Title: wetten.nl - Regeling - Bouwbesluit 2012 - BWBR0030461

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Bouwbesluit 2012 - BWBR0030461", "content": "Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking\n                                    tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012)\n\nWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,\n                                    enz. enz. enz.\n\nOp de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van\n                                    5\u00a0juli 2011, nr.\u00a02011- 20112000271178, CZW;\n\nGelet op de artikelen 2, 3, 5, 6 en 120 van de Woningwet en op richtlijn nr.\u00a089/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21\u00a0december\n                                    1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke\n                                    bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten (PbEG L\u00a040), zoals\n                                    gewijzigd bij richtlijn nr.\u00a093/68/EEG van de Raad van 22\u00a0juli 1993 (PbEG L\u00a0220), richtlijn\n                                    nr.\u00a02004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29\u00a0april 2004 inzake de minimumveiligheidseisen\n                                    voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PbEG L\u00a0101/56), richtlijn nr.\u00a02010/31/EU\n                                    van het Europees Parlement en de Raad van 19\u00a0mei 2010 betreffende de energieprestatie\n                                    van gebouwen (PbEU L153) en verordening nr.\u00a0305/2011/EU van het Europees parlement\n                                    en de Raad van 9\u00a0maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor\n                                    het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PbEU L88);\n\nDe Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19\u00a0juli 2011, W04.11.0267/I);\n\nGezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties\n                                    van 22\u00a0augustus 2011, nr.\u00a02011-2000364848, CZW;\n\nHebben goedgevonden en verstaan:\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt\n                                                verstaan onder:\n\naansluitafstand:\n afstand tussen een leiding van het distributienet en het deel van het bouwwerk dat\n                                                      zich het dichtst bij die leiding bevindt, gemeten langs de kortste lijn waarlangs\n                                                      een aansluiting zonder bezwaren kan worden gemaakt;\n\naansluitend terrein:\n aan een bouwwerk grenzend onbebouwd gedeelte van een perceel of openbaar toegankelijk\n                                                      gebied;\n\nADR-klasse:\n classificatie als bedoeld in de op 30\u00a0september 1957 te Gen\u00e8ve tot stand gekomen\n                                                      Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen\n                                                      over de weg (Trb.\u00a01959, 171);\n\nasbest:\n asbest als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;\n\nbasisnetroute:\n basisnetroute als bedoeld in het Besluit externe veiligheid transportroutes;\n\nbedgebied: verblijfsgebied met een of meer bedruimten;\n\nbedieningscentrale:\n centrale met voorzieningen om voorvallen te detecteren, installaties te bedienen\n                                                      en met tunnelgebruikers en hulpverleningsdiensten te communiceren;\n\nbedruimte: verblijfsruimte bestemd voor een of meer bedden bestemd voor slapen of voor het verblijf\n                                                      van aan bed gebonden pati\u00ebnten in die ruimte;\n\nbelastingscombinatie:\n verzameling van belastingen die gelijktijdig kunnen optreden;\n\nbeschermd subbrandcompartiment: gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een subbrandcompartiment ligt\n                                                      of daarmee samenvalt, dat meer bescherming biedt tegen brand of rook dan een subbrandcompartiment;\n\nbeschermde route:\n buiten het subbrandcompartiment waar de vluchtroute begint gelegen gedeelte van een\n                                                      vluchtroute;\n\nbeschermde vluchtroute:\n buiten een subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute die uitsluitend\n                                                      voert door een verkeersruimte;\n\nbevoegd gezag:\n bevoegd gezag als bedoeld in de Wabo;\n\nbezwijken:\n het overschrijden van een uiterste grenstoestand;\n\nbijna energieneutraal gebouw: gebouw met een zeer hoge energieprestatie, waarbij de dicht bij nul liggende of zeer\n                                                      lage hoeveelheid energie die is vereist in zeer aanzienlijke mate wordt geleverd uit\n                                                      hernieuwbare bronnen die deels ter plaatse of dichtbij wordt geproduceerd;\n\nbouwconstructie:\n onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen;\n\nbouwschil: de ge\u00efntegreerde onderdelen die de