresse in ore/anno, alle quali si verifica la temperatura esterna per ogni intervallo, come stabilito all'allegato III, tabelle 26, 27 e 28;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>13)</p></td><td><p>&#171;temperatura interna&#187; (<span>T<span>in</span></span>) : la temperatura interna dell'aria a bulbo secco, espressa in gradi Celsius; l'umidit&#224; relativa pu&#242; essere indicata dalla corrispondente temperatura a bulbo umido;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>14)</p></td><td><p>&#171;temperatura esterna&#187; (<span>T<span>j</span></span>) : la temperatura esterna dell'aria a bulbo secco, espressa in gradi Celsius; l'umidit&#224; relativa pu&#242; essere indicata dalla corrispondente temperatura a bulbo umido;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>15)</p></td><td><p>&#171;controllo della capacit&#224;&#187; : la facolt&#224; di una pompa di calore, di un condizionatore d'aria, di un refrigeratore d'ambiente o di un chiller di processo ad alta temperatura di modificare la propria capacit&#224; di riscaldamento o di raffreddamento mediante la variazione del flusso volumetrico del o dei refrigeranti, da indicarsi come &#171;fisso&#187; se il flusso volumetrico non pu&#242; essere modificato, &#171;progressivo&#187; se tale flusso &#232; modificato o variato in serie di non oltre 2 fasi o &#171;variabile&#187; se il flusso volumetrico &#232; modificato o variato in serie di 3 o pi&#249; fasi;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>16)</p></td><td><p>&#171;coefficiente di degradazione&#187; [<span>(C<span>dh</span></span>) per il modo di riscaldamento e (<span>C<span>dc</span></span>) per il modo di raffreddamento o refrigerazione] : la misura della perdita di efficienza dovuta alla ciclicit&#224; del prodotto; se non &#232; determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito &#232; 0,25 per un condizionatore d'aria o una pompa di calore oppure 0,9 per un refrigeratore d'ambiente o un chiller di processo ad alta temperatura;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>17)</p></td><td><p>&#171;emissioni di ossidi di azoto&#187; : somma delle emissioni di monossido e di diossido di azoto rilasciate dai prodotti di riscaldamento dell'aria o dai prodotti di raffreddamento che usano combustibili gassosi o liquidi, espresse in diossido di azoto, determinate quando il prodotto funziona alla capacit&#224; di riscaldamento nominale, espresse in mg/kWh in termini di<span>GCV</span>.</p></td></tr></table>
Definizioni relative ai generatori di aria calda
<table><col/><col/><tr><td><p>18)</p></td><td><p>&#171;generatore di aria calda&#187; : un prodotto di riscaldamento dell'aria che trasferisce il calore da un generatore di calore direttamente verso l'aria e incorpora o distribuisce tale calore in un sistema di riscaldamento ad aria;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>19)</p></td><td><p>&#171;generatore di aria calda a combustibili gassosi/liquidi&#187; : un generatore di aria calda munito di un generatore di calore a combustione di combustibili gassosi o liquidi;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>20)</p></td><td><p>&#171;generatore elettrico di aria calda&#187; : un generatore di aria calda munito di un generatore di calore che utilizza l'effetto Joule nel riscaldamento tramite resistenza elettrica;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>21)</p></td><td><p>&#171;generatore di aria calda B<span>1</span>&#187; : un generatore di aria calda che utilizza combustibili gassosi o liquidi specificamente progettato per essere collegato a una fumisteria ad aspirazione naturale che evacua i residui della combustione verso l'esterno del locale in cui si trova l'apparecchio e che trae l'aria comburente direttamente dal locale; un generatore di questo tipo &#232; commercializzato unicamente come generatore di aria calda B<span>1</span>;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>22)</p></td><td><p>&#171;generatore di aria calda C<span>2</span>&#187; : un generatore di aria calda che utilizza combustibili gassosi o liquidi specificamente progettato per estrarre l'aria comburente da un sistema comune di condotte cui &#232; collegato pi&#249; di un apparecchio e che estrae i gas combusti verso tale sistema di condotte; un generatore di questo tipo &#232; commercializzato unicamente come generatore di aria calda C<span>2</span>;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>23)</p></td><td><p>&#171;generatore di aria calda C<span>4</span>&#187; : un generatore di aria calda che utilizza combustibili gassosi o liquidi specificamente progettato per estrarre l'aria comburente da un sistema comune di condotte cui &#232; collegato pi&#249; di un apparecchio che estrae i gas combusti verso un'altra condotta del sistema di evacuazione; un generatore di questo tipo &#232; commercializzato unicamente come generatore di aria calda C<span>4</span>;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>24)</p></td><td><p>&#171;capacit&#224; minima&#187; : la capacit&#224; minima di riscaldamento del generatore di aria calda (<span>P<span>min</span></span>), espressa in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>25)</p></td><td><p>&#171;efficienza utile alla capacit&#224; di riscaldamento nominale&#187; (<span>&#951;<span>nom</span></span>) : il rapporto fra la capacit&#224; di riscaldamento nominale e la potenza totale assorbita per realizzare tale capacit&#224; di riscaldamento, espresso in %, in cui la potenza totale assorbita &#232; basata sul GCV del combustibile se si usano combustibili gassosi/liquidi;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>26)</p></td><td><p>&#171;efficienza utile alla capacit&#224; minima&#187; (<span>&#951;<span>pl</span></span>) : il rapporto fra la capacit&#224; minima e la potenza totale assorbita per realizzare tale capacit&#224; di riscaldamento, espresso in %, in cui la potenza totale assorbita &#232; basata sul GCV del combustibile;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>27)</p></td><td><p>&#171;efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo&#187; (<span>&#951;<span>s,on</span></span>) : l'efficienza energetica termica stagionale moltiplicata per l'efficienza di emissione, espressa in %;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>28)</p></td><td><p>&#171;efficienza energetica termica stagionale&#187; (<span>&#951;<span>s,th</span></span>) : la media ponderata dell'efficienza utile alla capacit&#224; di riscaldamento nominale e l'efficienza utile alla capacit&#224; minima, tenuto conto delle perdite dell'involucro;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>29)</p></td><td><p>&#171;efficienza di emissione&#187;<span>(&#951;<span>s,flow</span></span>) : una correzione applicata al calcolo dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo che tiene conto dell'equivalente flusso d'aria dell'aria riscaldata e della capacit&#224; di riscaldamento;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>30)</p></td><td><p>&#171;fattore di perdita dell'involucro&#187; (<span>F<span>env</span></span>) : le perdite di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovute alla dispersione di calore del generatore di calore verso l'esterno dello spazio da riscaldare; espresso in %;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>31)</p></td><td><p>&#171;consumo ausiliario di energia elettrica&#187; : le perdite di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovute al consumo di energia elettrica alla capacit&#224; di riscaldamento nominale (<span>el<span>max</span></span>), alla capacit&#224; minima (<span>el<span>min</span></span>) e in modo &#171;stand-by&#187; (<span>el<span>sb</span></span>); espresso in %;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>32)</p></td><td><p>&#171;perdite della fiamma pilota&#187; : le perdite di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovute al consumo energetico del bruciatore di accensione, espresse in %;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>33)</p></td><td><p>&#171;consumo energetico della fiamma pilota permanente&#187; (<span>P<span>ign</span></span>) : il consumo energetico di un bruciatore destinato ad accendere il bruciatore principale e che pu&#242; essere spento solo con l'intervento dell'utilizzatore; espresso in W sulla base del<span>GCV</span> del combustibile;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>34)</p></td><td><p>&#171;perdite di gas combusti evacuati&#187; : le perdite di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente nei periodi in cui il generatore di calore preferenziale non &#232; attivo, espresse in %.</p></td></tr></table>
Definizioni relative alle pompe di calore, ai condizionatori d'aria e ai refrigeratori d'ambiente
<table><col/><col/><tr><td><p>35)</p></td><td><p>&#171;pompa di calore&#187; :</p><p>un prodotto di riscaldamento dell'aria:</p><div><p>a)<span>&#160;</span>il cui scambiatore di calore esterno (evaporatore) estrae il calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee;</p></div><div><p>b)<span>&#160;</span>munito di un generatore di calore che usa un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento;</p></div><div><p>c)<span>&#160;</span>il cui scambiatore di calore interno (condensatore) immette tale calore in un sistema di riscaldamento ad aria;</p></div><div><p>d)<span>&#160;</span>eventualmente munito di un apparecchio di riscaldamento supplementare;</p></div><div><p>e)<span>&#160;</span>in grado di funzionare a ciclo invertito; in tal caso funge da condizionatore d'aria;</p></div></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>36)</p></td><td><p>&#171;pompa di calore aria-aria&#187; : pompa di calore munita di un generatore di calore che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (evaporatore) consente il trasferimento di calore dall'aria ambiente;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>37)</p></td><td><p>&#171;pompa di calore acqua/salamoia-aria&#187; : pompa di calore munita di un generatore di calore che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (evaporatore) consente il trasferimento di calore dall'acqua o dalla salamoia;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>38)</p></td><td><p>&#171;pompa di calore a tetto&#187; : pompa di calore aria/aria azionata da un compressore elettrico, in cui l'evaporatore, il compressore e il condensatore sono integrati in un unico blocco;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>39)</p></td><td><p>&#171;pompa di calore a ciclo di assorbimento&#187; : pompa di calore munita di un generatore di calore che usa un ciclo di assorbimento basato sulla combustione esterna di combustibili e/o sulla fornitura di calore;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>40)</p></td><td><p>&#171;pompa di calore multisplit&#187; : pompa di calore che incorpora pi&#249; di un'unit&#224; interna, uno o pi&#249; circuiti di refrigerazione, uno o pi&#249; compressori e una o pi&#249; unit&#224; esterne, in cui le unit&#224; interne possono eventualmente essere controllate individualmente;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>41)</p></td><td><p>&#171;condizionatore d'aria&#187; :</p><p>prodotto per il raffreddamento che eroga raffreddamento d'ambiente e:</p><div><p>a)<span>&#160;</span>il cui scambiatore di calore interno (evaporatore) estrae il calore da un sistema di raffreddamento ad aria (fonte di calore),</p></div><div><p>b)<span>&#160;</span>&#232; munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento;</p></div><div><p>c)<span>&#160;</span>il cui scambiatore di calore esterno (condensatore) immette tale calore nell'aria ambiente, in acqua, nel suolo o nel/nei dissipatore/i e che pu&#242; eventualmente prevedere il trasferimento di calore basato sull'evaporazione di acqua aggiunta esternamente;</p></div><div><p>d)<span>&#160;</span>in grado di funzionare a ciclo invertito, nel qual caso funge da pompa di calore;</p></div></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>42)</p></td><td><p>&#171;condizionatore d'aria aria-aria&#187; : condizionatore d'aria munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (condensatore) consente il trasferimento di calore verso l'aria;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>43)</p></td><td><p>&#171;condizionatore d'aria acqua/salamoia-aria&#187; : condizionatore d'aria munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (condensatore) consente il trasferimento di calore verso acqua o salamoia;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>44)</p></td><td><p>&#171;condizionatore d'aria a tetto&#187; : condizionatore d'aria aria/aria azionato da un compressore elettrico, in cui l'evaporatore, il compressore e il condensatore sono integrati in un unico blocco;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>45)</p></td><td><p>&#171;condizionatore d'aria multisplit&#187; : condizionatore d'aria che incorpora pi&#249; di un'unit&#224; interna, uno o pi&#249; circuiti di refrigerazione, uno o pi&#249; compressori e una o pi&#249; unit&#224; esterne, in cui le unit&#224; interne possono eventualmente essere controllate individualmente;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>46)</p></td><td><p>&#171;condizionatore d'aria a ciclo di assorbimento&#187; : condizionatore d'aria munito di un generatore di freddo che usa un ciclo di assorbimento basato sulla combustione esterna di combustibili e/o sulla fornitura calore;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>47)</p></td><td><p>&#171;refrigeratore d'ambiente aria-acqua&#187; : refrigeratore munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (condensatore) consente il trasferimento del calore verso l'aria, compreso il trasferimento di calore basato sull'evaporazione nella stessa aria dell'acqua aggiunta esternamente, a condizione che il dispositivo sia in grado di funzionare senza l'uso di acqua aggiuntiva, usando solo aria.;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>48)</p></td><td><p>&#171;refrigeratore d'ambiente acqua/salamoia-acqua&#187; : refrigeratore munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (condensatore) consente il trasferimento del calore verso l'acqua o la salamoia, escluso il trasferimento di calore basato sull'evaporazione dell'acqua aggiunta esternamente;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>49)</p></td><td><p>&#171;refrigeratore d'ambiente a ciclo di assorbimento&#187; : refrigeratore d'ambiente munito di un generatore di freddo che usa un ciclo di assorbimento basato sulla combustione esterna di combustibili e/o sulla fornitura calore.</p></td></tr></table>
Definizioni relative al metodo di calcolo per i refrigeratori d'ambiente, i condizionatori d'aria e le pompe di calore
<table><col/><col/><tr><td><p>50)</p></td><td><p>&#171;condizioni di progettazione di riferimento&#187; : la combinazione della &#171;temperatura di progettazione di riferimento&#187;, della &#171;temperatura bivalente&#187; massima e della &#171;temperatura limite di esercizio&#187; massima stabilite all'allegato III, tabella 24;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>51)</p></td><td><p>&#171;temperatura di progettazione di riferimento&#187; : &#171;temperatura esterna&#187; per il raffreddamento (<span>T<span>design,c</span></span>) o il riscaldamento (<span>T<span>design,h</span></span>) di cui all'allegato III, tabella 24, alla quale il &#171;coefficiente di carico parziale&#187; &#232; uguale a 1 e che varia secondo la stagione di raffreddamento o di riscaldamento, espressa in gradi Celsius;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>52)</p></td><td><p>&#171;temperatura bivalente&#187; (<span>T<span>biv</span></span>) : la temperatura esterna (<span>T<span>j</span></span>) dichiarata dal fabbricante alla quale la capacit&#224; di riscaldamento dichiarata &#232; pari al carico parziale di riscaldamento e inferiore alla quale la capacit&#224; di riscaldamento dichiarata deve essere integrata dalla capacit&#224; elettrica di riscaldamento di sicurezza per conseguire il carico parziale di riscaldamento, espressa in gradi Celsius;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>53)</p></td><td><p>&#171;temperatura limite di esercizio&#187; (<span>T<span>ol</span></span>) : la temperatura esterna per il riscaldamento dichiarata dal fabbricante, al di sotto della quale la pompa di calore non possiede alcuna capacit&#224; di riscaldamento e la capacit&#224; di riscaldamento dichiarata &#232; uguale a 0, espressa in gradi Celsius;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>54)</p></td><td><p>&#171;coefficiente di carico parziale&#187; [<span>pl(T<span>j</span>)</span>] : il quoziente fra la &#171;temperatura esterna&#187; meno 16&#160;&#176;C e la &#171;temperatura di progettazione di riferimento&#187; meno 16&#160;&#176;C, per il raffreddamento o per il riscaldamento d'ambiente;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>55)</p></td><td><p>&#171;stagione&#187; : un insieme di condizioni ambiente, designato come stagione di riscaldamento o di raffreddamento, che per ogni intervallo descrive la combinazione di temperature esterne e di intervalli orari per tale stagione;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>56)</p></td><td><p>&#171;carico parziale di riscaldamento&#187; [<span>Ph</span>(<span>T<span>j</span></span>)] : il carico di riscaldamento a una specifica temperatura esterna, calcolato come il prodotto del carico teorico di riscaldamento e del coefficiente di carico parziale, espresso in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>57)</p></td><td><p>&#171;carico parziale di raffreddamento&#187; [<span>Pc</span>(<span>T<span>j</span></span>)] : il carico di raffreddamento a una specifica temperatura esterna, calcolato come il prodotto del carico teorico di raffreddamento e del coefficiente di carico parziale, espresso in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>58)</p></td><td><p>&#171;indice di efficienza energetica stagionale&#187; (<span>SEER</span>) : l'indice complessivo di efficienza energetica stagionale del condizionatore d'aria o del refrigeratore d'ambiente, rappresentativo della stagione di raffreddamento, calcolato come il quoziente tra il &#171;fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento&#187; e il &#171;consumo energetico annuo a fini di raffreddamento&#187;;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>59)</p></td><td><p>&#171;coefficiente di prestazione stagionale&#187; (<span>SCOP</span>) : il coefficiente complessivo di prestazione di una pompa di calore elettrica, rappresentativo della stagione di riscaldamento, calcolato come il quoziente tra il fabbisogno annuo di riscaldamento e il &#171;consumo energetico annuo a fini di riscaldamento&#187;;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>60)</p></td><td><p>&#171;fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento&#187; (<span>Q<span>C</span></span>) : il fabbisogno di raffreddamento di riferimento da usare come base per il calcolo di<span>SEER</span> e calcolato come il prodotto del carico teorico di raffreddamento (<span>P<span>design,c</span></span>) e dell'equivalente ore in modo attivo per il raffreddamento (<span>H<span>CE</span></span>), espresso in kWh;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>61)</p></td><td><p>&#171;fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento&#187; (<span>Q<span>H</span></span>) : il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento relativo a una stagione di riscaldamento designata, da usare come base per il calcolo di<span>SCOP</span> e calcolato come il prodotto del carico teorico di riscaldamento (P<span>design,h</span>) e dell'equivalente ore in modo attivo per il riscaldamento (<span>H<span>HE</span></span>), espresso in kWh;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>62)</p></td><td><p>&#171;consumo energetico annuo a fini di raffreddamento&#187; (<span>Q<span>CE</span></span>) : il consumo energetico necessario per soddisfare il &#171;fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento&#187;, calcolato come il quoziente tra il &#171;fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento&#187; e