Title: wetten.nl - Regeling - Regeling externe veiligheid buisleidingen - BWBR0029356

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0029356/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling externe veiligheid buisleidingen - BWBR0029356", "content": "Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 30\u00a0december 2010,\n                                    nr. BJZ2010032478, houdende regels over de toepassing van het Besluit externe veiligheid\n                                    buisleidingen (Regeling externe veiligheid buisleidingen)\n\nDe Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,\n\nHandelende na overleg met de Ministers van Economische Zaken en van Defensie,\n\nGelet op de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede lid, 6, derde lid, 7, eerste lid, 12, derde lid, onderdeel b, en 13 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen;\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\naardgas:\n\na. drooggas dat bij een temperatuur van \u2013200C onder atmosferische druk geen vloeistoffractie meer afscheidt van het gas en met\n                                                   een dichtheid van 0,82 kg/m3en een calorische waarde van ten hoogste 36,4 MJ/m3,\n\nb. natgas dat naast aardgas ook condensaat bevat met een Condensaat-Gas Ratio kleiner\n                                                   dan of gelijk aan 80 m3/1.000.000 m3, en zuurgas dat naast aardgas minder dan 4,3% zwavelwaterstof bevat,\n\nc.  hoogcalorisch aardgas,\n\nd. voor zover dit aardgas niet vloeibaar wordt getransporteerd en geen componenten bevat\n                                                   met toxische of explosieve effecten;\n\naardolieproducten:\n\na. aardolie,\n\nb. aardgasolie,\n\nc. vloeibare aardolieproducten, en\n\nd. derivaten,\n\nvoor zover deze geen componenten bevatten met toxische of explosieve effecten;\n\nbesluit:\nBesluit externe veiligheid buisleidingen;\n\nbrandbare stoffen: stoffen die zijn geclassificeerd als ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht\n                                             ontvlambaar, niet zijnde aardgas of aardolieproducten;\n\nCarola: softwareprogramma voor het berekenen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico\n                                             van ondergrondse buisleidingen met aardgas, versie nr. 1.0.0;\n\nRekenmethodiek Bevb: rekenmethodiek behorend bij het Besluit externe veiligheid buisleidingen, bestaande uit de Handleiding Risicoberekeningen Bevb, versie nr. 3, uitgave 2019\n                                             en, indien het betreft ondergrondse buisleidingen:\n\n1. voor aardgas: Carola, en\n\n2. voor andere stoffen dan aardgas: Safeti-NL;\n\nSafeti-NL:  softwareprogramma voor het berekenen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico\n                                             van inrichtingen en ondergrondse buisleidingen voor het transport van andere stoffen\n                                             dan aardgas, versie nr. 8, uitgave 2019;\n\nspecifieke stoffen: kooldioxide, zuurstof en stikstof;\n\nvergiftige stoffen: stoffen die zijn geclassificeerd als acuut toxisch.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAls categorie\u00ebn buisleidingen als bedoeld in artikel\u00a02, eerste lid, van het besluit worden aangewezen:\n\na. buisleidingen voor aardgas met een uitwendige diameter van 50 mm of meer en een druk\n                                             van 1.600 kPA of meer;\n\nb. buisleidingen voor aardolieproducten met een uitwendige diameter van 70 mm of meer\n                                             en een druk van 1.600 kPA of meer;\n\nc. buisleidingen voor brandbare stoffen met een uitwendige diameter van 70 mm of meer\n                                             of een binnendiameter van 50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer;\n\nd. buisleidingen voor vergiftige stoffen, en\n\ne. buisleidingen voor specifieke stoffen met een uitwendige diameter van 70 mm of meer\n                                             of een binnendiameter van 50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe artikelen 6, eerste en tweede lid, en 17, eerste en tweede lid, van het besluit zijn niet van toepassing op pijpleidingen als bedoeld in artikel\u00a092, onderdeel a, van het Mijnbouwbesluit waarvan het plaatsgebonden risico in de loop der tijd kleiner wordt voor zover de\n                                       overschrijding van de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico maximaal 3 jaar voortduurt\n                                       en het plaatsgebonden risico niet groter is dan 10-5 per jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nArtikel 10 van het besluit is niet van toepassing voor zover de exploitant reeds aan de daarin opgenomen