binnenruimte van een gebouw scheiden van de buitenwereld;\n\nbrandcompartiment:\n gedeelte van een of meer bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand;\n\nbrandgevaarlijke stof: vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij\n                                                      brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen twee tot en met vijf;\n\nbrandklasse:\n Europese brandklasse als bedoeld in NEN-EN 13501-1, onderdeel Classification criteria\n                                                      for construction products;\n\nbrandweerlift:\n lift die met een eenvoudige handeling ter beschikking van de brandweer kan worden\n                                                      gesteld voor het transport van materieel en manschappen;\n\nCE-markering:\n CE-markering als bedoeld in artikel 8 van de verordening bouwproducten;\n\ndagwaarde:\n de waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid tussen 07.00 tot\n                                                      19.00 uur op de gevel van een geluidsgevoelig object als bedoeld in artikel 11.1 van de Wet milieubeheer, vermeerderd met een eventuele toeslag voor geluid met een impulskarakter, bepaald\n                                                      volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, internetuitgave 2004;\n\ndistributienet voor warmte:\n collectief circulatiesysteem voor het transport van warmte door een circulerend medium\n                                                      voor verwarming of warmtapwater;\n\ndoorgang:\n toegang, uitgang of doorlaatopening voor personen van een bouwwerk of van een gedeelte\n                                                      daarvan;\n\nelektrisch voertuig:\n elektrisch voertuig als bedoeld in artikel 1 van het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen;\n\nenergieprestatiecontract:\n energieprestatiecontract als bedoeld in artikel 2, onderdeel 27, van de richtlijn 2012/27/EU van het Europees parlement en de Raad van 25\u00a0oktober 2012 betreffende energie-effici\u00ebntie\n                                                      tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG;\n\nerf:\n erf als bedoeld in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;\n\nextra beschermde vluchtroute:\n buiten een brandcompartiment gelegen gedeelte van een beschermde vluchtroute;\n\nfunctiegebied:\n gebruiksgebied of een gedeelte daarvan, waar de voor die gebruiksfunctie kenmerkende\n                                                      activiteiten, niet zijnde het verblijven van personen, plaatsvinden;\n\nfunctieruimte:\n in een functiegebied gelegen ruimte;\n\ngebruiksfunctie:\n gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die\n                                                      tezamen een gebruikseenheid vormen;\n\ngebruiksgebied: vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar voor de gebruiksfunctie kenmerkende\n                                                      activiteiten plaatsvinden, dat bestaat uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen\n                                                      ruimten gelegen in een brandcompartiment die niet door een dragende scheidingsconstructie\n                                                      van elkaar zijn gescheiden en die geen toiletruimte, badruimte, technische ruimte\n                                                      of verkeersruimte zijn, tenzij die ruimte zelf een functieruimte is;\n\ngebruiksoppervlakte:\n gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN\u00a02580;\n\ngecorrigeerde loopafstand:\n loopafstand waarbij constructieonderdelen die geen onderdeel uitmaken van de bouwconstructie\n                                                      buiten beschouwing worden gelaten, waarbij de loopafstand voor zover deze door een\n                                                      gebruiksgebied voert met 1,5 wordt vermenigvuldigd;\n\ngeharmoniseerde norm: norm als bedoeld in artikel 2, elfde lid, van de verordening bouwproducten;\n\ngeharmoniseerde technische specificatie: specificatie als bedoeld in artikel 2, tiende lid, van de verordening bouwproducten;\n\nherziene richtlijn energieprestatie gebouwen:\n\nrichtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19\u00a0mei 2010 betreffende de energieprestatie\n                                                      van gebouwen (herschikking) (PbEU 2010, L\u00a0153/13), zoals gewijzigd door richtlijn\n                                                      (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30\u00a0mei 2018 tot wijziging\n                                                      van de Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-effici\u00ebntie (PbEU 2018, L\u00a0156/75);\n\nhoge spanning:\n nominale wisselspanning van meer dan 1.000 volt, hetzij een nominale gelijkspanning\n                                                      van meer dan 1.500 volt;\n\ninstallatie:\n voor het functioneren van een bouwwerk of een gedeelte daarvan noodzakelijke voorziening\n                                                      van niet-bouwkundige