l'&#171;indice di efficienza energetica stagionale in modo attivo&#187; (<span>SEER<span>on</span></span>) e il consumo di energia elettrica dell'unit&#224; nella stagione di raffreddamento nei modi &#171;termostato spento&#187;, &#171;stand-by&#187;, &#171;spento&#187; e &#171;riscaldamento del carter&#187;, espresso in kWh;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>63)</p></td><td><p>&#171;consumo energetico annuo a fini di riscaldamento&#187; (<span>Q<span>HE</span></span>) : il consumo energetico necessario per soddisfare il &#171;fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento&#187; relativo a una stagione di riscaldamento designata, calcolato come il quoziente tra il &#171;fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento&#187; e il &#171;coefficiente di prestazione stagionale in modo attivo&#187; (<span>SCOP<span>on</span></span>) e il consumo di energia elettrica dell'unit&#224; nella stagione di riscaldamento nei modi &#171;termostato spento&#187;, &#171;stand-by&#187;, &#171;spento&#187; e &#171;riscaldamento del carter&#187;, espresso in kWh;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>64)</p></td><td><p>&#171;equivalente ore in modo attivo per il raffreddamento&#187;<span>(H<span>CE</span></span>) : il numero presunto di ore per anno durante le quali l'unit&#224; deve fornire il &#171;carico teorico di raffreddamento&#187; (<span>P<span>design,c</span></span>), al fine di soddisfare il &#171;fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento&#187;, espresso in ore;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>65)</p></td><td><p>&#171;equivalente ore in modo attivo per il riscaldamento&#187; (<span>H<span>HE</span></span>) : il numero presunto di ore per anno durante le quali un generatore di calore di una pompa di calore deve fornire il carico teorico di riscaldamento, al fine di soddisfare il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento, espresso in ore;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>66)</p></td><td><p>&#171;indice di efficienza energetica stagionale in modo attivo&#187; (<span>SEER<span>on</span></span>) : l'indice di efficienza energetica media dell'unit&#224; in modo attivo nella funzione di raffreddamento, derivato dal carico parziale e dall'indice di efficienza energetica specifico dell'intervallo [<span>EER<span>bin</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)], ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>67)</p></td><td><p>&#171;coefficiente stagionale di prestazione in modo attivo&#187; (<span>SCOP<span>on</span></span>) : il coefficiente medio di prestazione in modo attivo della pompa di calore, per la stagione di riscaldamento, derivato dal carico parziale, dalla capacit&#224; elettrica di riscaldamento di sicurezza (ove richiesto) e dai coefficienti di prestazione specifici dell'intervallo [<span>COP<span>bin</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)], ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>68)</p></td><td><p>&#171;coefficiente di prestazione specifico dell'intervallo&#187; [<span>COP<span>bin</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)] : il coefficiente di prestazione della pompa di calore specifico di ciascun intervallo<span>j</span> con temperatura esterna (<span>T<span>j</span></span>) in una stagione, derivato dal carico parziale, dalla capacit&#224; dichiarata e dal coefficiente di efficienza energetica dichiarato [<span>COP<span>d</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)] e calcolato per altri intervalli mediante interpolazione/estrapolazione, se del caso corretto per il coefficiente di degradazione applicabile;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>69)</p></td><td><p>&#171;indice di efficienza energetica specifico dell'intervallo&#187; [<span>EER<span>bin</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)] : l'indice di efficienza energetica specifico di ciascun intervallo<span>j</span> con temperatura esterna (<span>T<span>j</span></span>) in una stagione, derivato dal carico parziale, dalla capacit&#224; dichiarata e dall'indice di efficienza energetica dichiarato [<span>COP<span>d</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)] e calcolato per altri intervalli mediante interpolazione/estrapolazione, se del caso corretto per il coefficiente di degradazione applicabile;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>70)</p></td><td><p>&#171;capacit&#224; di riscaldamento dichiarata&#187; [<span>Pdh</span>(<span>T<span>j</span></span>)] : la capacit&#224; di riscaldamento dichiarata del ciclo a compressione di vapore di una pompa di calore, per una temperatura esterna (<span>T<span>j</span></span>) e una temperatura interna (<span>T<span>in</span></span>), quale dichiarata dal fabbricante, espressa in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>71)</p></td><td><p>&#171;capacit&#224; di raffreddamento dichiarata&#187; [<span>Pdh</span>(<span>T<span>c</span></span>)] : la capacit&#224; di raffreddamento dichiarata del ciclo a compressione di vapore del condizionatore d'aria o del refrigeratore d'ambiente, per una temperatura esterna<span>T<span>j</span></span> e una temperatura interna (<span>T<span>in</span></span>) quale dichiarata dal fabbricante, espressa in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>72)</p></td><td><p>&#171;carico teorico di riscaldamento&#187; (<span>P<span>design,h</span></span>) : il carico di riscaldamento applicato a una pompa di calore alla temperatura di progettazione di riferimento, dove il carico teorico di riscaldamento (<span>P<span>design,h</span></span>) &#232; uguale al carico parziale di riscaldamento a una temperatura esterna (<span>T<span>j</span></span>) uguale alla temperatura di progettazione di riferimento per il riscaldamento (<span>T<span>design,h</span></span>); espresso in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>73)</p></td><td><p>&#171;carico teorico di raffreddamento&#187;<span>(P<span>design,c</span></span>) : il carico di raffreddamento di un refrigeratore d'ambiente o di un condizionatore d'aria alle condizioni di progettazione di riferimento, dove il carico teorico di raffreddamento (<span>P<span>design,c</span></span>) &#232; uguale alla capacit&#224; di raffreddamento dichiarata a una temperatura esterna (<span>T<span>j</span></span>) uguale alla temperatura di progettazione di riferimento per il raffreddamento (<span>T<span>design,c</span></span>); espresso in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>74)</p></td><td><p>&#171;coefficiente di prestazione dichiarato&#187;<span>[COP<span>d</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)] : il coefficiente di prestazione per un numero limitato di intervalli specificati (<span>j</span>) alla temperatura esterna (<span>T<span>j</span></span>);</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>75)</p></td><td><p>&#171;indice di efficienza energetica dichiarato&#187; [<span>EER<span>d</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)] : l'indice di efficienza energetica per un numero limitato di intervalli specificati (<span>j</span>) alla temperatura esterna (<span>T<span>j</span></span>);</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>76)</p></td><td><p>&#171;capacit&#224; elettrica di riscaldamento di sicurezza&#187; [<span>elbu</span>(<span>T<span>j</span></span>)] : la capacit&#224; di riscaldamento di un riscaldatore supplementare reale o presunto, con COP uguale a 1, che fornisce la capacit&#224; di riscaldamento dichiarata [(<span>Pdh</span>(<span>T<span>j</span></span>)] per realizzare il carico parziale di riscaldamento [<span>Ph(T<span>j</span></span>)] nel caso in cui<span>Pdh</span>(<span>T<span>j</span></span>) sia inferiore a<span>Ph</span>(<span>T<span>j</span></span>), per la temperatura esterna (<span>T<span>j</span></span>), espressa in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>77)</p></td><td><p>&#171;indice di capacit&#224;&#187; : il quoziente tra il carico parziale di riscaldamento [<span>P<span>h</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)] e la capacit&#224; di riscaldamento dichiarata [<span>P<span>dh</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)] o tra il carico parziale di raffreddamento [<span>P<span>c</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)] e la capacit&#224; di raffreddamento dichiarata [<span>P<span>dc</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)];</p></td></tr></table>
Modi di esercizio per calcolare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente o del raffreddamento dei prodotti di riscaldamento dell'aria e dei prodotti di raffreddamento
<table><col/><col/><tr><td><p>78)</p></td><td><p>&#171;modo attivo&#187; : il modo corrispondente alle ore con un carico di raffreddamento o di riscaldamento dell'edificio durante le quali la funzione di raffreddamento o di riscaldamento dell'unit&#224; &#232; attivata. Tale condizione pu&#242; comportare una ciclicit&#224; di accensione/spegnimento dell'unit&#224; al fine di conseguire o mantenere la temperatura interna dell'aria richiesta;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>79)</p></td><td><p>&#171;modo stand-by&#187; : condizione in cui il generatore di aria calda, il refrigeratore d'ambiente, il condizionatore d'aria o la pompa di calore &#232; collegato alla rete elettrica, dipende da essa per funzionare come previsto e fornisce solo le seguenti funzioni che possono continuare per un tempo indefinito funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione abilitata e/o visualizzazione delle informazioni o dello stato;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>80)</p></td><td><p>&#171;funzione di riattivazione&#187; : una funzione che facilita l'attivazione di altri modi, incluso il modo attivo, mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando di rete, un sensore interno, un timer, che rende disponibili funzioni aggiuntive, inclusa la funzione principale;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>81)</p></td><td><p>&#171;visualizzazione di informazioni o dello stato&#187; : una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchiatura su uno schermo, compresi eventuali orologi;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>82)</p></td><td><p>&#171;modo spento&#187; : la condizione in cui il refrigeratore d'ambiente, il condizionatore d'aria o la pompa di calore &#232; collegato alle fonti principali di alimentazione e non esegue alcuna funzione. L'apparecchio &#232; ugualmente considerato in &#171;modo spento&#187; quando si limita a indicare che si trova in tale stato e quando esegue solo le funzioni destinate a garantire la compatibilit&#224; elettromagnetica a norma della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio&#160;(<a><span>7</span></a>);</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>83)</p></td><td><p>&#171;modo termostato spento&#187; : la condizione corrispondente alle ore senza carico di raffreddamento o di riscaldamento, in cui la funzione di raffreddamento o di riscaldamento dell'unit&#224; &#232; attivata ma l'unit&#224; non &#232; operativa; la ciclicit&#224; in modo attivo non &#232; considerata modo &#171;termostato spento&#187;;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>84)</p></td><td><p>&#171;modo riscaldamento del carter&#187; : la condizione in cui l'unit&#224; ha attivato un dispositivo di riscaldamento per evitare la migrazione del liquido refrigerante verso il compressore, al fine di limitare la concentrazione di refrigerante nell'olio all'avvio del compressore;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>85)</p></td><td><p>&#171;consumo energetico in modo spento&#187; (<span>P<span>OFF</span></span>) : il consumo energetico dell'unit&#224; in modo spento, espresso in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>86)</p></td><td><p>&#171;consumo energetico in modo termostato spento&#187; (<span>P<span>TO</span></span>) : il consumo energetico dell'unit&#224; in modo termostato spento, espresso in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>87)</p></td><td><p>&#171;consumo energetico in modo stand-by&#187; (<span>P<span>SB</span></span>) : il consumo energetico dell'unit&#224; in modo attesa, espresso in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>88)</p></td><td><p>&#171;consumo energetico in modo riscaldamento del carter&#187; (<span>P<span>CK</span></span>) : il consumo energetico dell'unit&#224; in modo &#171;riscaldamento del carter&#187;, espresso in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>89)</p></td><td><p>&#171;ore di esercizio in modo spento&#187; (<span>H<span>OFF</span></span>) : il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unit&#224; &#232; considerata in modo spento e il cui valore dipende dalla stagione designata e dalla funzione;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>90)</p></td><td><p>&#171;ore di esercizio in modo termostato spento&#187; (<span>H<span>TO</span></span>) : il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unit&#224; &#232; considerata in modo termostato spento e il cui valore dipende dalla stagione designata e dalla funzione;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>91)</p></td><td><p>&#171;ore di esercizio in modo stand-by&#187; (<span>H<span>SB</span></span>) : il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unit&#224; &#232; considerata in modo stand-by e il cui valore dipende dalla stagione designata e dalla funzione;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>92)</p></td><td><p>&#171;ore di esercizio in modo riscaldamento del carter&#187; (<span>H<span>CK</span></span>) : il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unit&#224; &#232; considerata in modo riscaldamento del carter e il cui valore dipende dalla stagione designata e dalla funzione;</p></td></tr></table>
Definizioni relative al metodo di calcolo per i condizionatori d'aria, i refrigeratori d'ambiente e le pompe di calore a combustibile
<table><col/><col/><tr><td><p>93)</p></td><td><p>&#171;indice stagionale di energia primaria in modo di raffreddamento&#187; (<span>SPER<span>c</span></span>) : l'indice di efficienza energetica complessiva del condizionatore d'aria o del refrigeratore d'ambiente a combustibile, rappresentativo della stagione di raffreddamento;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>94)</p></td><td><p>&#171;efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di raffreddamento&#187; (<span>SGUE<span>c</span></span>) : l'efficienza dell'uso del gas per la durata della stagione di raffreddamento;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>95)</p></td><td><p>&#171;efficienza dell'uso del gas a carico parziale&#187; : l'efficienza dell'uso del gas per il raffreddamento (<span>GUE<span>c,bin</span></span>) o il riscaldamento (<span>GUE<span>h,bin</span></span>) alla temperatura esterna<span>T<span>j</span></span>;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>96)</p></td><td><p>&#171;efficienza dell'uso del gas alla capacit&#224; dichiarata&#187; : l'efficienza dell'uso del gas per il raffreddamento (<span>GUE<span>cDC</span></span>) o il riscaldamento<span>(GUE<span>hDC</span></span>) alle condizioni di capacit&#224; dichiarate definite all'allegato III, tabella 21, e corretta per l'eventuale ciclicit&#224; dell'unit&#224;, se la capacit&#224; di raffreddamento reale (<span>Q<span>Ec</span></span>) &#232; superiore al carico di raffreddamento [<span>Pc</span>(<span>T<span>j</span></span>)] o se la capacit&#224; di riscaldamento reale (<span>Q<span>Eh</span></span>) &#232; superiore al carico di riscaldamento [<span>Ph</span>(<span>T<span>j</span></span>)];</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>97)</p></td><td><p>&#171;capacit&#224; di raffreddamento reale&#187; (<span>Q<span>Ec</span></span>) : la capacit&#224; di raffreddamento misurata corretta per il calore proveniente dai dispositivi (pompe o ventilatori) deputati alla circolazione del vettore di trasferimento del calore attraverso lo scambiatore di calore interno, espressa in KW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>98)</p></td><td><p>&#171;capacit&#224; reale di recupero del calore&#187; : la capacit&#224; misurata di recupero del calore corretta per il calore proveniente dal dispositivo (pompa/e) del circuito di recupero del calore del circuito di raffreddamento (<span>Q<span>Ehr,c</span></span>) o di riscaldamento (<span>Q<span>Ehr,h</span></span>), espressa in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>99)</p></td><td><p>&#171;portata termica misurata di raffreddamento&#187; (<span>Q<span>gmc</span></span>) : la potenza fornita dal combustibile misurata alle condizioni di carico parziale definite all'allegato III, tabella 21, espressa in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>100)</p></td><td><p>&#171;fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di raffreddamento&#187; (<span>SAEF<span>c</span></span>) : l'efficienza energetica ausiliaria per la stagione di raffreddamento, compreso il contributo dei modi &#171;termostato spento&#187;, &#171;stand-by&#187;, &#171;spento&#187; e &#171;riscaldamento del carter&#187;;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>101)</p></td><td><p>&#171;fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento&#187; (<span>Q<span>C</span></span>) : il fabbisogno annuo di raffreddamento, calcolato come il carico teorico di raffreddamento (<span>P<span>design,c</span></span>) moltiplicato per l'equivalente ore in modo attivo per il raffreddamento<span>(H<span>CE</span></span>);</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>102)</p></td><td><p>&#171;fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di raffreddamento in modo attivo&#187; (<span>SAEF<span>c,on</span></span>) : l'efficienza energetica ausiliaria per la stagione di raffreddamento, escluso il contributo dei modi &#171;termostato spento&#187;, &#171;stand-by&#187;, &#171;spento&#187; e &#171;riscaldamento del carter&#187;;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>103)</p></td><td><p>&#171;fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di raffreddamento a carico parziale&#187; (<span>AEF<span>c,bin</span></span>) : l'efficienza energetica ausiliaria di raffreddamento alla temperatura esterna (<span>T<span>j</span></span>);</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>104)</p></td><td><p>&#171;potenza elettrica assorbita in modo di raffreddamento&#187;<span>(P<span>Ec</span></span>) : la potenza elettrica assorbita reale per il raffreddamento, espressa in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>105)</p></td><td><p>&#171;indice stagionale di energia primaria in modo di riscaldamento&#187; (<span>SPER<span>h</span></span>) : l'indice di efficienza energetica complessiva della pompa di calore a combustibile, rappresentativo della stagione di riscaldamento;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>106)</p></td><td><p>&#171;efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di riscaldamento&#187; (<span>SGUE<span>h</span></span>) : l'efficienza dell'uso del gas per la stagione di riscaldamento;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>107)</p></td><td><p>&#171;capacit&#224; di riscaldamento reale&#187; (<span>Q<span>Eh</span></span>) : la capacit&#224; di riscaldamento misurata corretta per il calore proveniente dai dispositivi (pompe o ventilatori) deputati alla circolazione del vettore di trasferimento del calore attraverso lo scambiatore di calore interno, espressa in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>108)</p></td><td><p>&#171;portata termica misurata di riscaldamento&#187; (<span>Q<span>gmh</span></span>) : la potenza fornita dal combustibile misurata alle condizioni di carico parziale definite all'allegato III, tabella 21, espressa in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>109)</p></td><td><p>&#171;fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di riscaldamento&#187; (<span>SAEF<span>h</span></span>) : l'efficienza energetica ausiliaria per la stagione di riscaldamento, compreso il contributo dei modi &#171;termostato spento&#187;, &#171;stand-by&#187;, &#171;spento&#187; e &#171;riscaldamento del carter&#187;;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>110)</p></td><td><p>&#171;fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento&#187; (<span>Q<span>H</span></span>) : il fabbisogno annuo di riscaldamento, calcolato come il carico teorico di riscaldamento moltiplicato per l'equivalente ore in modo attivo per il riscaldamento (<span>H<span>HE</span></span>);</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>111)</p></td><td><p>&#171;fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di riscaldamento in modo attivo&#187; (<span>SAEF<span>h,on</span></span>) : l'efficienza energetica ausiliaria per la stagione di riscaldamento, escluso il contributo dei modi &#171;termostato spento&#187;, &#171;stand-by&#187;, &#171;spento&#187; e &#171;riscaldamento del carter&#187;;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>112)</p></td><td><p>&#171;fattore di energia ausiliaria in modo di riscaldamento a carico parziale&#187; (<span>AEF<span>h,bin</span></span>) : l'efficienza energetica ausiliaria di riscaldamento alla temperatura esterna<span>T<span>j</span></span>;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>113)</p></td><td><p>&#171;fattore di energia ausiliaria alla capacit&#224; dichiarata&#187; : il fattore di energia ausiliaria per il raffreddamento (<span>AEF<span>c,dc</span></span>) o il riscaldamento (<span>AEF<span>h,dc</span></span>) alle condizioni di carico parziale definite all'allegato III, tabella 21, corretto per l'eventuale ciclicit&#224; dell'unit&#224;, se la capacit&#224; di raffreddamento reale (<span>Q<span>Ec</span></span>) &#232; superiore al carico di raffreddamento [<span>P<span>c</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)] o se la capacit&#224; di riscaldamento reale (<span>Q<span>Eh</span></span>) &#232; superiore al carico di riscaldamento [<span>P<span>h</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)];</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>114)</p></td><td><p>&#171;potenza elettrica assorbita in modo di riscaldamento&#187; (<span>P<span>Eh</span></span>) : la potenza elettrica assorbita reale per il riscaldamento, in kW;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>115)</p></td><td><p>&#171;emissioni di NO<span>X</span> delle pompe di calore, dei refrigeratori d'ambiente e dei condizionatori d'aria con motore a combustione interna&#187; : somma delle emissioni di monossido di azoto e di diossido di azoto delle pompe di calore, dei refrigeratori d'ambiente e dei condizionatori d'aria con motore a combustione interna, misurate alle condizioni nominali standard, avvalendosi dell'equivalente rpm; tali emissioni sono espresse in mg di diossido di azoto per kWh di potenza fornita dal combustibile in termini di GCV;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>116)</p></td><td><p>&#171;equivalente rpm&#187; (<span>Erpm<span>equivalent</span></span>) : il numero di giri al minuto del motore a combustione interna calcolati sulla base di un numero di giri del motore al 70 %, 60 %, 40 % e 20 % del coefficiente di carico parziale per il riscaldamento (o per il raffreddamento se la funzione riscaldamento non &#232; offerta) e ponderati rispettivamente per i fattori di 0,15, 0,25, 0,30 e 0,30;</p></td></tr></table>
Definizioni relative ai chiller di processo ad alta temperatura
<table><col/><col/><tr><td><p>117)</p></td><td><p>&#171;potenza nominale assorbita&#187; (<span>D<span>A</span></span>) : la potenza elettrica assorbita necessaria al chiller di processo ad alta temperatura (inclusi il compressore, il ventilatore o la pompa del condensatore o la pompa di calore, la pompa dell'evaporatore ed eventuali dispositivi ausiliari) per raggiungere la capacit&#224; di refrigerazione nominale, espressa in kW al secondo decimale;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>118)</p></td><td><p>&#171;indice di efficienza energetica nominale&#187; (<span>EER<span>A</span></span>) : la capacit&#224; di refrigerazione nominale, espressa in kW, divisa per la potenza nominale assorbita, espressa in kW al secondo decimale;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>119)</p></td><td><p>&#171;indice di prestazione energetica stagionale&#187; (<span>SEPR</span>) : l'indice di efficienza di un chiller di processo ad alta temperatura alle condizioni nominali standard, rappresentativo delle variazioni del carico e della temperatura ambiente durante tutto l'anno, calcolato come il rapporto tra il fabbisogno annuo di refrigerazione e il consumo annuo di energia elettrica;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>120)</p></td><td><p>&#171;fabbisogno annuo di refrigerazione&#187; : la somma del carico di refrigerazione specifico per ogni intervallo moltiplicato per il corrispondente numero di intervalli orari;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>121)</p></td><td><p>&#171;carico di refrigerazione&#187; : la capacit&#224; di refrigerazione nominale moltiplicata per l'indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura, espressa in kW al secondo decimale;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>122)</p></td><td><p>&#171;carico parziale&#187; [<span>P<span>C</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)] : il carico di refrigerazione a una specifica temperatura ambiente (<span>T<span>j</span></span>), calcolato come pieno carico moltiplicato per l'indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura corrispondente alla stessa temperatura ambiente<span>T<span>j</span></span> ed espresso in kW al secondo decimale;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>123)</p></td><td><p>&#171;indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura&#187; [</p><span>P<span>R</span></span><p>(</p><span>T<span>j</span></span><p>)] :</p><div><p>a)<span>&#160;</span>per i chiller di processo ad alta temperatura muniti di condensatori raffreddati ad aria, la temperatura ambiente T<span>j</span> meno 5&#160;&#176;C divisa per la temperatura ambiente di riferimento meno 5&#160;&#176;C, moltiplicata per 0,2 e addizionata a 0,8. Per temperature ambiente superiori a quella di riferimento, l'indice di carico parziale dei chiller di processo &#232; uguale a 1. Per temperature ambiente inferiori a 5&#160;&#176;C, l'indice di carico parziale dei chiller di processo &#232; uguale a 0,8;</p></div><div><p>b)<span>&#160;</span>per i chiller di processo ad alta temperatura muniti di condensatori raffreddati ad acqua, la temperatura ambiente dell'acqua in ingresso al condensatore meno 9&#160;&#176;C, divisa per la temperatura ambiente di riferimento dell'acqua in ingresso al condensatore (30&#160;&#176;C) meno 9&#160;&#176;C, moltiplicata per 0,2 e addizionata a 0,8. Per temperature ambiente (acqua in ingresso al condensatore) superiori a quella di riferimento, l'indice di carico parziale dei chiller di processo &#232; uguale a 1. Per temperature ambiente (acqua in ingresso al condensatore) inferiori a 9&#160;&#176;C, l'indice di carico parziale dei chiller di processo &#232; uguale a 0,8;</p></div><div><p>c)<span>&#160;</span>espresso in percentuale al primo decimale;</p></div></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>124)</p></td><td><p>&#171;consumo annuo di energia elettrica&#187; : calcolato come la somma dei rapporti del fabbisogno di raffreddamento specifico di ogni intervallo e il corrispondente indice di efficienza energetica specifico dell'intervallo, moltiplicato per il corrispondente numero di intervalli orari;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>125)</p></td><td><p>&#171;temperatura ambiente&#187; :</p><div><p>a)<span>&#160;</span>per i chiller di processo ad alta temperatura con condensatori raffreddati ad aria, la temperatura a bulbo secco, espressa in gradi Celsius;</p></div><div><p>b)<span>&#160;</span>per i chiller di processo ad alta temperatura con condensatori raffreddati ad acqua, la temperatura dell'acqua in ingresso al condensatore, espressa in gradi Celsius;</p></div></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>126)</p></td><td><p>&#171;temperatura ambiente di riferimento&#187; : la temperatura ambiente, espressa in gradi Celsius, alla quale l'indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura &#232; uguale a 1. Essa &#232; fissata a 35&#160;&#176;C. Per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad aria, la temperatura dell'aria in ingresso al condensatore &#232; fissata a 35&#160;&#176;C, mentre per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad acqua la temperatura dell'acqua in ingresso al condensatore &#232; fissata a 30&#160;&#176;C con una temperatura dell'aria esterna al condensatore di 35&#160;&#176;C;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>127)</p></td><td><p>&#171;indice di efficienza energetica a carico parziale&#187; [<span>EER<span>PL</span></span>(<span>T<span>j</span></span>)] : l'indice di efficienza energetica per ciascun intervallo dell'anno, ricavato dall'indice di efficienza energetica dichiarato (<span>EER<span>DC</span></span>) per intervalli specificati e calcolato per altri intervalli mediante interpolazione lineare;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>128)</p></td><td><p>&#171;fabbisogno di refrigerazione dichiarato&#187; : il carico di refrigerazione a specifiche condizioni d'intervallo e calcolato come la capacit&#224; di refrigerazione nominale moltiplicata per il corrispondente indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>129)</p></td><td><p>&#171;indice di efficienza energetica dichiarato&#187; (<span>EER<span>DC</span></span>) : l'indice di efficienza energetica del chiller di processo ad alta temperatura a un dato punto di valutazione, eventualmente corretto per il coefficiente di degradazione se la capacit&#224; di refrigerazione minima dichiarata &#232; superiore al carico di refrigerazione o interpolato se le pi&#249; vicine capacit&#224; di refrigerazione dichiarate sono superiori e inferiori al carico di refrigerazione;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>130)</p></td><td><p>&#171;potenza assorbita dichiarata&#187; : la potenza elettrica assorbita necessaria al chiller di processo ad alta temperatura per realizzare la capacit&#224; di refrigerazione dichiarata a un dato punto di valutazione;</p></td></tr></table>
<table><col/><col/><tr><td><p>131)</p></td><td><p>&#171;capacit&#224; di refrigerazione dichiarata&#187; : la capacit&#224; di refrigerazione erogata dal chiller di processo ad alta temperatura per soddisfare il fabbisogno di refrigerazione dichiarato a un dato punto di valutazione;</p></td></tr></table>
Definizioni relative ai ventilconvettori
<table><col/><col/><tr><td><p>132)</p></td><td><p>&#171;potenza elettrica assorbita totale&#187; (<span>P<span>elec</span></span>) : la potenza elettrica assorbita totale assorbita dall'unit&#224;, compresi i dispositivi ausiliari e le ventole.</p></td></tr></table>
ALLEGATO II
Requisiti di progettazione ecocompatibile
1. Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria
a) Dal 1 o gennaio 2018 l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria non può essere inferiore ai valori di cui alla tabella 1:
Tabella 1
Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria, espressa in % — Prima fase
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>&#951;<span>s,h</span></span>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td></tr><tr><td><p>Generatori di aria calda a combustibili tranne i generatori di aria calda B<span>1</span> aventi una potenza termica nominale inferiore a 10&#160;kW e i generatori di aria calda C<span>2</span> e C<span>4</span> aventi una potenza termica nominale inferiore a 15&#160;kW</p></td><td><p>72</p></td></tr><tr><td><p>Generatori di aria calda B<span>1</span> aventi una potenza termica nominale inferiore a 10&#160;kW e generatori di aria calda C<span>2</span> e C<span>4</span> aventi una potenza termica nominale inferiore a 15&#160;kW</p></td><td><p>68</p></td></tr><tr><td><p>Generatori di aria calda a energia elettrica</p></td><td><p>30</p></td></tr><tr><td><p>Pompe di calore aria-aria azionate da un motore elettrico, eccetto pompe di calore a tetto</p></td><td><p>133</p></td></tr><tr><td><p>Pompe di calore a tetto</p></td><td><p>115</p></td></tr><tr><td><p>Pompe di calore aria-aria azionate da un motore interno a combustione</p></td><td><p>120</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondata al primo decimale.</p></td></tr></tbody></table>
Per le pompe di calore multisplit il fabbricante stabilisce la conformità con il presente regolamento per mezzo di misurazioni e calcoli effettuati a norma dell'allegato III. Per ciascun modello di unità esterna la documentazione tecnica include un elenco delle combinazioni raccomandate con le unità interne compatibili. La dichiarazione di conformità è quindi applicabile a tutte le combinazioni menzionate nell'elenco. L'elenco di combinazioni raccomandate è messo a disposizioni prima dell'acquisto/locazione finanziaria/locazione/di un'unità esterna.
b) Dal 1 o gennaio 2021 l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria non può essere inferiore ai valori di cui alla tabella 2:
Tabella 2
Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria, espressa in % — Seconda fase
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>&#951;<span>s,h</span></span>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td></tr><tr><td><p>Generatori di aria calda a combustibili tranne i generatori di aria calda B<span>1</span> aventi una potenza termica nominale inferiore a 10&#160;kW e i generatori di aria calda C<span>2</span> e C<span>4</span> aventi una potenza termica nominale inferiore a 15&#160;kW</p></td><td><p>78</p></td></tr><tr><td><p>Generatori di aria calda a energia elettrica</p></td><td><p>31</p></td></tr><tr><td><p>Pompe di calore aria-aria azionate da un motore elettrico, eccetto pompe di calore a tetto</p></td><td><p>137</p></td></tr><tr><td><p>Pompe di calore a tetto</p></td><td><p>125</p></td></tr><tr><td><p>Pompe di calore aria-aria azionate da un motore interno a combustione</p></td><td><p>130</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondata al primo decimale.</p></td></tr></tbody></table>
Per le pompe di calore multisplit il fabbricante stabilisce la conformità con il presente regolamento per mezzo di misurazioni e calcoli effettuati a norma dell'allegato III. Per ciascun modello di unità esterna la documentazione tecnica include un elenco delle combinazioni raccomandate con le unità interne compatibili. La dichiarazione di conformità è quindi applicabile a tutte le combinazioni menzionate nell'elenco. L'elenco di combinazioni raccomandate è messo a disposizioni prima dell'acquisto/locazione finanziaria/locazione/di un'unità esterna.
2. Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente dei prodotti di raffreddamento
a) Dal 1 o gennaio 2018 l'efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente dei prodotti di raffreddamento non possono essere inferiori ai valori di cui alla tabella 3:
Tabella 3
Efficienza energetica stagionale minima del raffreddamento d'ambiente dei prodotti di raffreddamento, espressa in % — Prima fase
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>&#951;<span>s,c</span></span>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratori aria-acqua con capacit&#224; di raffreddamento nominale &lt;&#160;400&#160;kW, se azionati da un motore elettrico</p></td><td><p>149</p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratori aria-acqua con capacit&#224; di raffreddamento nominale &#8805;&#160;400&#160;kW, se azionati da un motore elettrico</p></td><td><p>161</p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratori acqua/salamoia-acqua con capacit&#224; di raffreddamento nominale &lt;&#160;400&#160;kW, se azionati da un motore elettrico</p></td><td><p>196</p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratori acqua/salamoia-acqua con capacit&#224; di raffreddamento nominale &#8805;&#160;400&#160;kW e &lt;&#160;1&#160;500 &#160;kW, se azionati da un motore elettrico</p></td><td><p>227</p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratori acqua/salamoia-acqua con capacit&#224; di raffreddamento nominale &#8805;&#160;1&#160;500 &#160;kW, se azionati da un motore elettrico</p></td><td><p>245</p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratori d'ambiente aria-acqua, se azionati da un motore interno a combustione</p></td><td><p>144</p></td></tr><tr><td><p>Condizionatori d'aria aria-aria azionati da un motore elettrico, eccetto condizionatori d'aria a tetto</p></td><td><p>181</p></td></tr><tr><td><p>Condizionatori d'aria a tetto</p></td><td><p>117</p></td></tr><tr><td><p>Condizionatori d'aria aria-aria, azionati da un motore interno a combustione</p></td><td><p>157</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondata al primo decimale.</p></td></tr></tbody></table>
Per i condizionatori d'aria multisplit il fabbricante stabilisce la conformità con il presente regolamento per mezzo di misurazioni e calcoli effettuati a norma dell'allegato III. Per ciascun modello di unità esterna la documentazione tecnica include un elenco delle combinazioni raccomandate con le unità interne compatibili. La dichiarazione di conformità è quindi applicabile a tutte le combinazioni menzionate nell'elenco. L'elenco di combinazioni raccomandate è messo a disposizioni prima dell'acquisto/locazione finanziaria/locazione/di un'unità esterna.
b) Dal 1 o gennaio 2021 l'efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente dei prodotti di raffreddamento non possono essere inferiori ai valori di cui alla tabella 4:
Tabella 4
Efficienza energetica stagionale minima del raffreddamento d'ambiente dei prodotti di raffreddamento, espressa in % — Seconda fase
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>&#951;<span>s,c</span></span>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratori aria-acqua con capacit&#224; di raffreddamento nominale &lt;&#160;400&#160;kW, se azionati da un motore elettrico</p></td><td><p>161</p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratori aria-acqua con capacit&#224; di raffreddamento nominale &#8805;&#160;400&#160;kW, se azionati da un motore elettrico</p></td><td><p>179</p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratori acqua/salamoia-acqua con capacit&#224; di raffreddamento nominale &lt;&#160;400&#160;kW, se azionati da un motore elettrico</p></td><td><p>200</p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratori acqua/salamoia-acqua con capacit&#224; di raffreddamento nominale &#8805;&#160;400&#160;kW e &lt;&#160;1&#160;500 &#160;kW, se azionato da un motore elettrico</p></td><td><p>252</p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratori acqua/salamoia-acqua con capacit&#224; di raffreddamento nominale &#8805;&#160;1&#160;500 &#160;kW, se azionati da un motore elettrico</p></td><td><p>272</p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratori aria-acqua con potenza nominale &#8805;&#160;400&#160;kW, se azionati da un motore interno a combustione</p></td><td><p>154</p></td></tr><tr><td><p>Condizionatori d'aria aria-aria azionati da un motore elettrico, eccetto condizionatori d'aria a tetto</p></td><td><p>189</p></td></tr><tr><td><p>Condizionatori d'aria a tetto</p></td><td><p>138</p></td></tr><tr><td><p>Condizionatori d'aria aria-aria, azionati da un motore interno a combustione</p></td><td><p>167</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondata al primo decimale.</p></td></tr></tbody></table>
Per i condizionatori d'aria multisplit il fabbricante stabilisce la conformità con il presente regolamento per mezzo di misurazioni e calcoli effettuati a norma dell'allegato III. Per ciascun modello di unità esterna la documentazione tecnica include un elenco delle combinazioni raccomandate con le unità interne compatibili. La dichiarazione di conformità è quindi applicabile a tutte le combinazioni menzionate nell'elenco. L'elenco di combinazioni raccomandate è messo a disposizioni prima dell'acquisto/locazione finanziaria/locazione/di un'unità esterna.
3. Indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura
a) Dal 1 o gennaio 2018 l'indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura non può essere inferiore ai valori di cui alla tabella 5:
Tabella 5
Indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura — Prima fase
<table><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Vettore di trasferimento termico sul lato della condensazione</p></td><td><p>Capacit&#224; di refrigerazione nominale</p></td><td><p>Valore<span>SEPR</span>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a> minimo</p></td></tr><tr><td><p>Aria</p></td><td><p>P<span>A</span> &lt;&#160;400&#160;kW</p></td><td><p>4,5</p></td></tr><tr><td><p>P<span>A</span> &#8805;&#160;400&#160;kW</p></td><td><p>5,0</p></td></tr><tr><td><p>Acqua</p></td><td><p>P<span>A</span> &lt;&#160;400&#160;kW</p></td><td><p>6,5</p></td></tr><tr><td><p>400&#160;kW &#8804; P<span>A</span> &lt;&#160;1&#160;500 &#160;kW</p></td><td><p>7,5</p></td></tr><tr><td><p>P<span>A</span> &#8805;&#160;1&#160;500 &#160;kW</p></td><td><p>8,0</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondato al secondo decimale.</p></td></tr></tbody></table>
b) Dal 1 o gennaio 2021 l'indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura non può essere inferiore ai valori di cui alla tabella 6.
Tabella 6
Indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura — Seconda fase:
<table><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Vettore di trasferimento termico sul lato della condensazione</p></td><td><p>Capacit&#224; di refrigerazione nominale</p></td><td><p>Valore<span>SEPR</span>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a> minimo</p></td></tr><tr><td><p>Aria</p></td><td><p>P<span>A</span> &lt;&#160;400&#160;kW</p></td><td><p>5,0</p></td></tr><tr><td><p>P<span>A</span> &#8805;&#160;400&#160;kW</p></td><td><p>5,5</p></td></tr><tr><td><p>Acqua</p></td><td><p>P<span>A</span> &lt;&#160;400&#160;kW</p></td><td><p>7,0</p></td></tr><tr><td><p>400&#160;kW &#8804; P<span>A</span> &lt;&#160;1&#160;500 &#160;kW</p></td><td><p>8,0</p></td></tr><tr><td><p>P<span>A</span> &#8805;&#160;1&#160;500 &#160;kW</p></td><td><p>8,5</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondato al secondo decimale.</p></td></tr></tbody></table>
4. Emissioni di ossidi di azoto
a) Dal 26 settembre 2018 le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, dei generatori di aria calda, delle pompe di calore, dei refrigeratori d'ambiente e dei condizionatori d'aria non possono essere superiori ai valori di cui alla tabella 7:
Tabella 7
Emissioni massime di ossidi di azoto, espresse in mg/kWh di potenza fornita dal combustibile in termini di GCV — Prima fase
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>Generatori di aria calda a combustibili gassosi</p></td><td><p>100</p></td></tr><tr><td><p>Generatori di aria calda a combustibili liquidi</p></td><td><p>180</p></td></tr><tr><td><p>Pompe di calore, refrigeratori d'ambiente e condizionatori d'aria, con motori esterni a combustione a combustibili gassosi</p></td><td><p>70</p></td></tr><tr><td><p>Pompe di calore, refrigeratori d'ambiente e condizionatori d'aria, con motori esterni a combustione a combustibili liquidi</p></td><td><p>120</p></td></tr><tr><td><p>Pompe di calore, refrigeratori d'ambiente e condizionatori d'aria, con motori interni a combustione a combustibili gassosi</p></td><td><p>240</p></td></tr><tr><td><p>Pompe di calore, refrigeratori d'ambiente e condizionatori d'aria, con motori interni a combustione a combustibili liquidi</p></td><td><p>420</p></td></tr></tbody></table>
b) Dal 1 o gennaio 2021 le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, dei generatori di aria calda non possono essere superiori ai valori di cui alla tabella 8:
Tabella 8
Emissioni massime di ossidi di azoto, espresse in mg/kWh di potenza fornita dal combustibile in termini di GCV — Seconda fase
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>Generatori di aria calda a combustibili gassosi</p></td><td><p>70</p></td></tr><tr><td><p>Generatori di aria calda a combustibili liquidi</p></td><td><p>150</p></td></tr></tbody></table>
5. Informazioni di prodotto
a) Dal 1 o gennaio 2018 i manuali di istruzioni destinati agli installatori e agli utilizzatori finali nonché i siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori forniscono le seguenti informazioni di prodotto:
1) per i generatori di aria calda, le informazioni di cui alla tabella 9 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;
2) per i refrigeratori d'ambiente, le informazioni di cui alla tabella 10 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;
3) per i condizionatori d'aria aria-aria, le informazioni di cui alla tabella 11 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;
4) per i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria, le informazioni di cui alla tabella 12 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;
5) per i ventilconvettori, le informazioni di cui alla tabella 13 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;
6) per le pompe di calore, le informazioni di cui alla tabella 14 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;
7) per i chiller di processo ad alta temperatura, le informazioni di cui alla tabella 15 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;
8) le eventuali precauzioni specifiche da adottare per il montaggio, l'installazione o la manutenzione del prodotto;
9) per i generatori di calore o di freddo progettati per i prodotti di riscaldamento dell'aria o per i prodotti di raffreddamento nonché i relativi alloggiamenti destinati ad essere la sede di tali generatori di calore o di freddo, le loro caratteristiche, i requisiti di assemblaggio, intesi a garantire la conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria o dei prodotti di raffreddamento e, se del caso, l'elenco delle combinazioni raccomandate dal fabbricante;
10) per le pompe di calore multisplit e i condizionatori d'aria multisplit, un elenco di unità interne idonee;
11) per i generatori d'aria calda B 1 , C 2 e C 4 la seguente dicitura standard: «Questo generatore di aria calda è destinato a essere collegato solo a una condotta comune a diverse abitazioni in edifici esistenti. A causa di un'efficienza inferiore, ogni altro uso di questo generatore di aria calda va evitato poiché determinerebbe un consumo energetico e costi di funzionamento più elevati».
b) Dal 1 o gennaio 2018 i manuali di istruzioni destinati agli installatori e agli utilizzatori finali nonché una sezione dei siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori destinata ai professionisti forniscono le seguenti informazioni di prodotto:
1) informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio e/o lo smaltimento a fine vita.
c) Ai fini della valutazione della conformità di cui all'articolo 4, la documentazione tecnica contiene i seguenti elementi:
1) gli elementi di cui alla lettera a);
2) se le informazioni relative a uno specifico modello sono state ottenute mediante calcolo sulla base della progettazione e/o estrapolazione da altre combinazioni, la documentazione tecnica include i dettagli di tali calcoli e/o estrapolazioni nonché le prove effettuate per verificare l'accuratezza dei calcoli eseguiti, compresi i dettagli del modello matematico per calcolare la prestazione di tali combinazioni, e delle misurazioni effettuare per verificare tale modello nonché un elenco di qualsiasi altro prodotto in cui le informazioni incluse nella documentazione tecnica siano state ottenute sulla stessa base.
d) I fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati e gli importatori di refrigeratori d'ambiente, di condizionatori d'aria aria-aria e acqua/salamoia-aria, di pompe di calore e di chiller di processo ad alta temperatura trasmettono ai laboratori addetti alla sorveglianza del mercato, su richiesta, le informazioni necessarie in merito all'impostazione dell'unità per verificare le capacità dichiarate, i valori SEER/EER, SCOP/COP, SEPR/COP , se pertinenti, e indicano i recapiti ove ottenere tali informazioni.
Tabella 9
Requisiti di informazione per i generatori di aria calda
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Modello/i: informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:</p></td></tr><tr><td><p>Generatori di aria calda B<span>1</span> [s&#236;/no]</p></td></tr><tr><td><p>Generatori di aria calda C<span>2</span> [s&#236;/no]</p></td></tr><tr><td><p>Generatori di aria calda C<span>4</span> [s&#236;/no]</p></td></tr><tr><td><p>Tipo di combustibile: [gassoso/liquido/elettricit&#224;]</p></td></tr><tr><td><p>Elemento</p></td><td><p>Simbolo</p></td><td><p>Valore</p></td><td><p>Unit&#224;</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Elemento</p></td><td><p>Simbolo</p></td><td><p>Valore</p></td><td><p>Unit&#224;</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224;</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Efficienza utile</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; di riscaldamento nominale</p></td><td><p><span>P<span>ated,h</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Efficienza&#160;utile alla capacit&#224;&#160;di riscaldamento nominale&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p><span>&#951;<span>nom</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; minima</p></td><td><p><span>P<span>min</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Efficienza utile alla capacit&#224; minima&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p><span>&#951;<span>pl</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>Consumo di energia elettrica&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Altri elementi</p></td></tr><tr><td><p>Alla capacit&#224; di riscaldamento nominale</p></td><td><p><span>el<span>max</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Fattore di perdita dell'involucro</p></td><td><p><span>F<span>env</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>Alla capacit&#224; minima</p></td><td><p><span>el<span>min</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Consumo del bruciatore di accensione&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p><span>P<span>ig</span><span>n</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>In modo &#171;stand-by&#187;</p></td><td><p><span>el<span>sb</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Emissioni di ossidi di azoto&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>&#160;<a>(<span>*2</span>)</a></p></td><td><p>NO<span>X</span></p></td><td><p>x</p></td><td><p>mg/kWh potenza in ingresso (<span>GCV</span>)</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Efficienza di emissione</p></td><td><p><span>&#951;<span>s,flow</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente</p></td><td><p><span>&#951;<span>s,h</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>Recapiti</p></td><td><p>Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Non richiesto per i generatori d'aria calda elettrici.</p><p><a>(<span>*2</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Dal 26 settembre 2018.</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 10
Requisiti di informazione per i refrigeratori d'ambiente
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Modello/i: informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:</p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratore a scambiatore di calore esterno: [selezionare: aria o acqua/salamoia]</p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratore a scambiatore di calore interno: [predefinito: acqua]</p></td></tr><tr><td><p>Tipo: compressione di vapore indotta da compressore o processo di assorbimento</p></td></tr><tr><td><p>Se pertinente: tipo di azionamento del compressore: [motore elettrico o a combustibili, a combustibili gassosi o liquidi, motore a combustione interno o esterno]</p></td></tr><tr><td><p>Elemento</p></td><td><p>Simbolo</p></td><td><p>Valore</p></td><td><p>Unit&#224;</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Elemento</p></td><td><p>Simbolo</p></td><td><p>Valore</p></td><td><p>Unit&#224;</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; di raffreddamento nominale</p></td><td><p><span>P<span>rated,c</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente</p></td><td><p><span>&#951;<span>s,c</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; di raffreddamento dichiarata a carico parziale a temperature esterne date<span>T<span>j</span></span></p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Indice di efficienza energetica dichiarato o efficienza dell'uso del gas/fattore di energia ausiliaria a carico parziale alle temperature esterne date<span>T<span>j</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = +&#160;35&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>Pdc</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 35&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>EER<span>d</span></span> o<span>GUE<span>c,bin</span>/AEF<span>c,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 30&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>Pdc</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 30&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>EER<span>d</span></span> o<span>GUE<span>c,bin</span>/AEF<span>c,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 25&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>Pdc</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 25&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>EER<span>d</span></span> o<span>GUE<span>c,bin</span>/AEF<span>c,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 20&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>Pdc</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 20&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>EER<span>d</span></span> o<span>GUE<span>c,bin</span>/AEF<span>c,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Coefficiente di degradazione per i refrigeratori&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p><span>C<span>dc</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Consumo di energia in modi diversi dal &#171;modo attivo&#187;</p></td></tr><tr><td><p>Modo &#171;spento&#187;</p></td><td><p><span>P<span>OFF</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Modo &#171;riscaldamento del carter&#187;</p></td><td><p><span>P<span>CK</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Modo &#171;termostato spento&#187;</p></td><td><p><span>P<span>TO</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Modo &#171;stand-by&#187;</p></td><td><p><span>P<span>SB</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Altri elementi</p></td></tr><tr><td><p>Dispositivo di controllo della capacit&#224;</p></td><td><p>fisso/progressivo/variabile</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Per i refrigeratori d'ambiente aria-acqua: flusso d'aria, misurato all'esterno</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>x</p></td><td><p>m<span>3</span>/h</p></td></tr><tr><td><p>Livello di potenza sonora, esterno</p></td><td><p><span>L<span>WA</span></span></p></td><td><p>x,x/x,x</p></td><td><p>dB</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Per i refrigeratori acqua/salamoia-acqua: flusso d'acqua o salamoia nominale, scambiatore di calore esterno</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>x</p></td><td><p>m<span>3</span>/h</p></td></tr><tr><td><p>Emissioni di ossidi di azoto (se pertinenti)</p></td><td><p>NO<span>X</span>&#160;<a>(<span>*2</span>)</a></p></td><td><p>x</p></td><td><p>mg/kWh ingresso<span>GCV</span></p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>GWP del refrigerante</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>kg CO<span>2</span><span>eq</span> (100 anni)</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Condizioni nominali standard usate: [applicazione a bassa temperatura/applicazione a temperatura media]</p></td></tr><tr><td><p>Recapiti</p></td><td><p>Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Se C<span>dc</span> non &#232; determinato mediante misurazione, il coefficiente standard di degradazione per i refrigeratori &#232; 0,9.</p><p><a>(<span>*2</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Dal 26 settembre 2018.</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 11
Requisiti di informazione per i condizionatori d'aria aria-aria
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Modello/i: informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:</p></td></tr><tr><td><p>Scambiatore di calore esterno del condizionatore d'aria: [predefinito: aria]</p></td></tr><tr><td><p>Scambiatore di calore esterno del condizionatore d'aria: [predefinito: aria]</p></td></tr><tr><td><p>Tipo: compressione di vapore indotta da compressore o processo di assorbimento</p></td></tr><tr><td><p>Se pertinente: tipo di azionamento del compressore: [motore elettrico o a combustibili, a combustibili gassosi o liquidi, motore a combustione interno o esterno]</p></td></tr><tr><td><p>Elemento</p></td><td><p>Simbolo</p></td><td><p>Valore</p></td><td><p>Unit&#224;</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Elemento</p></td><td><p>Simbolo</p></td><td><p>Valore</p></td><td><p>Unit&#224;</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; di raffreddamento nominale</p></td><td><p><span>P<span>rated,c</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente</p></td><td><p><span>&#951;<span>s,c</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; di raffreddamento dichiarata a carico parziale alle temperature esterne date<span>T<span>j</span></span> e temperature interne 27&#176;/19&#160;&#176;C (bulbo secco/umido)</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Indice di efficienza energetica dichiarato o efficienza dell'uso del gas/fattore di energia ausiliaria a carico parziale alle temperature esterne date&#160;<span>T<span>j</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = +&#160;35&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>Pdc</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 35&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>EER<span>d</span></span> o<span>GUE<span>c,bin</span>/AEF<span>c,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 30&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>Pdc</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 30&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>EER<span>d</span></span> o<span>GUE<span>c,bin</span>/AEF<span>c,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 25&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>Pdc</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 25&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>EER<span>d</span></span> o<span>GUE<span>c,bin</span>/AEF<span>c,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 20&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>Pdc</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 20&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>EER<span>d</span></span> o<span>GUE<span>c,bin</span>/AEF<span>c,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Coefficiente di degradazione per i condizionatori d'aria&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p><span>C<span>dc</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Consumo di energia in modi diversi dal &#171;modo attivo&#187;</p></td></tr><tr><td><p>Modo &#171;spento&#187;</p></td><td><p><span>P<span>OFF</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Modo &#171;riscaldamento del carter&#187;</p></td><td><p><span>P<span>CK</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Modo &#171;termostato spento&#187;</p></td><td><p><span>P<span>TO</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Modo &#171;stand-by&#187;</p></td><td><p><span>P<span>SB</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Altri elementi</p></td></tr><tr><td><p>Dispositivo di controllo della capacit&#224;</p></td><td><p>fisso/progressivo/variabile</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Per i condizionatori aria-aria: flusso d'aria, misurato all'esterno</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>x</p></td><td><p>m<span>3</span>/h</p></td></tr><tr><td><p>Livello di potenza sonora, esterno</p></td><td><p><span>L<span>WA</span></span></p></td><td><p>x,x/x,x</p></td><td><p>dB</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>se a motore: Emissioni di ossidi di azoto</p></td><td><p>NO<span>X</span>&#160;<a>(<span>*2</span>)</a></p></td><td><p>x</p></td><td><p>mg/kWh di potenza fornita dal combustibile GCV</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p><span>GWP</span> del refrigerante</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>kg CO<span>2</span><span>eq</span> (100 anni)</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Recapiti</p></td><td><p>Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Se<span>C<span>dc</span></span> non &#232; determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito per i condizionatori d'aria &#232; 0,25.</p><p><a>(<span>*2</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Dal 26 settembre 2018.</p><p>Se le informazioni sono riferibili ai condizionatori d'aria multisplit, i risultati delle prove e i dati prestazionali possono essere ottenuti in base alla prestazione dell'unit&#224; esterna combinata con una o pi&#249; unit&#224; interne, secondo quanto raccomandato dal fabbricante o dall'importatore.</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 12