meldplichten\n                                       heeft voldaan op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 100 van het Mijnbouwbesluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor buisleidingen voor aardgas met een druk van 1.600 tot en met 4.000 kPa:\n\na. is in afwijking van artikel\u00a06, tweede lid, van het besluit het plaatsgebonden risico op een afstand van 4 meter, gemeten uit het hart van de\n                                             buisleiding, niet hoger dan 10-6 per jaar, en\n\nb. bedraagt in afwijking van artikel\u00a014, eerste lid, van het besluit de belemmeringenstrook ten minste vier meter aan weerszijden van de buisleiding,\n                                             gemeten vanuit het hart van die buisleiding.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 \nArtikel 6, tweede lid, van het besluit is niet van toepassing voor zover de overschrijding van de waarde, genoemd in dat\n                                             lid, het gevolg is van het op grond van een bestemmingsplan toelaten van de aanleg,\n                                             bouw of vestiging van een risicoverhogend object in de directe omgeving van de buisleiding.\n\n2 De uitzondering, bedoeld in het eerste lid, is alleen van toepassing op bedrijventerreinen\n                                             die als zodanig in een bestemmingsplan zijn bestemd en waar de vestiging van kwetsbare\n                                             objecten is uitgesloten.\n\n[Vervallen per 01-07-2014]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel\u00a011 van het besluit, het groepsrisico, bedoeld in artikel 12 van het besluit, en het effect van maatregelen ter beperking van het risico worden berekend met de\n                                             Rekenmethodiek Bevb.\n\n2 In afwijking van het eerste lid, wordt het plaatsgebonden risico en het groepsrisico\n                                             van buisleidingen met specifieke kenmerken of omstandigheden, waarin de rekenmethodiek\n                                             Bevb niet voorziet, berekend volgens de naar het oordeel van het bevoegd gezag beste\n                                             wetenschappelijke inzichten inzake risicoberekeningen.\n\n3 Het bevoegd gezag meldt de toepassing van het tweede lid zo spoedig mogelijk aan de\n                                             Minister van Infrastructuur en Milieu.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nMaatregelen ter beperking van het risico, waarvan de exploitant niet kan aantonen\n                                       dat de maatregel voldoet aan de omschrijving in de Rekenmethodiek Bevb, hebben geen\n                                       risicoverlagend effect in de risicoberekening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe waarde, bedoeld in artikel\u00a012, derde lid, onderdeel b, van het besluit is voor:\n\na. het groepsrisico: 0,1 maal de waarden, genoemd in artikel\u00a012, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, en\n\nb. de toename van het groepsrisico: minder dan 10%, voor zover de waarden, genoemd in\n                                             artikel\u00a012, eerste lid, onderdeel b, van het besluit niet worden overschreden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Met de Rekenmethodiek Bevb worden gelijkgesteld rekenmethodieken die rechtmatig zijn\n                                             vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een lidstaat van de Europese Unie of\n                                             in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een\n                                             tot een douane-unie strekkend verdrag, dan wel rechtmatig zijn vervaardigd in een\n                                             staat die partij is bij een tot een vrijhandelszone strekkend Verdrag dat Nederland\n                                             bindt, waarvan de resultaten gelijkwaardig zijn aan de resultaten van de Rekenmethodiek\n                                             Bevb.\n\n2 De Minister van Infrastructuur en Milieu besluit, gehoord het RIVM, op verzoek van\n                                             het bevoegd gezag, of die rekenmethodiek gelijkwaardig is aan de Rekenmethodiek Bevb.\n                                             Daarbij betrekt hij in elk geval de transparantie, reproduceerbaarheid, het toepassingsgebied\n                                             en de ruimtelijke consequenties van die rekenmethodiek.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van 1\u00a0januari 2011.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling externe veiligheid buisleidingen.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nDen Haag, 30 december 2010\n\nStaatssecretaris\n\nJ.J. Atsma"}