aard;\n\nintegraal toegankelijke badruimte:\n badruimte in een toegankelijkheidssector;\n\nintegraal toegankelijke toiletruimte:\n toiletruimte in een toegankelijkheidssector;\n\ninwendige scheidingsconstructie:\n constructie die de scheiding vormt tussen twee voor personen toegankelijke besloten\n                                                      ruimten van een gebouw, waaronder begrepen de op die constructie aansluitende delen\n                                                      van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het voldoen van\n                                                      die scheidingsconstructie aan een bij of krachtens dit besluit gegeven voorschrift;\n\nklimlijn:\n denkbeeldige, vloeiend verlopende lijn die de voorkanten van de treden van een trap\n                                                      met elkaar verbindt;\n\nkoelsysteem:\n technisch bouwsysteem met als doel het koelen van een ruimte binnen een gebouw of\n                                                      gedeelte daarvan, door middel van het toevoeren van koude of het ontvochtigen van\n                                                      de lucht of een combinatie van beide;\n\nlage spanning:\n nominale wisselspanning van niet meer dan 1.000 volt, hetzij nominale gelijkspanning\n                                                      van niet meer dan 1.500 volt;\n\nLAVS: landelijk asbestvolgsysteem, bedoeld in artikel 9.5.7 van de Wet milieubeheer;\n\nleefzone:\n gedeelte van een verblijfsgebied waarbij de ruimte gelegen binnen 1\u00a0m van een uitwendige\n                                                      scheidingsconstructie, binnen 0,2\u00a0m van een inwendige scheidingsconstructie en hoger\n                                                      gelegen dan 1,8 m boven de vloer buiten beschouwing blijft;\n\nlift:\n lift als bedoeld in artikel 1 van het Warenwetbesluit liften bestemd voor personen;\n\nlifttoegang:\n doorgang van een liftschacht voor het bereiken van een kooi van een lift;\n\nloopafstand:\n afstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare lijn tussen twee punten,\n                                                      waarover op een afstand van ten minste 0,3\u00a0m van constructieonderdelen kan worden\n                                                      gelopen en waarbij de loopafstand over een trap samenvalt met de klimlijn;\n\nlozingstoestel:\n toestel met een mogelijkheid voor aansluiting op de afvoervoorziening voor huishoudelijk\n                                                      afvalwater;\n\nmeetniveau:\n hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw;\n\nmilieugevaarlijke stoffen:\n gevaarlijke stoffen als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer;\n\nNEN:\n door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm;\n\nNEN-EN:\n door de Europese Commissie voor Normalisatie geharmoniseerde norm;\n\nnevenfunctie:\n gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie;\n\nnominale belasting:\n maximale belasting van een verbrandingstoestel, bepaald op basis van de calorische\n                                                      bovenwaarde van de brandstof waarvoor dat toestel is ingericht;\n\nnooddeur:\n deur die uitsluitend is bestemd om te vluchten;\n\nNTA:\n door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven technische afspraak;\n\nNVN:\n door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven voornorm;\n\nonderdeel van een gebouw: technisch bouwsysteem of een onderdeel van de bouwschil;\n\nopen erf:\n onbebouwd deel van een erf;\n\noplaadpunt:\n oplaadpunt als bedoeld in artikel 1 van het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen;\n\npermanente vuurbelasting:\n volgens NEN 6090 bepaalde vuurbelasting van de brandbare materialen in de constructieonderdelen\n                                                      van een bouwwerk of van een daarin gelegen ruimte, dan wel de constructieonderdelen\n                                                      die dat bouwwerk of die ruimte begrenzen;\n\npermanente vuurlast:\n product van de permanente vuurbelasting van een ruimte of een groep van ruimten en\n                                                      de volgens NEN 2580 bepaalde netto-vloeroppervlakte van het beschouwde gedeelte van\n                                                      het bouwwerk;\n\nplasbrandaandachtsgebied:\n gebied als bedoeld in het Besluit externe veiligheid transportroutes;\n\nprestatieverklaring: verklaring als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de verordening bouwproducten;\n\nRAL:\n door het RAL Deutsches Institut f\u00fcr G\u00fctesicherung und Kennzeichnung gestandaardiseerde\n                                                      kleurcode;\n\nrechtens verkregen niveau:\n niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat\n                                                      moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het\n                                                      niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger\n                                                      dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk;\n\nrichtlijn breedband:\n\nrichtlijn 2014/61/EU van het Europees parlement en de Raad van 15\u00a0mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging\n                                                      van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid\n                                                      (PbEU 2014, L155);\n\nrookklasse:\n Europese brandklasse als bedoeld in NEN-EN 13501-1, onderdeel Additional classifications\n                                                      for smoke production;\n\nrijbaan:\n rijbaan als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;\n\nstookplaats:\n opstelplaats voor een verbrandingstoestel dat bestemd is voor open verbranding van\n                                                      vaste brandstoffen;\n\nstraatpeil:\n\na. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de hoogte van de\n                                                            weg ter plaatse van die hoofdtoegang;\n\nb. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst de hoogte\n                                                            van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;\n\nsubbrandcompartiment:\n gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een brandcompartiment ligt\n                                                      of daarmee samenvalt, bestemd voor beperking van verspreiding van rook of verdere\n                                                      beperking van het uitbreidingsgebied van brand;\n\nsysteem voor gebouwautomatisering en -controle:\n systeem als bedoeld in artikel 2, onderdeel 3 bis, van de herziene richtlijn energieprestatie\n                                                      van gebouwen;\n\ntechnisch bouwsysteem:\n gebouwgebonden samenstelling van alle bestanddelen van een installatie, waaronder\n                                                      de isolatiekenmerken daarvan, die is bedoeld voor ruimteverwarming, ruimtekoeling,\n                                                      ventilatie, het voorzien van warmtapwater, ingebouwde verlichting, gebouwautomatisering-\n                                                      en controle, elektriciteitsopwekking ter plaatse, of een combinatie daarvan, met inbegrip\n                                                      van systemen die gebruikmaken van energie uit hernieuwbare bronnen, van een gebouw\n                                                      of een gedeelte daarvan;\n\ntechnische ruimte:\n ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren van\n                                                      het bouwwerk, waaronder in ieder geval begrepen een meterruimte, een liftmachineruimte\n                                                      en een stookruimte;\n\nterrein:\n bij een bouwwerk behorend onbebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, niet zijnde\n                                                      een erf;\n\ntoegankelijkheidssector:\n voor personen met een fysieke functiebeperking zelfstandig bruikbaar en toegankelijk\n                                                      gedeelte van een gebouw;\n\ntrappenhuis:\n verkeersruimte waarin een trap ligt;\n\ntunnelbuislengte:\n lengte van het omsloten gedeelte van een tunnelbuis;\n\ntunnellengte:\n lengte van de wegtunnelbuis met de grootste tunnelbuislengte;\n\ntijdelijk bouwwerk:\n bouwwerk dat bedoeld is om voor een periode van ten hoogste vijftien jaar op een\n                                                      bepaalde plaats aanwezig te zijn;\n\nuitgang van een gebruiksfunctie:\n uitgang tot het aansluitende terrein, een gemeenschappelijke verkeersruimte, een\n                                                      gemeenschappelijk verblijfsgebied of een ruimte van een andere gebruiksfunctie, ter\n                                                      plaatse waarvan een route eindigt die begint in een punt in een niet-gemeenschappelijk\n                                                      verblijfsgebied en uitsluitend voert door niet-gemeenschappelijke ruimten van de gebruiksfunctie;\n\nuitwendige scheidingsconstructie:\n constructie die de scheiding vormt tussen een voor personen toegankelijke besloten\n                                                      ruimte van een gebouw en de buitenlucht, de grond of het water, waaronder begrepen\n                                                      de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen\n                                                      van invloed zijn op het voldoen van die scheidingsconstructie aan een bij of krachtens\n                                                      dit besluit gegeven voorschrift;\n\nV:\n door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie uitgegeven leidraad;\n\nveiligheidsroute:\n gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet besloten ruimte\n                                                      en aansluitend daarop door een ruimte die in de vluchtrichting uitsluitend kan worden\n                                                      bereikt vanuit een