Requisiti di informazione per i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Modello/i: informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:</p></td></tr><tr><td><p>Scambiatore di calore esterno del condizionatore d'aria: [predefinito: acqua/salamoia]</p></td></tr><tr><td><p>Scambiatore di calore esterno del condizionatore d'aria: [predefinito: aria]</p></td></tr><tr><td><p>Tipo: compressione di vapore indotta da compressore o processo di assorbimento</p></td></tr><tr><td><p>Se pertinente: tipo di azionamento del compressore: [motore elettrico o a combustibili, a combustibili gassosi o liquidi, motore a combustione interno o esterno]</p></td></tr><tr><td><p>Elemento</p></td><td><p>Simbolo</p></td><td><p>Valore</p></td><td><p>Unit&#224;</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Elemento</p></td><td><p>Simbolo</p></td><td><p>Valore</p></td><td><p>Unit&#224;</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; di raffreddamento nominale</p></td><td><p><span>P<span>rated,c</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente</p></td><td><p><span>&#951;<span>s,c</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; di raffreddamento dichiarata a carico parziale alle temperature esterne date<span>T<span>j</span></span> e temperature interne 27&#176;/19&#160;&#176;C (bulbo secco/umido)</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Indice di efficienza energetica dichiarato o efficienza dell'uso del gas/fattore di energia ausiliaria a carico parziale alle temperature esterne date<span>T<span>j</span></span></p></td></tr><tr><td><p>Temperatura esterna T<span>j</span></p></td><td><p>Torre di raffreddamento (ingresso/uscita)</p></td><td><p>Al suolo</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = +&#160;35&#160;&#176;C</p></td><td><p>30/35</p></td><td><p>10/15</p></td><td><p><span>Pdc</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = +&#160;35&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>EER<span>d</span></span> o<span>GUE<span>c,bin</span>/AEF<span>c,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 30&#160;&#176;C</p></td><td><p>26/*</p></td><td><p>10/*</p></td><td><p><span>Pdc</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 30&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>EER<span>d</span></span> o<span>GUE<span>c,bin</span>/AEF<span>c,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 25&#160;&#176;C</p></td><td><p>22/*</p></td><td><p>10/*</p></td><td><p><span>Pdc</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 25&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>EER<span>d</span></span> o<span>GUE<span>c,bin</span>/AEF<span>c,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 20&#160;&#176;C</p></td><td><p>18/*</p></td><td><p>10/*</p></td><td><p><span>Pdc</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 20&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>EER<span>d</span></span> o<span>GUE<span>c,bin</span>/AEF<span>c,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Coefficiente di degradazione per i condizionatori d'aria&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p><span>C<span>dc</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Consumo di energia in modi diversi dal &#171;modo attivo&#187;</p></td></tr><tr><td><p>Modo &#171;spento&#187;</p></td><td><p><span>P<span>OFF</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Modo &#171;riscaldamento del carter&#187;</p></td><td><p><span>P<span>CK</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Modo &#171;termostato spento&#187;</p></td><td><p><span>P<span>TO</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Modo &#171;stand-by&#187;</p></td><td><p><span>P<span>SB</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Altri elementi</p></td></tr><tr><td><p>Dispositivo di controllo della capacit&#224;</p></td><td><p>fisso/progressivo/variabile</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Livello di potenza sonora, esterno</p></td><td><p><span>L<span>WA</span></span></p></td><td><p>x,x/x,x</p></td><td><p>dB</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>per i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria: flusso d'acqua o salamoia nominale, scambiatore di calore esterno</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>x</p></td><td><p>m<span>3</span>/h</p></td></tr><tr><td><p>se a motore</p><p>Emissioni di ossidi di azoto (se pertinenti)</p></td><td><p>NO<span>X</span>&#160;<a>(<span>*2</span>)</a></p></td><td><p>x</p></td><td><p>mg/kWh di potenza fornita dal combustibile GCV</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>GWP del refrigerante</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>kg CO<span>2</span><span>eq</span> (100 anni)</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Recapiti</p></td><td><p>Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Se C<span>dc</span> non &#232; determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito per i condizionatori d'aria &#232; 0,25.</p><p><a>(<span>*2</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Dal 26 settembre 2018. Se le informazioni sono riferibili ai condizionatori d'aria multisplit, i risultati delle prove e i dati prestazionali possono essere ottenuti in base alla prestazione dell'unit&#224; esterna combinata con una o pi&#249; unit&#224; interne, secondo quanto raccomandato dal fabbricante o dall'importatore.</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 13
Requisiti di informazione per i ventilconvettori
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:</p></td></tr><tr><td><p>Elemento</p></td><td><p>Simbolo</p></td><td><p>Valore</p></td><td><p>Unit&#224;</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Elemento</p></td><td><p>Simbolo</p></td><td><p>Valore</p></td><td><p>Unit&#224;</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; di raffreddamento (sensibile)</p></td><td><p><span>P<span>rated,c</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Potenza elettrica assorbita totale</p></td><td><p><span>P<span>elec</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; di raffreddamento (latente)</p></td><td><p><span>P<span>rated,c</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Livello di potenza sonora (per ogni impostazione di velocit&#224;, se pertinente)</p></td><td><p><span>L<span>WA</span></span></p></td><td><p>x,x/ecc.</p></td><td><p>dB</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; di riscaldamento</p></td><td><p><span>P<span>rated,h</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Recapiti</p></td><td><p>Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 14
Requisiti di informazione per le pompe di calore
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:</p></td></tr><tr><td><p>Scambiatore di calore esterno della pompa di calore: [selezionare: aria/acqua/salamoia]</p></td></tr><tr><td><p>Scambiatore di calore interno della pompa di calore: [selezionare: aria/acqua/salamoia]</p></td></tr><tr><td><p>Indicare se il generatore di calore &#232; munito di un apparecchio di riscaldamento supplementare: s&#236;/no</p></td></tr><tr><td><p>Se pertinente: tipo di azionamento del compressore: [motore elettrico o a combustibili, a combustibili gassosi o liquidi, motore a combustione interno o esterno]</p></td></tr><tr><td><p>Si dichiarano i parametri per la stagione di riscaldamento media, quelli relativi alle stagioni di riscaldamento pi&#249; calda e pi&#249; fredda sono facoltativi.</p></td></tr><tr><td><p>Elemento</p></td><td><p>Simbolo</p></td><td><p>Valore</p></td><td><p>Unit&#224;</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Elemento</p></td><td><p>Simbolo</p></td><td><p>Valore</p></td><td><p>Unit&#224;</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; di riscaldamento nominale</p></td><td><p><span>P<span>rated,h</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente</p></td><td><p><span>&#951;<span>s,h</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; di riscaldamento dichiarata a carico parziale a temperatura interna 20&#160;&#176;C e a temperatura esterna<span>T<span>j</span></span></p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Coefficiente di prestazione dichiarato o efficienza dell'uso del gas/fattore di energia ausiliaria a carico parziale alle temperature esterne date<span>T<span>j</span></span></p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = &#8211; 7&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>Pdh</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = &#8211; 7&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>COP<span>d</span></span> o<span>GUE<span>h,bin</span>/AEF<span>h,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 2&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>Pdh</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 2&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>COP<span>d</span></span> o<span>GUE<span>h,bin</span>/AEF<span>h,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 7&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>Pdh</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T</span><span>j</span> = + 7&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>COP<span>d</span></span> o<span>GUE<span>h,bin</span>/AEF<span>h,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 12&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>Pdh</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> = + 12&#160;&#176;C</p></td><td><p><span>COP<span>d</span></span> o<span>GUE<span>h,bin</span>/AEF<span>h,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>biv</span></span> = temperatura bivalente</p></td><td><p><span>Pdh</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>biv</span></span> = temperatura bivalente</p></td><td><p><span>COP<span>d</span></span> o<span>GUE<span>h,bin</span>/AEF<span>h,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>OL</span></span> = limite di esercizio</p></td><td><p><span>Pdh</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>OL</span></span> = limite di esercizio</p></td><td><p><span>COP<span>d</span></span> o<span>GUE<span>h,bin</span>/AEF<span>h,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>Per le pompe di calore aria-acqua:<span>T<span>j</span></span> = &#8211;&#160;15&#160;&#176;C (se<span>T<span>OL</span></span> &lt; &#8211; 20&#160;&#176;C)</p></td><td><p><span>Pdh</span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Per le pompe di calore acqua-aria:<span>T<span>j</span></span> = &#8211;&#160;15&#160;&#176;C (se<span>T<span>OL</span></span> &lt;&#160;&#8211;&#160;20&#160;&#176;C)</p></td><td><p><span>COP<span>d</span></span> o<span>GUE<span>h,bin</span>/AEF<span>h,bin</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>%</p></td></tr><tr><td><p>Temperatura bivalente</p></td><td><p><span>T<span>biv</span></span></p></td><td><p>x</p></td><td><p>&#176;C</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Per le pompe di calore acqua-aria: temperatura limite di esercizio</p></td><td><p><span>T<span>ol</span></span></p></td><td><p>x</p></td><td><p>&#176;C</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Coefficiente di degradazione delle pompe di calore&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p><span>C<span>dh</span></span></p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Consumo di energia in modi diversi dal &#171;modo attivo&#187;</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Apparecchio di riscaldamento supplementare</p></td></tr><tr><td><p>Modo &#171;spento&#187;</p></td><td><p><span>P<span>OFF</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Capacit&#224; di riscaldamento di sicurezza (*)</p></td><td><p>elbu</p></td><td><p>x,x</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Modo &#171;termostato spento&#187;</p></td><td><p><span>P<span>TO</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Tipo di energia assorbita</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Modo &#171;riscaldamento del carter&#187;</p></td><td><p><span>P<span>CK</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Modo &#171;stand-by&#187;</p></td><td><p><span>P<span>SB</span></span></p></td><td><p>x,xxx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Altri elementi</p></td></tr><tr><td><p>Dispositivo di controllo della capacit&#224;</p></td><td><p>fisso/progressivo/variabile</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Per le pompe di calore aria-aria: flusso d'aria, misurato all'esterno</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>x</p></td><td><p>m<span>3</span>/h</p></td></tr><tr><td><p>Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno</p></td><td><p><span>L<span>WA</span></span></p></td><td><p>x,x/x,x</p></td><td><p>dB</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Per le pompe di calore acqua/salamoia-aria: flusso d'acqua o salamoia nominale, scambiatore di calore esterno</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>x</p></td><td><p>m<span>3</span>/h</p></td></tr><tr><td><p>Emissioni di ossidi di azoto (se pertinente)</p></td><td><p>NO<span>X</span>&#160;<a>(<span>*2</span>)</a></p></td><td><p>x</p></td><td><p>mg/kWh di potenza fornita dal combustibile<span>GCV</span></p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>GWP del refrigerante</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>kg CO<span>2</span><span>eq</span> (100 anni)</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Recapiti</p></td><td><p>Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Se C<span>dh</span> non &#232; determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito per le pompe di calore &#232; 0,25.</p><p><a>(<span>*2</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Dal 26 settembre 2018.</p><p>(*)</p><p>Se le informazioni sono riferibili alle pompe d'aria multisplit, i risultati delle prove e i dati prestazionali possono essere ottenuti in base alla prestazione dell'unit&#224; esterna combinata con una o pi&#249; unit&#224; interne, secondo quanto raccomandato dal fabbricante o dall'importatore.</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 15
Requisiti di informazione per i chiller di processo ad alta temperatura
<table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:</p></td></tr><tr><td><p>Tipo di condensazione: [raffreddamento ad aria/raffreddamento ad acqua]</p></td></tr><tr><td><p>Fluido(i) refrigerante(i) [informazioni per identificare il o i fluidi refrigeranti destinati a essere usati nel chiller di processo]</p></td></tr><tr><td><p>Elemento</p></td><td><p>Simbolo</p></td><td><p>Valore</p></td><td><p>Unit&#224;</p></td></tr><tr><td><p>Temperatura di esercizio</p></td><td><p><span>t</span></p></td><td><p>7</p></td><td><p>&#176;C</p></td></tr><tr><td><p>Indice di prestazione energetica stagionale</p></td><td><p><span>SEPR</span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>[-]</p></td></tr><tr><td><p>Consumo annuo di energia elettrica</p></td><td><p><span>Q</span></p></td><td><p>x</p></td><td><p>kWh/a</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Parametri a pieno carico e alla temperatura ambiente al punto di valutazione A&#160;<a>(<span>*2</span>)</a></p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; di refrigerazione nominale</p></td><td><p><span>P<span>A</span></span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Potenza nominale assorbita</p></td><td><p><span>D<span>A</span></span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Indice di efficienza energetica nominale</p></td><td><p><span>EER<span>DC,A</span></span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>[-]</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Parametri al punto di valutazione B</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; dichiarata di refrigerazione</p></td><td><p><span>P<span>B</span></span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Potenza assorbita dichiarata</p></td><td><p><span>D<span>B</span></span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Indice di efficienza energetica dichiarato</p></td><td><p><span>EER<span>DC,B</span></span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>[-]</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Parametri al punto di valutazione C</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; dichiarata di refrigerazione</p></td><td><p><span>P<span>C</span></span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Potenza assorbita dichiarata</p></td><td><p><span>D<span>C</span></span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Indice di efficienza energetica dichiarato</p></td><td><p><span>EER<span>DC,C.</span></span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>[-]</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Parametri al punto di valutazione D</p></td></tr><tr><td><p>Capacit&#224; dichiarata di refrigerazione</p></td><td><p><span>P<span>D</span></span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Potenza assorbita dichiarata</p></td><td><p><span>D<span>D</span></span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>kW</p></td></tr><tr><td><p>Indice di efficienza energetica dichiarato</p></td><td><p><span>EER<span>DC,D</span></span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>[-]</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Altri elementi</p></td></tr><tr><td><p>Dispositivo di controllo della capacit&#224;</p></td><td><p>fisso/progressivo&#160;<a>(<span>*2</span>)</a>/variabile</p></td></tr><tr><td><p>Coefficiente di degradazione dei chiller&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p><span>C<span>dc</span></span></p></td><td><p>x,xx</p></td><td><p>[-]</p></td></tr><tr><td><p>GWP del refrigerante</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>kg CO<span>2</span><span>eq</span> (100 anni)</p></td></tr><tr><td><p>Recapiti</p></td><td><p>Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Se<span>C<span>dc</span></span> non &#232; determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito per i chiller &#232; 0,9.</p><p><a>(<span>*2</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Per le unit&#224; a capacit&#224; progressiva, si dichiarano due valori separati da una barra (&#171;/&#187;) in ciascuna casella nella sezione relativa alla &#171;capacit&#224; di refrigerazione&#187; e a &#171;EER&#187;</p></td></tr></tbody></table>
ALLEGATO III
Misurazione e calcolo
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o secondo altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti. Essi soddisfano le condizioni e i parametri tecnici stabiliti ai punti da 2 a 8.
2. Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli:
a) ai fini dei calcoli di cui ai punti da 3 a 8, il consumo di elettricità è moltiplicato per il coefficiente di conversione CC = 2,5;
b) le emissioni di ossidi di azoto sono misurate come somma del monossido e del diossido di azoto ed espresse in equivalenti diossido di azoto;
c) per le pompe di calore munite di apparecchi di riscaldamento supplementari, la misurazione e il calcolo della capacità di riscaldamento nominale, dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, del livello di potenza sonora e delle emissioni di ossidi di azoto tengono conto dell'apparecchio di riscaldamento supplementare;
d) un generatore di calore progettato per un prodotto di riscaldamento dell'aria o un alloggiamento destinato a essere la sede di tale generatore è sottoposto a collaudo rispettivamente con un apposito alloggiamento o un generatore;
e) un generatore di freddo progettato per un prodotto di raffreddamento o un alloggiamento destinato a essere la sede di tale generatore è sottoposto a collaudo rispettivamente con un apposito alloggiamento o un generatore.
3. Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei generatori di aria calda:
a) l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η s,h è calcolata come efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo η s,on , che tiene conto dell'efficienza energetica termica stagionale η s,th , delle perdite dell'involucro F env e dell'efficienza di emissione η s,flow , corretta per i contributi relativi al controllo della potenza termica, al consumo ausiliario di energia elettrica, alle perdite di gas combusti evacuati e al consumo del bruciatore di accensione ( P ign ) (se pertinente).
4. Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente dei refrigeratori d'ambiente con motore elettrico:
a) ai fini delle misurazioni dei condizionatori d'aria, la temperatura ambiente è fissata a 27 °C;
b) nel determinare il livello di potenza sonora le condizioni di esercizio sono le condizioni nominali standard stabilite alla tabella 16 (pompe di calore e condizionatori d'aria aria-aria), alla tabella 17 (refrigeratori d'ambiente acqua/salamoia-acqua), alla tabella 18 (refrigeratori d'ambiente aria-acqua) e alla tabella 19 (pompe di calore e condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria);
c) l'indice di efficienza energetica stagionale in modo attivo SEER on è calcolato sulla base del carico parziale per il raffreddamento P c ( T j ) e dell'indice di efficienza energetica specifico dell'intervallo EER bin ( T j ), ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo, utilizzando le seguenti condizioni:
1) le condizioni di progettazione di riferimento di cui alla tabella 24;
2) la stagione media di raffreddamento europea di cui alla tabella 27;
3) se pertinente, gli effetti della degradazione dell'efficienza energetica causata dalla ciclicità secondo il tipo di dispositivo di controllo della capacità di raffreddamento;
4) il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento Q C , ossia il prodotto del carico teorico di raffreddamento P design,c e dell'equivalente di ore in modo attivo per il raffreddamento H CE , di cui alla tabella 29;
5) il consumo energetico totale annuo a fini di raffreddamento Q CE è calcolato come somma:
i) dell'indice del fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento Q C e dell'indice di efficienza energetica stagionale in modo attivo SEER on e
ii) del consumo energetico delle fasi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «modo riscaldamento del carter» durante la stagione;
6) l'indice di efficienza energetica stagionale SEER è calcolato come il rapporto tra il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento Q C e il consumo energetico totale annuo di riferimento a fini di raffreddamento Q CE ;
7) l'efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente η s,c è calcolata come il quoziente fra l'indice di efficienza energetica stagionale SEER e il coefficiente di conversione CC , corretto per i contributi relativi ai dispositivi di controllo della temperatura e, solo per i refrigeratori d'ambiente acqua/salamoia-acqua o per i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria, per il consumo di energia elettrica della o delle pompe per l'acqua sotterranea;
d) Per i condizionatori d'aria multisplit aria-aria, la misurazione e i calcoli sono basati sulla prestazione dell'unità esterna combinata con una o più unità interne, secondo quanto raccomandato dal fabbricante o dall'importatore.
5. Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente dei refrigeratori d'ambiente e dei condizionatori d'aria con motore a combustione interna:
a) l'efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente η s,c è calcolata sulla base dell'indice di energia primaria stagionale in modo di raffreddamento SPER C , corretto per i contributi relativi al dispositivo di controllo della temperatura e, solo per i refrigeratori d'ambiente acqua/salamoia-acqua o i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria, per il consumo di energia elettrica della o delle pompe per l'acqua sotterranea;
b) l'indice di efficienza stagionale di energia primaria in modo di raffreddamento SPER C è calcolato sulla base dell'indice di efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di raffreddamento SGUE C , del fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di raffreddamento SAEF C tenuto conto del coefficiente di conversione dell'energia elettrica CC ;
c) l'indice di efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di raffreddamento SGUE C è basato sul carico parziale di raffreddamento P C ( T j ) diviso per l'indice di efficienza dell'uso del gas specifico dell'intervallo per il raffreddamento a carico parziale GUE c,bin , ponderato per gli intervalli in cui si produce il regime di intervallo, alle condizioni stabilite al punto 5 h);
d) il SAEF C è basato sul fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento Q C e sul consumo energetico annuo di riferimento a fini di raffreddamento Q CE ;
e) il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento Q C è basato sul prodotto del carico teorico di raffreddamento P designc e dell'equivalente ore in modo attivo per il raffreddamento H CE di cui alla tabella 29;
f) il consumo energetico totale annuo a fini di raffreddamento Q CE è calcolato come somma:
1) dell'indice del fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento Q C e del fattore stagionale di energia ausiliaria a fini di raffreddamento in modo attivo AEF c,on e
2) del consumo energetico delle fasi «stand-by», «termostato spento», «spento» e «modo riscaldamento del carter» durante la stagione;
g) il SAEF C,on è basato, ove pertinente, sul carico parziale di raffreddamento P c (T j ) e sul fattore di energia ausiliaria in modo di raffreddamento a carico parziale AEF C,bin , ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo, alle condizioni indicate oltre;
h) le condizioni per calcolare SGUE C e SAEF c,on tengono conto:
1) delle condizioni di progettazione di riferimento di cui alla tabella 24;
2) la stagione media di raffreddamento europea di cui alla tabella 27;
3) se pertinente, degli effetti della degradazione dell'efficienza energetica causata dalla ciclicità secondo il tipo di dispositivo di controllo della capacità di raffreddamento.
6. Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente delle pompe di calore elettriche:
a) ai fini delle misurazioni delle pompe di calore, la temperatura ambiente interna è fissata a 20 °C;
b) nel determinare il livello di potenza sonora le condizioni di esercizio sono le condizioni nominali standard stabilite alla tabella 16 (pompe di calore aria-aria) e alla tabella 19 (pompe di calore acqua/salamoia-aria);
c) il coefficiente di prestazione stagionale in modo attivo SCOP on è calcolato sulla base del carico parziale di riscaldamento P h ( T j ), della capacità di riscaldamento di sicurezza elettrica elbu ( T j ) (se pertinente) e del coefficiente di efficienza energetica specifico dell'intervallo C OP bin ( T j ), ponderato per gli intervalli in cui si produce il regime di intervallo, e tiene conto:
1) delle condizioni di progettazione di riferimento di cui alla tabella 24;
2) della stagione media di riscaldamento europea di cui alla tabella 26;
3) se pertinente, degli effetti della degradazione dell'efficienza energetica causata dalla ciclicità secondo il tipo di dispositivo di controllo della capacità termica;
d) il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento Q H , ossia il prodotto del carico teorico di riscaldamento P design,h e dell'equivalente di ore in modo attivo per il riscaldamento H HE di cui alla tabella 29;
e) il consumo energetico totale annuo a fini di riscaldamento Q HE è calcolato come somma:
1) dell'indice del fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento Q H e del coefficiente di prestazione stagionale in modo attivo SCOP on e
2) del consumo energetico dei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter» durante la stagione;
f) il coefficiente di prestazione stagionale SCOP è calcolato come il rapporto tra il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento Q H e il consumo energetico annuo a fini di riscaldamento Q HE ;
g) l'efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente η s,c è calcolata come il quoziente del coefficiente di prestazione stagionale SCOP e del coefficiente di conversione CC , corretto per i contributi relativi al dispositivo di controllo della temperatura e, solo per le pompe di calore acqua/salamoia-aria, per il consumo di energia elettrica della o delle pompe per l'acqua sotterranea;
h) per le pompe di calore multisplit, la misurazione e i calcoli sono basati sulla prestazione dell'unità esterna combinata con una o più unità interne, secondo quanto raccomandato dal fabbricante o dall'importatore.
7. Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente delle pompe di calore con motore a combustione interna:
a) l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η s,h è calcolata sulla base dell'indice di energia primaria in modo di riscaldamento SPER h , corretto per i contributi relativi al dispositivo di controllo della potenza termica e, solo per le pompe di calore acqua/salamoia-acqua, per il consumo di energia elettrica della o delle pompe per l'acqua sotterranea;
b) l'indice di efficienza stagionale di energia primaria in modo di riscaldamento SPER h è calcolato sulla base dell'indice di efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di riscaldamento SGUE h , del fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di riscaldamento SAEF h , tenuto conto del coefficiente di conversione per l'energia elettrica CC ;
c) l'efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di riscaldamento SGUE h è basato sul carico parziale di riscaldamento P h ( T j ) diviso per l'efficienza dell'uso del gas in un intervallo specifico per il riscaldamento a carico parziale GUE h,bin , ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo, utilizzando le condizioni indicate oltre;
d) il S AEF h è basato sul fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento Q H e sul consumo energetico totale annuo a fini di riscaldamento Q HE ;
e) il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento Q H , è basato sul prodotto della capacità di riscaldamento di riferimento P design,h e dell'equivalente annuo di ore in modo attivo H HE come stabilito alla tabella 29;
f) il consumo energetico totale annuo a fini di riscaldamento Q HE è calcolato come somma:
1) dell'indice del fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento Q H e del fattore stagionale di energia ausiliaria in modo riscaldamento in modo attivo SAEF h,on e
2) del consumo energetico dei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter» nella stagione designata;
g) il SAEF h,on è basato, ove pertinente, sul carico parziale di riscaldamento P h ( T j ) e sul fattore di energia ausiliaria in modo di riscaldamento a carico parziale AEF h,bin , ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo, utilizzando le condizioni indicate in appresso;
h) le condizioni per calcolare SGUE h e SAEF h,on tengono conto:
1) delle condizioni di progettazione di riferimento di cui alla tabella 24;
2) della stagione media di riscaldamento europea di cui alla tabella 26;
3) se pertinente, degli effetti della degradazione dell'efficienza energetica causata dalla ciclicità secondo il tipo di dispositivo di controllo della capacità di riscaldamento.
8. Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli dei chiller di processo ad alta temperatura:
per determinare i valori della capacità di raffreddamento nominale e dichiarata, la potenza assorbita, l'indice di efficienza energetica e l'indice di prestazione energetica stagionale, le misurazioni sono effettuate alle seguenti condizioni:
a) la temperatura ambiente di riferimento allo scambiatore di calore esterno è di 35 °C per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad aria, mentre per quelli raffreddati ad acqua la temperatura dell'acqua in ingresso al condensatore (punto di valutazione con temperatura dell'aria esterna di 35 °C) è di 30 °C
b) la temperatura del liquido in uscita allo scambiatore di calore interno è di 7 °C (temperatura a bulbo secco);
c) le variazioni della temperatura ambiente durante l'anno, rappresentative delle condizioni climatiche medie nell'Unione europea e il corrispondente numero di ore in cui si verificano tali temperature, sono stabilite alla tabella 28;
d) l'effetto della degradazione dell'efficienza energetica dovuto alla ciclicità secondo il tipo di dispositivo di controllo della capacità del chiller di processo ad alta temperatura è misurato oppure si usa un valore predefinito.
Tabella 16
Condizioni nominali standard per le pompe di calore e i condizionatori d'aria aria-aria
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Scambiatore di calore esterno</p></td><td><p>Scambiatore di calore interno</p></td></tr><tr><td><p>temperatura &#176;C a bulbo secco in ingresso</p></td><td><p>temperatura &#176;C a bulbo umido in ingresso</p></td><td><p>temperatura &#176;C a bulbo secco in ingresso</p></td><td><p>temperatura &#176;C a bulbo umido in ingresso</p></td></tr><tr><td><p>Modo di riscaldamento (per le pompe di calore)</p></td><td><p>Aria esterna/riciclata</p></td><td><p>7</p></td><td><p>6</p></td><td><p>20</p></td><td><p>max 15</p></td></tr><tr><td><p>Aria esausta/esterna</p></td><td><p>20</p></td><td><p>12</p></td><td><p>7</p></td><td><p>6</p></td></tr><tr><td><p>Modo di raffreddamento (per i condizionatori d'aria)</p></td><td><p>Aria esterna/riciclata</p></td><td><p>35</p></td><td><p>24&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>27</p></td><td><p>19</p></td></tr><tr><td><p>Aria esausta/riciclata</p></td><td><p>27</p></td><td><p>19</p></td><td><p>27</p></td><td><p>19</p></td></tr><tr><td><p>Aria esausta/esterna</p></td><td><p>27</p></td><td><p>19</p></td><td><p>35</p></td><td><p>24</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>La condizione relativa alla temperatura a bulbo umido non &#232; richiesta nel collaudo delle unit&#224; che non evaporano la condensa.</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 17
Condizioni nominali standard per i refrigeratori d'ambiente acqua/salamoia-acqua
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Scambiatore di calore esterno</p></td><td><p>Scambiatore di calore interno</p></td></tr><tr><td><p>temperatura in ingresso &#176;C</p></td><td><p>temperatura in uscita &#176;C</p></td><td><p>temperatura in ingresso &#176;C</p></td><td><p>temperatura in uscita &#176;C</p></td></tr><tr><td><p>Modo di raffreddamento</p></td><td><p>acqua-acqua (per applicazioni di riscaldamento a bassa temperatura) da torre di raffreddamento</p></td><td><p>30</p></td><td><p>35</p></td><td><p>12</p></td><td><p>7</p></td></tr><tr><td><p>acqua-acqua (per applicazioni di riscaldamento a temperatura media) da torre di raffreddamento</p></td><td><p>30</p></td><td><p>35</p></td><td><p>23</p></td><td><p>18</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 18
Condizioni nominali standard per i refrigeratori d'ambiente aria-acqua
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Scambiatore di calore esterno</p></td><td><p>Scambiatore di calore interno</p></td></tr><tr><td><p>temperatura in ingresso &#176;C</p></td><td><p>temperatura in uscita &#176;C</p></td><td><p>temperatura in ingresso &#176;C</p></td><td><p>temperatura in uscita &#176;C</p></td></tr><tr><td><p>Modo di raffreddamento</p></td><td><p>aria-acqua (per applicazioni a bassa temperatura)</p></td><td><p>35</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>12</p></td><td><p>7</p></td></tr><tr><td><p>aria-acqua (per applicazioni a temperatura media)</p></td><td><p>35</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>23</p></td><td><p>18</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 19
Condizioni nominali standard per le pompe di calore e i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Scambiatore di calore esterno</p></td><td><p>Scambiatore di calore interno</p></td></tr><tr><td><p>temperatura in ingresso &#176;C</p></td><td><p>temperatura in uscita &#176;C</p></td><td><p>temperatura &#176;C a bulbo secco in ingresso</p></td><td><p>temperatura &#176;C a bulbo umido in ingresso</p></td></tr><tr><td><p>Modo di riscaldamento (per le pompe di calore)</p></td><td><p>acqua</p></td><td><p>10</p></td><td><p>7</p></td><td><p>20</p></td><td><p>max 15</p></td></tr><tr><td><p>salamoia</p></td><td><p>0</p></td><td><p>&#8211; 3&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>20</p></td><td><p>max 15</p></td></tr><tr><td><p>circuito ad acqua</p></td><td><p>20</p></td><td><p>17&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>20</p></td><td><p>max 15</p></td></tr><tr><td><p>Modo di raffreddamento (per i condizionatori d'aria)</p></td><td><p>torre di raffreddamento</p></td><td><p>30</p></td><td><p>35</p></td><td><p>27</p></td><td><p>19</p></td></tr><tr><td><p>al suolo (acqua o salamoia)</p></td><td><p>10</p></td><td><p>15</p></td><td><p>27</p></td><td><p>19</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Per le unit&#224; progettate per il modo di riscaldamento e di raffreddamento si usa il flusso ottenuto durante la prova alle condizioni nominali standard nel modo di raffreddamento.</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 20
Temperature ambiente di riferimento per i chiller di processo ad alta temperatura
<table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Punto di collaudo</p></td><td><p>Coefficiente di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura</p></td><td><p>Coefficiente di carico parziale (%)</p></td><td><p>Scambiatore di calore esterno (&#176;C)</p></td><td><p>Scambiatore di calore interno</p></td></tr><tr><td><p>Evaporatore</p><p>Temperature dell'acqua in ingresso/uscita (&#176;C)</p></td></tr><tr><td><p>Uscita fissa</p></td></tr><tr><td><p>A</p></td><td><p>80 %&#160;+&#160;20 % &#215; (<span>T<span>A</span></span>-<span>T<span>D</span></span>)/(<span>T<span>A</span></span>-<span>T<span>D</span></span>)</p></td><td><p>100</p></td><td><p><span>Temperatura dell'aria in ingresso</span></p><p>35</p></td><td><p>12/7</p></td></tr><tr><td><p><span>Temperature dell'acqua in ingresso/uscita</span></p><p>30/35</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 21
Condizioni di carico parziale per i condizionatori d'aria, i refrigeratori d'ambiente e le pompe di calore