niet besloten ruimte;\n\nveiligheidsvluchtroute:\n gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet besloten ruimte\n                                                      en aansluitend daarop door een ruimte die uitsluitend kan worden bereikt vanuit niet\n                                                      besloten ruimten;\n\nveiligheidszone:\n gebied langs of binnen een basisnetroute waar het plaatsgebonden risico meer bedraagt\n                                                      of kan bedragen dan 10-6;\n\nventilatiesysteem:\n technisch bouwsysteem, geen onderdeel uitmakend van een verwarmings- of koelsysteem,\n                                                      dat verse lucht toevoert of verontreinigde binnenlucht afvoert, of een combinatie\n                                                      daarvan;\n\nverblijfsgebied:\n gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen;\n\nverblijfsruimte:\n in een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van personen;\n\nvergunning voor brandveilig gebruik:\n vergunning voor brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo;\n\nvergunning voor het bouwen:\n vergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo;\n\nverkeersroute:\n route die begint bij een doorgang van een ruimte, uitsluitend voert over vloeren,\n                                                      trappen of hellingbanen en eindigt bij de doorgang van een andere ruimte;\n\nverkeersruimte:\n ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, niet zijnde een ruimte in\n                                                      een verblijfsgebied of in een functiegebied, een toiletruimte, een badruimte of een\n                                                      technische ruimte;\n\nverordening bouwproducten:\n verordening van het Europees parlement en de Raad van 9\u00a0maart 2011 tot vaststelling\n                                                      van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking\n                                                      van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (305/2011/EU, PbEU L88);\n\nverpakkingsgroep:\n verpakkingsgroep als bedoeld in de op 30\u00a0september 1957 te Gen\u00e8ve tot stand gekomen\n                                                      Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen\n                                                      over de weg (Trb.\u00a01959, 171);\n\nverwarmingssysteem:\n combinatie van de bestanddelen die nodig zijn voor een vorm van inpandige luchtbehandeling,\n                                                      waardoor de temperatuur wordt verhoogd;\n\nvluchtroute:\n route die begint in een voor personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over vloeren,\n                                                      trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft\n                                                      te worden gemaakt van een lift;\n\nvoor personen bestemde vloer of ruimte:\n vloer of ruimte waarvan het kenmerkende gebruik verbonden is met de aanwezigheid\n                                                      van personen;\n\nvrije breedte:\n kleinste afstand tussen constructieonderdelen aan weerskanten van een doorgang;\n\nvrije hoogte:\n vrije hoogte als bedoeld in NEN 2580;\n\nvuurbelasting:\n hoeveelheid warmte die vrijkomt per eenheid vloeroppervlakte bij verbranding van\n                                                      alle in een gebouw of een daarin gelegen ruimte aanwezige brandbare materialen;\n\nWabo:\n\nWet algemene bepalingen omgevingsrecht;\n\nwarmtapwatersysteem:\n technisch bouwsysteem waarin warmtapwater wordt opgewekt, gedistribueerd of afgegeven\n                                                      of een combinatie daarvan;\n\nwarmtegenerator:\n onderdeel van een verwarmingssysteem dat nuttige warmte genereert via een of meerdere\n                                                      van de volgende processen:\n\na. verbranding van brandstof in een verbrandingstoestel;\n\nb. joule-effect in de verwarmingselementen van een verwarmingssysteem met elektrische\n                                                            weerstand; en\n\nc. opvangen van warmte uit de lucht, ventilatie afvoerlucht of een water- of aardwarmtebron\n                                                            met een warmtepomp;\n\nwarmteplan:\n besluit van de gemeenteraad inzake de aanleg van een distributienet voor warmte in\n                                                      een bepaald gebied, waarin voor een periode van ten hoogste 10 jaar, uitgaande van\n                                                      het voor die periode geplande aantal aansluitingen op dat distributienet, de mate\n                                                      van energiezuinigheid en bescherming van het milieu, gebaseerd op de energiezuinigheid\n                                                      van dat distributienet en het opwekkingsrendement van de over dat distributienet getransporteerde\n                                                      warmte, bij aansluiting op dat distributienet is opgenomen;\n\nweerstand tegen branddoorslag en brandoverslag:\n kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van een ruimte naar\n                                                      een andere ruimte;\n\nwegtunnel:\n tunnel of tunnelvormig bouwwerk uitsluitend dan wel mede bestemd voor motorrijtuigen\n                                                      als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994;\n\nwegtunnelbuis:\n gedeelte van een wegtunnel voor een rijbaan;\n\nwet:\n\nWoningwet.