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Punto di valutazione</p></td><td><p>Temperatura esterna</p></td><td><p>Coefficiente di carico parziale</p></td><td><p>Scambiatore di calore esterno</p></td><td><p>Scambiatore di calore interno</p></td></tr><tr><td><p><span>Condizionatori d'aria aria-aria</span></p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p><span>T<span>j</span></span> (&#176;C)</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Temperature dell'aria esterna a bulbo secco (&#176;C)</p></td><td><p>Temperature dell'aria interna a bulbo secco (bulbo umido) (&#176;C)</p></td></tr><tr><td><p>A</p></td><td><p>35</p></td><td><p>100 %</p></td><td><p>35</p></td><td><p>27 (19)</p></td></tr><tr><td><p>B</p></td><td><p>30</p></td><td><p>74 %</p></td><td><p>30</p></td><td><p>27 (19)</p></td></tr><tr><td><p>C</p></td><td><p>25</p></td><td><p>47 %</p></td><td><p>25</p></td><td><p>27 (19)</p></td></tr><tr><td><p>D</p></td><td><p>20</p></td><td><p>21 %</p></td><td><p>20</p></td><td><p>27 (19)</p></td></tr><tr><td><p><span>Condizionatori d'aria acqua-aria</span></p></td></tr><tr><td><p>Punto di valutazione</p></td><td><p><span>T<span>j</span></span> (&#176;C)</p></td><td><p>Coefficiente di carico parziale</p></td><td><p>Temperature in ingresso/uscita (&#176;C) della colonna di raffreddamento o del circuito ad acqua</p></td><td><p>Temperature in ingresso/uscita (&#176;C) al suolo (acqua o salamoia)</p></td><td><p>Temperature dell'aria interna a bulbo secco (bulbo umido) (&#176;C)</p></td></tr><tr><td><p>A</p></td><td><p>35</p></td><td><p>100 %</p></td><td><p>30/35</p></td><td><p>10/15</p></td><td><p>27 (19)</p></td></tr><tr><td><p>B</p></td><td><p>30</p></td><td><p>74 %</p></td><td><p>26/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>10/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>27 (19)</p></td></tr><tr><td><p>C</p></td><td><p>25</p></td><td><p>47 %</p></td><td><p>22/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>10/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>27 (19)</p></td></tr><tr><td><p>D</p></td><td><p>20</p></td><td><p>21 %</p></td><td><p>18/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>10/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>27 (19)</p></td></tr><tr><td><p><span>Refrigeratori d'ambiente aria-acqua</span></p></td></tr><tr><td><p>Punto di valutazione</p></td><td><p><span>T<span>j</span></span> (&#176;C)</p></td><td><p>Coefficiente di carico parziale</p></td><td><p>Temperature dell'aria esterna a bulbo secco (&#176;C)</p></td><td><p>Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (&#176;C) del ventilconvettore</p></td><td><p>Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (&#176;C) del raffreddamento a pavimento</p></td></tr><tr><td><p>Uscita fissa</p></td><td><p>Uscita variabile&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td></tr><tr><td><p>A</p></td><td><p>35</p></td><td><p>100 %</p></td><td><p>35</p></td><td><p>12/7</p></td><td><p>12/7</p></td><td><p>23/18</p></td></tr><tr><td><p>B</p></td><td><p>30</p></td><td><p>74 %</p></td><td><p>30</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/7</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/8,5</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/18</p></td></tr><tr><td><p>C</p></td><td><p>25</p></td><td><p>47 %</p></td><td><p>25</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/7</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/10</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/18</p></td></tr><tr><td><p>D</p></td><td><p>20</p></td><td><p>21 %</p></td><td><p>20</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/7</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/11,5</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/18</p></td></tr><tr><td><p><span>Refrigeratori d'ambiente acqua-acqua</span></p></td></tr><tr><td><p>Punto di valutazione</p></td><td><p><span>T<span>j</span></span> (&#176;C)</p></td><td><p>Coefficiente di carico parziale</p></td><td><p>Temperature in ingresso/uscita (&#176;C) della colonna di raffreddamento o del circuito ad acqua</p></td><td><p>Temperature in ingresso/uscita (&#176;C) al suolo (acqua o salamoia)</p></td><td><p>Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (&#176;C) del ventilconvettore</p></td><td><p>Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (&#176;C) del raffreddamento a pavimento</p></td></tr><tr><td><p>Uscita fissa</p></td><td><p>Uscita variabile&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td></tr><tr><td><p>A</p></td><td><p>35</p></td><td><p>100 %</p></td><td><p>30/35</p></td><td><p>10/15</p></td><td><p>12/7</p></td><td><p>12/7</p></td><td><p>23/18</p></td></tr><tr><td><p>B</p></td><td><p>30</p></td><td><p>74 %</p></td><td><p>26/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>10/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/7</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/8,5</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/18</p></td></tr><tr><td><p>C</p></td><td><p>25</p></td><td><p>47 %</p></td><td><p>22/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>10/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/7</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/10</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/18</p></td></tr><tr><td><p>D</p></td><td><p>20</p></td><td><p>21 %</p></td><td><p>18/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>10/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/7</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/11,5</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/18</p></td></tr><tr><td><p><span>Pompe di calore aria-aria</span></p></td></tr><tr><td><p>Punto di valutazione</p></td><td><p><span>T<span>j</span></span> (&#176;C)</p></td><td><p>Coefficiente di carico parziale</p></td><td><p>Temperature (&#176;C) dell'aria esterna a bulbo secco (bulbo umido) (&#176;C)</p></td><td><p>Temperatura dell'aria interna a bulbo secco (&#176;C)</p></td></tr><tr><td><p>A</p></td><td><p>-7</p></td><td><p>88 %</p></td><td><p>&#8211; 7(&#8211; 8)</p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p>B</p></td><td><p>+&#160;2</p></td><td><p>54 %</p></td><td><p>+&#160;2(+&#160;1)</p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p>C</p></td><td><p>+&#160;7</p></td><td><p>35 %</p></td><td><p>+&#160;7(+&#160;6)</p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p>D</p></td><td><p>+&#160;12</p></td><td><p>15 %</p></td><td><p>+&#160;12(+&#160;11)</p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p>E</p></td><td><p><span>T<span>ol</span></span></p></td><td><p>dipende da<span>T<span>ol</span></span></p></td><td><p><span>T<span>j</span> = T<span>ol</span></span></p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p>F</p></td><td><p><span>T<span>biv</span></span></p></td><td><p>dipende da<span>T<span>biv</span></span></p></td><td><p><span>T<span>j</span> = T<span>biv</span></span></p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p><span>Pompe di calore acqua/salamoia-aria</span></p></td></tr><tr><td><p>Punto di valutazione</p></td><td><p><span>T<span>j</span></span> (&#176;C)</p></td><td><p>Coefficiente di carico parziale</p></td><td><p>Acqua sotterranea</p></td><td><p>Salamoia</p></td><td><p>Temperatura dell'aria interna a bulbo secco (&#176;C)</p></td></tr><tr><td><p>Temperature in ingresso/uscita (&#176;C)</p></td><td><p>Temperature in ingresso/uscita (&#176;C)</p></td></tr><tr><td><p>A</p></td><td><p>-7</p></td><td><p>88 %</p></td><td><p>10/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>0/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p>B</p></td><td><p>+&#160;2</p></td><td><p>54 %</p></td><td><p>10/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>0/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p>C</p></td><td><p>+&#160;7</p></td><td><p>35 %</p></td><td><p>10/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>0/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p>D</p></td><td><p>+&#160;12</p></td><td><p>15 %</p></td><td><p>10/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>0/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p>E</p></td><td><p><span>T<span>ol</span></span></p></td><td><p>dipende da<span>T<span>ol</span></span></p></td><td><p>10/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>0/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p>F</p></td><td><p><span>T<span>biv</span></span></p></td><td><p>dipende da<span>T<span>biv</span></span></p></td><td><p>10/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>0/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>Temperature in uscita secondo il flusso dell'acqua come determinate alle condizioni nominali standard (coefficiente di carico parziale 100 % per il raffreddamento, 88 % per il riscaldamento)</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 22
Condizioni di carico parziale per il calcolo di SEPR per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad aria
<table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Punto di valutazione</p></td><td><p>Coefficiente di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura</p></td><td><p>Coefficiente di carico parziale (%)</p></td><td><p>Scambiatore di calore esterno</p></td><td><p>Scambiatore di calore interno</p></td></tr><tr><td><p>temperatura dell'aria in ingresso (&#176;C)</p></td><td><p>Evaporatore</p><p>temperature dell'acqua in ingresso/uscita (&#176;C)</p></td></tr><tr><td><p>Uscita fissa</p></td></tr><tr><td><p>A</p></td><td><p>80 %&#160;+&#160;20 % &#215; (<span>T<span>A</span></span>-<span>T<span>D</span></span>)/(<span>T<span>A</span></span>-<span>T<span>D</span></span>)</p></td><td><p>100</p></td><td><p>35</p></td><td><p>12/7</p></td></tr><tr><td><p>B</p></td><td><p>80 %&#160;+&#160;20 % &#215; (<span>T<span>B</span></span>-<span>T<span>D</span></span>)/(<span>T<span>A</span></span>-<span>T<span>D</span></span>)</p></td><td><p>93</p></td><td><p>25</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/7</p></td></tr><tr><td><p>C</p></td><td><p>80 %&#160;+&#160;20 % &#215; (<span>T<span>C</span></span>-<span>T<span>D</span></span>)/(<span>T<span>A</span></span>-<span>T<span>D</span></span>)</p></td><td><p>87</p></td><td><p>15</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/7</p></td></tr><tr><td><p>D</p></td><td><p>80 %&#160;+&#160;20 % &#215; (<span>T<span>D</span></span>-<span>T<span>D</span></span>)/(<span>T<span>A</span></span>-<span>T<span>D</span></span>)</p></td><td><p>80</p></td><td><p>5</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/7</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>con flusso d'acqua quale determinato durante la prova &#171;A&#187; per le unit&#224; a flusso d'acqua fisso o a flusso variabile.</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 23
Condizioni di carico parziale per il calcolo di SEPR per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad acqua
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Punto di valutazione</p></td><td><p>Coefficiente di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura</p></td><td><p>Coefficiente di carico parziale (%)</p></td><td><p>Condensatore raffreddato ad acqua</p></td><td><p>Scambiatore di calore interno</p></td></tr><tr><td><p>Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (&#176;C)</p></td><td><p>Temperatura dell'aria esterna (&#176;C)</p></td><td><p>Evaporatore</p><p>temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (&#176;C)</p></td></tr><tr><td><p>Uscita fissa</p></td></tr><tr><td><p>A</p></td><td><p>80 %&#160;+&#160;20 % &#215; (<span>T<span>A</span></span>-<span>T<span>D</span></span>)/(<span>T<span>A</span></span>-<span>T<span>D</span></span>)</p></td><td><p>100</p></td><td><p>30/35</p></td><td><p>35</p></td><td><p>12/7</p></td></tr><tr><td><p>B</p></td><td><p>80 %&#160;+&#160;20 % &#215; (<span>T</span><span>B</span>-<span>T</span><span>D</span>)/(<span>T</span><span>A</span>-<span>T</span><span>D</span>)</p></td><td><p>93</p></td><td><p>23/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>25</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/7</p></td></tr><tr><td><p>C</p></td><td><p>80 %&#160;+&#160;20 % &#215; (<span>T</span><span>C</span>-<span>T</span><span>D</span>)/(<span>T</span><span>A</span>-<span>T</span><span>D</span>)</p></td><td><p>87</p></td><td><p>16/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>15</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/7</p></td></tr><tr><td><p>D</p></td><td><p>80 %&#160;+&#160;20 % &#215; (T<span>D</span>-T<span>D</span>)/(T<span>A</span>-T<span>D</span>)</p></td><td><p>80</p></td><td><p>9/&#160;<a>(<span>*1</span>)</a></p></td><td><p>5</p></td><td><p>&#160;<a>(<span>*1</span>)</a>/7</p></td></tr><tr><td><p><a>(<span>*1</span>)&#160;&#160;&#160;</a>con flusso d'acqua quale determinato durante la prova &#171;A&#187; per le unit&#224; a flusso fisso o a flusso d'acqua variabile.</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 24
Condizioni di progettazione di riferimento per i refrigeratori d'ambiente, i condizionatori d'aria e le pompe di calore
<table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Funzione</p></td><td><p>Stagione</p></td><td><p>Temperatura di progettazione di riferimento a bulbo secco (bulbo umido)</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>design,c</span></span></p></td></tr><tr><td><p>Raffreddamento</p></td><td><p>MEDIA</p></td><td><p>35 (24) &#176;C</p></td></tr><tr><td><p>Temperatura di progettazione di riferimento</p></td><td><p>Temperatura bivalente massima</p></td><td><p>Temperatura limite di esercizio massima</p></td></tr><tr><td><p><span>T<span>design,c</span></span></p></td><td><p><span>T<span>biv</span></span></p></td><td><p><span>T<span>ol</span></span></p></td></tr><tr><td><p>Riscaldamento</p></td><td><p>MEDIA</p></td><td><p>&#8211; 10 (&#8211; 11) &#176;C</p></td><td><p>+&#160;2&#160;&#176;C</p></td><td><p>&#8211; 7&#160;&#176;C</p></td></tr><tr><td><p>Pi&#249; calda</p></td><td><p>2 (&#8211; 1) &#176;C</p></td><td><p>7&#160;&#176;C</p></td><td><p>2&#160;&#176;C</p></td></tr><tr><td><p>Pi&#249; fredda</p></td><td><p>&#8211; 22 (&#8211; 23) &#176;C</p></td><td><p>&#8211; 7&#160;&#176;C</p></td><td><p>&#8211; 15&#160;&#176;C</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 25
Condizioni nominali standard per i ventilconvettori
<table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Prova di raffreddamento</p></td><td><p>Prova di riscaldamento</p></td><td><p>Prova di potenza sonora</p></td></tr><tr><td><p>Temperatura dell'aria</p></td><td><p>27&#160;&#176;C (bulbo secco)</p><p>19&#160;&#176;C (bulbo umido)</p></td><td><p>Temperatura dell'aria</p></td><td><p>20&#160;&#176;C (bulbo secco)</p></td><td><p>A condizioni ambiente senza flusso d'acqua</p></td></tr><tr><td><p>Temperatura dell'acqua in ingresso</p></td><td><p>7&#160;&#176;C</p></td><td><p>Temperatura dell'acqua in ingresso</p></td><td><p>45&#160;&#176;C per unit&#224; a 2 condotti</p><p>65&#160;&#176;C per unit&#224; a 4 condotti</p></td></tr><tr><td><p>Aumento della temperatura dell'acqua</p></td><td><p>5&#160;&#176;C</p></td><td><p>Diminuzione della temperatura dell'acqua</p></td><td><p>5&#160;&#176;C per unit&#224; a 2 condotti</p><p>10&#160;&#176;C per unit&#224; a 4 condotti</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 26
Stagioni di riscaldamento europee per le pompe di calore
<table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p><span>bin<span>j</span></span></p></td><td><p>T<span>j</span> [&#176;C]</p></td><td><p>H<span>j</span> [h/anno]</p></td></tr><tr><td><p>Pi&#249; calda</p></td><td><p>MEDIA</p></td><td><p>Pi&#249; fredda</p></td></tr><tr><td><p>da 1 a 8</p></td><td><p>da &#8211; 30 a &#8211; 23</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>9</p></td><td><p>&#8211; 22</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>1</p></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td><p>&#8211; 21</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>6</p></td></tr><tr><td><p>11</p></td><td><p>&#8211; 20</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>13</p></td></tr><tr><td><p>12</p></td><td><p>&#8211; 19</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>17</p></td></tr><tr><td><p>13</p></td><td><p>&#8211; 18</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>19</p></td></tr><tr><td><p>14</p></td><td><p>&#8211; 17</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>26</p></td></tr><tr><td><p>15</p></td><td><p>&#8211; 16</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>39</p></td></tr><tr><td><p>16</p></td><td><p>&#8211; 15</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>41</p></td></tr><tr><td><p>17</p></td><td><p>&#8211; 14</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>35</p></td></tr><tr><td><p>18</p></td><td><p>&#8211; 13</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>52</p></td></tr><tr><td><p>19</p></td><td><p>&#8211; 12</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>37</p></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>&#8211; 11</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>41</p></td></tr><tr><td><p>21</p></td><td><p>&#8211; 10</p></td><td><p>0</p></td><td><p>1</p></td><td><p>43</p></td></tr><tr><td><p>22</p></td><td><p>&#8211; 9</p></td><td><p>0</p></td><td><p>25</p></td><td><p>54</p></td></tr><tr><td><p>23</p></td><td><p>&#8211; 8</p></td><td><p>0</p></td><td><p>23</p></td><td><p>90</p></td></tr><tr><td><p>24</p></td><td><p>&#8211; 7</p></td><td><p>0</p></td><td><p>24</p></td><td><p>125</p></td></tr><tr><td><p>25</p></td><td><p>&#8211; 6</p></td><td><p>0</p></td><td><p>27</p></td><td><p>169</p></td></tr><tr><td><p>26</p></td><td><p>&#8211; 5</p></td><td><p>0</p></td><td><p>68</p></td><td><p>195</p></td></tr><tr><td><p>27</p></td><td><p>&#8211; 4</p></td><td><p>0</p></td><td><p>91</p></td><td><p>278</p></td></tr><tr><td><p>28</p></td><td><p>&#8211; 3</p></td><td><p>0</p></td><td><p>89</p></td><td><p>306</p></td></tr><tr><td><p>29</p></td><td><p>&#8211; 2</p></td><td><p>0</p></td><td><p>165</p></td><td><p>454</p></td></tr><tr><td><p>30</p></td><td><p>&#8211; 1</p></td><td><p>0</p></td><td><p>173</p></td><td><p>385</p></td></tr><tr><td><p>31</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>240</p></td><td><p>490</p></td></tr><tr><td><p>32</p></td><td><p>1</p></td><td><p>0</p></td><td><p>280</p></td><td><p>533</p></td></tr><tr><td><p>33</p></td><td><p>2</p></td><td><p>3</p></td><td><p>320</p></td><td><p>380</p></td></tr><tr><td><p>34</p></td><td><p>3</p></td><td><p>22</p></td><td><p>357</p></td><td><p>228</p></td></tr><tr><td><p>35</p></td><td><p>4</p></td><td><p>63</p></td><td><p>356</p></td><td><p>261</p></td></tr><tr><td><p>36</p></td><td><p>5</p></td><td><p>63</p></td><td><p>303</p></td><td><p>279</p></td></tr><tr><td><p>37</p></td><td><p>6</p></td><td><p>175</p></td><td><p>330</p></td><td><p>229</p></td></tr><tr><td><p>38</p></td><td><p>7</p></td><td><p>162</p></td><td><p>326</p></td><td><p>269</p></td></tr><tr><td><p>39</p></td><td><p>8</p></td><td><p>259</p></td><td><p>348</p></td><td><p>233</p></td></tr><tr><td><p>40</p></td><td><p>9</p></td><td><p>360</p></td><td><p>335</p></td><td><p>230</p></td></tr><tr><td><p>41</p></td><td><p>10</p></td><td><p>428</p></td><td><p>315</p></td><td><p>243</p></td></tr><tr><td><p>42</p></td><td><p>11</p></td><td><p>430</p></td><td><p>215</p></td><td><p>191</p></td></tr><tr><td><p>43</p></td><td><p>12</p></td><td><p>503</p></td><td><p>169</p></td><td><p>146</p></td></tr><tr><td><p>44</p></td><td><p>13</p></td><td><p>444</p></td><td><p>151</p></td><td><p>150</p></td></tr><tr><td><p>45</p></td><td><p>14</p></td><td><p>384</p></td><td><p>105</p></td><td><p>97</p></td></tr><tr><td><p>46</p></td><td><p>15</p></td><td><p>294</p></td><td><p>74</p></td><td><p>61</p></td></tr><tr><td><p>Totale ore:</p></td><td><p>3&#160;590</p></td><td><p>4&#160;910</p></td><td><p>6&#160;446</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 27
Stagione europea di raffreddamento per i refrigeratori d'ambiente e i condizionatori d'aria
<table><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Intervalli</p></td><td><p>Temperatura esterna (bulbo secco)</p></td><td><p>&#171;Stagione media di raffreddamento&#187;</p></td><td><p>Calcolo EER</p></td></tr><tr><td><p>intervalli orari</p></td></tr><tr><td><p><span>j</span></p></td><td><p><span>T<span>j</span></span></p></td><td><p><span>h<span>j</span></span></p></td></tr><tr><td><p>#</p></td><td><p>&#176;C</p></td><td><p>ore/anno</p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td><p>17</p></td><td><p>205</p></td><td><p><span>EER(D)</span></p></td></tr><tr><td><p>2</p></td><td><p>18</p></td><td><p>227</p></td><td><p><span>EER(D)</span></p></td></tr><tr><td><p>3</p></td><td><p>19</p></td><td><p>225</p></td><td><p><span>EER(D)</span></p></td></tr><tr><td><p>4</p></td><td><p>20</p></td><td><p>225</p></td><td><p>D &#8212; Valore misurato</p></td></tr><tr><td><p>5</p></td><td><p>21</p></td><td><p>216</p></td><td><p>Interpolazione lineare</p></td></tr><tr><td><p>6</p></td><td><p>22</p></td><td><p>215</p></td><td><p>Interpolazione lineare</p></td></tr><tr><td><p>7</p></td><td><p>23</p></td><td><p>218</p></td><td><p>Interpolazione lineare</p></td></tr><tr><td><p>8</p></td><td><p>24</p></td><td><p>197</p></td><td><p>Interpolazione lineare</p></td></tr><tr><td><p>9</p></td><td><p>25</p></td><td><p>178</p></td><td><p>C &#8212; Valore misurato</p></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td><p>26</p></td><td><p>158</p></td><td><p>Interpolazione lineare</p></td></tr><tr><td><p>11</p></td><td><p>27</p></td><td><p>137</p></td><td><p>Interpolazione lineare</p></td></tr><tr><td><p>12</p></td><td><p>28</p></td><td><p>109</p></td><td><p>Interpolazione lineare</p></td></tr><tr><td><p>13</p></td><td><p>29</p></td><td><p>88</p></td><td><p>Interpolazione lineare</p></td></tr><tr><td><p>14</p></td><td><p>30</p></td><td><p>63</p></td><td><p>B &#8212; Valore misurato</p></td></tr><tr><td><p>15</p></td><td><p>31</p></td><td><p>39</p></td><td><p>Interpolazione lineare</p></td></tr><tr><td><p>16</p></td><td><p>32</p></td><td><p>31</p></td><td><p>Interpolazione lineare</p></td></tr><tr><td><p>17</p></td><td><p>33</p></td><td><p>24</p></td><td><p>Interpolazione lineare</p></td></tr><tr><td><p>18</p></td><td><p>34</p></td><td><p>17</p></td><td><p>Interpolazione lineare</p></td></tr><tr><td><p>19</p></td><td><p>35</p></td><td><p>13</p></td><td><p>A &#8212; Valore misurato</p></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>36</p></td><td><p>9</p></td><td><p><span>EER(A)</span></p></td></tr><tr><td><p>21</p></td><td><p>37</p></td><td><p>4</p></td><td><p><span>EER(A)</span></p></td></tr><tr><td><p>22</p></td><td><p>38</p></td><td><p>3</p></td><td><p><span>EER(A)</span></p></td></tr><tr><td><p>23</p></td><td><p>39</p></td><td><p>1</p></td><td><p><span>EER(A)</span></p></td></tr><tr><td><p>24</p></td><td><p>40</p></td><td><p>0</p></td><td><p><span>EER(A)</span></p></td></tr></tbody></table>
Tabella 28
Stagione europea di refrigerazione di riferimento per i chiller di processo ad alta temperatura
<table><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p><span>bin<span>j</span></span></p></td><td><p><span>T<span>j</span></span> [&#176;C]</p></td><td><p><span>H<span>j</span></span> [h/anno]</p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td><p>&#8211; 19</p></td><td><p>0,08</p></td></tr><tr><td><p>2</p></td><td><p>&#8211; 18</p></td><td><p>0,41</p></td></tr><tr><td><p>3</p></td><td><p>&#8211; 17</p></td><td><p>0,65</p></td></tr><tr><td><p>4</p></td><td><p>&#8211; 16</p></td><td><p>1,05</p></td></tr><tr><td><p>5</p></td><td><p>&#8211; 15</p></td><td><p>1,74</p></td></tr><tr><td><p>6</p></td><td><p>&#8211; 14</p></td><td><p>2,98</p></td></tr><tr><td><p>7</p></td><td><p>&#8211; 13</p></td><td><p>3,79</p></td></tr><tr><td><p>8</p></td><td><p>&#8211; 12</p></td><td><p>5,69</p></td></tr><tr><td><p>9</p></td><td><p>&#8211; 11</p></td><td><p>8,94</p></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td><p>&#8211; 10</p></td><td><p>11,81</p></td></tr><tr><td><p>11</p></td><td><p>&#8211; 9</p></td><td><p>17,29</p></td></tr><tr><td><p>12</p></td><td><p>&#8211; 8</p></td><td><p>20,02</p></td></tr><tr><td><p>13</p></td><td><p>&#8211; 7</p></td><td><p>28,73</p></td></tr><tr><td><p>14</p></td><td><p>&#8211; 6</p></td><td><p>39,71</p></td></tr><tr><td><p>15</p></td><td><p>&#8211; 5</p></td><td><p>56,61</p></td></tr><tr><td><p>16</p></td><td><p>&#8211; 4</p></td><td><p>76,36</p></td></tr><tr><td><p>17</p></td><td><p>&#8211; 3</p></td><td><p>106,07</p></td></tr><tr><td><p>18</p></td><td><p>&#8211; 2</p></td><td><p>153,22</p></td></tr><tr><td><p>19</p></td><td><p>&#8211; 1</p></td><td><p>203,41</p></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>0</p></td><td><p>247,98</p></td></tr><tr><td><p>21</p></td><td><p>1</p></td><td><p>282,01</p></td></tr><tr><td><p>22</p></td><td><p>2</p></td><td><p>275,91</p></td></tr><tr><td><p>23</p></td><td><p>3</p></td><td><p>300,61</p></td></tr><tr><td><p>24</p></td><td><p>4</p></td><td><p>310,77</p></td></tr><tr><td><p>25</p></td><td><p>5</p></td><td><p>336,48</p></td></tr><tr><td><p>26</p></td><td><p>6</p></td><td><p>350,48</p></td></tr><tr><td><p>27</p></td><td><p>7</p></td><td><p>363,49</p></td></tr><tr><td><p>28</p></td><td><p>8</p></td><td><p>368,91</p></td></tr><tr><td><p>29</p></td><td><p>9</p></td><td><p>371,63</p></td></tr><tr><td><p>30</p></td><td><p>10</p></td><td><p>377,32</p></td></tr><tr><td><p>31</p></td><td><p>11</p></td><td><p>376,53</p></td></tr><tr><td><p>32</p></td><td><p>12</p></td><td><p>386,42</p></td></tr><tr><td><p>33</p></td><td><p>13</p></td><td><p>389,84</p></td></tr><tr><td><p>34</p></td><td><p>14</p></td><td><p>384,45</p></td></tr><tr><td><p>35</p></td><td><p>15</p></td><td><p>370,45</p></td></tr><tr><td><p>36</p></td><td><p>16</p></td><td><p>344,96</p></td></tr><tr><td><p>37</p></td><td><p>17</p></td><td><p>328,02</p></td></tr><tr><td><p>38</p></td><td><p>18</p></td><td><p>305,36</p></td></tr><tr><td><p>39</p></td><td><p>19</p></td><td><p>261,87</p></td></tr><tr><td><p>40</p></td><td><p>20</p></td><td><p>223,90</p></td></tr><tr><td><p>41</p></td><td><p>21</p></td><td><p>196,31</p></td></tr><tr><td><p>42</p></td><td><p>22</p></td><td><p>163,04</p></td></tr><tr><td><p>43</p></td><td><p>23</p></td><td><p>141,78</p></td></tr><tr><td><p>44</p></td><td><p>24</p></td><td><p>121,93</p></td></tr><tr><td><p>45</p></td><td><p>25</p></td><td><p>104,46</p></td></tr><tr><td><p>46</p></td><td><p>26</p></td><td><p>85,77</p></td></tr><tr><td><p>47</p></td><td><p>27</p></td><td><p>71,54</p></td></tr><tr><td><p>48</p></td><td><p>28</p></td><td><p>56,57</p></td></tr><tr><td><p>49</p></td><td><p>29</p></td><td><p>43,35</p></td></tr><tr><td><p>50</p></td><td><p>30</p></td><td><p>31,02</p></td></tr><tr><td><p>51</p></td><td><p>31</p></td><td><p>20,21</p></td></tr><tr><td><p>52</p></td><td><p>32</p></td><td><p>11,85</p></td></tr><tr><td><p>53</p></td><td><p>33</p></td><td><p>8,17</p></td></tr><tr><td><p>54</p></td><td><p>34</p></td><td><p>3,83</p></td></tr><tr><td><p>55</p></td><td><p>35</p></td><td><p>2,09</p></td></tr><tr><td><p>56</p></td><td><p>36</p></td><td><p>1,21</p></td></tr><tr><td><p>57</p></td><td><p>37</p></td><td><p>0,52</p></td></tr><tr><td><p>58</p></td><td><p>38</p></td><td><p>0,40</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 29
Ore di esercizio per modo di funzionamento per i refrigeratori d'ambiente, i condizionatori d'aria e le pompe di calore
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Stagione</p></td><td><p>Ore di esercizio</p></td></tr><tr><td><p>Modo attivo</p></td><td><p>Modo &#171;termostato spento&#187;</p></td><td><p>Modo &#171;stand-by&#187;</p></td><td><p>Modo &#171;spento&#187;</p></td><td><p>Modo &#171;riscaldamento del carter&#187;</p></td></tr><tr><td><p><span>H<span>CE</span></span> (raffreddamento);<span>H<span>HE</span></span> (riscaldamento)</p></td><td><p><span>H<span>TO</span></span></p></td><td><p><span>H<span>SB</span></span></p></td><td><p><span>H<span>OFF</span></span></p></td><td><p><span>H<span>CK</span></span></p></td></tr><tr><td><p>Raffreddamento (per calcolare<span>SEER</span>)</p></td><td><p>MEDIA</p></td><td><p>600</p></td><td><p>659</p></td><td><p>1&#160;377</p></td><td><p>0</p></td><td><p>2&#160;036</p></td></tr><tr><td><p>Pi&#249; fredda</p></td><td><p>300</p></td><td><p>436</p></td><td><p>828</p></td><td><p>0</p></td><td><p>1&#160;264</p></td></tr><tr><td><p>Pi&#249; calda</p></td><td><p>900</p></td><td><p>767</p></td><td><p>1&#160;647</p></td><td><p>0</p></td><td><p>2&#160;414</p></td></tr><tr><td><p>Solo riscaldamento (per calcolare<span>SCOP</span>)</p></td><td><p>MEDIA</p></td><td><p>1&#160;400</p></td><td><p>179</p></td><td><p>0</p></td><td><p>3&#160;672</p></td><td><p>3&#160;851</p></td></tr><tr><td><p>Pi&#249; fredda</p></td><td><p>2&#160;100</p></td><td><p>131</p></td><td><p>0</p></td><td><p>2&#160;189</p></td><td><p>2&#160;320</p></td></tr><tr><td><p>Pi&#249; calda</p></td><td><p>1&#160;400</p></td><td><p>755</p></td><td><p>0</p></td><td><p>4&#160;345</p></td><td><p>5&#160;100</p></td></tr><tr><td><p>Riscaldamento, se reversibile (per calcolare<span>SCOP</span>)</p></td><td><p>MEDIA</p></td><td><p>1&#160;400</p></td><td><p>179</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>179</p></td></tr><tr><td><p>Pi&#249; fredda</p></td><td><p>2&#160;100</p></td><td><p>131</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>131</p></td></tr><tr><td><p>Pi&#249; calda</p></td><td><p>1&#160;400</p></td><td><p>755</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td><td><p>755</p></td></tr></tbody></table>
ALLEGATO IV
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
(1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;
(2) si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
a) i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e
b) i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e
c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 30;
(3) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base sono considerati non conformi al presente regolamento;
(4) per il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffrescamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità nominale di riscaldamento, di raffrescamento o di refrigerazione ≥ 70 kW o prodotto in meno di 5 esemplari l'anno, se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base sono ritenuti non conformi al presente regolamento;
(5) per il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffrescamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità nominale di riscaldamento, di raffrescamento o di refrigerazione < 70 kW o prodotto in oltre 5 esemplari l'anno, se quanto indicato al punto 2, lettera c) le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle prova;
(6) il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 30;
(7) se non si ottiene quanto indicato al punto 6 il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base sono ritenuti non conformi al presente regolamento;
(8) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3, 4 e 7.
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 30 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 8 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 30
Tolleranze di verifica
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>Parametri</p></td><td><p>Tolleranza di verifica</p></td></tr><tr><td><p>Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (<span>&#951;<span>s,h</span></span>) dei prodotti di riscaldamento dell'aria alla capacit&#224; di riscaldamento nominale dell'unit&#224;</p></td><td><p>Il valore determinato non &#232; inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.</p></td></tr><tr><td><p>Efficienza energetica stagionale del raffrescamento d'ambiente (<span>&#951;<span>s,c</span></span>) dei prodotti di raffrescamento alla capacit&#224; di raffrescamento nominale dell'unit&#224;</p></td><td><p>Il valore determinato non &#232; inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.</p></td></tr><tr><td><p>Livello di potenza sonora (<span>L<span>WA</span></span>) dei prodotti di riscaldamento e dei prodotti di raffrescamento dell'aria</p></td><td><p>Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 1,5 dB.</p></td></tr><tr><td><p>Emissioni di ossidi di azoto dei prodotti di riscaldamento e dei prodotti di raffrescamento dell'aria a combustibile, espresse in diossido di azoto</p></td><td><p>Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 20 %.</p></td></tr><tr><td><p>Indice di prestazione energetica stagionale (<span>SEPR</span>) dei chiller di processo ad alta temperatura alla capacit&#224; di refrigerazione nominale dell'unit&#224;</p></td><td><p>Il valore determinato non &#232; inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.</p></td></tr><tr><td><p>Indice di efficienza energetica nominale (<span>EER<span>A</span></span>) dei chiller di processo ad alta temperatura alla capacit&#224; di refrigerazione nominale</p></td><td><p>Il valore determinato non &#232; inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.</p></td></tr></tbody></table>
ALLEGATO V
Parametri di riferimento
Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffreddamento in termini di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, di efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente o di indice di prestazione energetica stagionale nonché di emissioni di ossido di azoto, è stata identificata come segue.
1. I parametri di riferimento relativi all'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento o il raffreddamento d'ambiente o per i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffreddamento nonché l'indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura sono riportati alla tabella 30.
Tabella 30
Parametri di riferimento relativi all'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento o il raffreddamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria e dei prodotti di raffreddamento e indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura
<table><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Generatori di aria calda</p></td><td><p>A combustibili gassosi o liquidi</p></td><td><p>84 %</p></td></tr><tr><td><p>A energia elettrica</p></td><td><p>33 %</p></td></tr><tr><td><p>Refrigeratori d'ambiente</p></td><td><p>Aria-acqua,<span>P<span>rated,c</span></span> &lt;&#160;200&#160;kW</p></td><td><p>209 %</p></td></tr><tr><td><p>Aria-acqua,<span>P<span>rated,c</span></span> &#8805;&#160;200&#160;kW</p></td><td><p>225 %</p></td></tr><tr><td><p>Acqua/salamoia-acqua,<span>P<span>rated,c</span></span> &lt;&#160;200&#160;kW</p></td><td><p>272 %</p></td></tr><tr><td><p>Acqua/salamoia-acqua,<span>P<span>rated,c</span></span> &#8805;&#160;200&#160;kW</p></td><td><p>352 %</p></td></tr><tr><td><p>Condizionatori d'aria</p></td><td><p>Elettrico, aria-aria</p></td><td><p>257 %</p></td></tr><tr><td><p>Pompe di calore</p></td><td><p>Elettrica, aria-aria</p></td><td><p>177 %</p></td></tr><tr><td><p>Chiller di processo ad alta temperatura</p></td><td><p>Raffreddati ad aria,<span>P<span>A</span></span> &lt;&#160;200&#160;kW</p></td><td><p>6,5<span>SEPR</span></p></td></tr><tr><td><p>Raffreddati ad aria, 200&#160;kW &#8804;<span>P<span>A</span></span> &lt;&#160;400&#160;kW</p></td><td><p>8,0<span>SEPR</span></p></td></tr><tr><td><p>Raffreddati ad aria,<span>P<span>A</span></span> &#8805;&#160;400&#160;kW</p></td><td><p>8,0<span>SEPR</span></p></td></tr><tr><td><p>Raffreddati ad acqua,<span>P<span>A</span></span> &lt;&#160;200&#160;kW</p></td><td><p>8,5<span>SEPR</span></p></td></tr><tr><td><p>Raffreddati ad acqua, 200&#160;kW &#8804;<span>P<span>A</span></span> &lt;&#160;400&#160;kW</p></td><td><p>12,0<span>SEPR</span></p></td></tr><tr><td><p>Raffreddati ad acqua, 400&#160;kW &#8804;<span>P<span>A</span></span> &lt;&#160;1&#160;000 &#160;kW</p></td><td><p>12,5<span>SEPR</span></p></td></tr><tr><td><p>Raffreddati ad acqua,<span>P<span>A</span></span> &#8805;&#160;1&#160;000 &#160;kW</p></td><td><p>13,0<span>SEPR</span></p></td></tr></tbody></table>
2. Parametri per le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto:
a) per i generatori di aria calda a combustibili gassosi i migliori prodotti disponibili sul mercato hanno emissioni inferiori a 50 mg/kWh di potenza fornita dal combustibile in termini di GCV ;
b) per i generatori di aria calda a combustibili liquidi, i migliori prodotti disponibili sul mercato hanno emissioni inferiori a 120 mg/kWh di potenza fornita dal combustibile in termini di GCV ;
c) per le pompe di calore, i refrigeratori d'ambiente e i condizionatori d'aria a combustione esterna a combustibile gassoso, i migliori prodotti disponibili sul mercato hanno emissioni inferiori a 50 mg/kWh di potenza fornita dal combustibile in termini di GCV .
3. I parametri di riferimento di cui ai punti 1 e 2 non significano necessariamente che una combinazione di questi valori sia realizzabile in un singolo prodotto.
<note>
( 1 ) Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).
( 4 ) Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).
( 5 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
( 6 ) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
( 7 ) Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24).
</note>