\n\n2 Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt\n                                                voorts verstaan onder:\n\nbijeenkomstfunctie:\n gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst,\n                                                      communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse\n                                                      of het aanschouwen van sport;\n\nbouwwerk geen gebouw zijnde:\n bouwwerk of gedeelte daarvan, voor zover dat geen gebouw of onderdeel daarvan is;\n\ncelfunctie:\n gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen;\n\ngezondheidszorgfunctie:\n gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling;\n\nindustriefunctie:\n gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen,\n                                                      of voor agrarische doeleinden;\n\nkantoorfunctie:\n gebruiksfunctie voor administratie;\n\nlogiesfunctie:\n gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan\n                                                      personen;\n\nonderwijsfunctie:\n gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs;\n\noverige gebruiksfunctie:\n niet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven\n                                                      van personen een ondergeschikte rol speelt;\n\nsportfunctie:\n gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport;\n\nwinkelfunctie:\n gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten;\n\nwoonfunctie:\n gebruiksfunctie voor het wonen.\n\n3 Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt\n                                                voorts verstaan onder:\n\nbijeenkomstfunctie voor kinderopvang:\n bijeenkomstfunctie voor het bedrijfsmatig opvangen, verzorgen, opvoeden en begeleiden\n                                                      van kinderen die het basisonderwijs nog niet hebben be\u00ebindigd, niet zijnde gastouderopvang\n                                                      als bedoeld in de Wet kinderopvang;\n\ncel:\n voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van een\n                                                      celfunctie;\n\nkantoorgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend een of meer kantoorfuncties en nevenfuncties\n                                                      daarvan;\n\nlichte industriefunctie:\n industriefunctie waarin activiteiten plaatsvinden, waarbij het verblijven van personen\n                                                      een ondergeschikte rol speelt;\n\nlichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren: lichte industriefunctie waarin dieren als bedoeld in bijlage II bij het Besluit houders van dieren, worden gehouden;\n\nlogiesfunctie met 24-uurs bewaking: logiesfunctie waarbij 24 uur per dag een functionaris aanwezig is in het logiesgebouw,\n                                                      op het eigen perceel of op een loopafstand van ten hoogste 100\u00a0m vanaf de toegang\n                                                      van het logiesgebouw, mits die functionaris in geval van een calamiteit wordt gealarmeerd\n                                                      door de bij de logiesfunctie behorende ontruimingsalarminstallatie of rookmelders;\n\nlogiesgebouw:\n gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin meer dan een logiesverblijf ligt, dat is\n                                                      aangewezen op een gezamenlijke verkeersroute;\n\nlogiesverblijf:\n voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van een\n                                                      logiesfunctie;\n\noverige gebruiksfunctie voor het personenvervoer:\n overige gebruiksfunctie die bestemd is voor aankomst of vertrek van vervoermiddelen\n                                                      ten behoeve van weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer van personen;\n\nwooneenheid:\n gedeelte van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur dat bestemd is voor afzonderlijke\n                                                      bewoning;\n\nwoonfunctie voor kamergewijze verhuur:\n niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie waarin zich vijf of meer wooneenheden\n                                                      bevinden;\n\nwoonfunctie voor particulier eigendom: woonfunctie die wordt gebouwd in particulier opdrachtgeverschap als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening of die wordt bewoond door de eigenaar;\n\nwoonfunctie voor studenten: woonfunctie voor bewoners die zijn ingeschreven aan een instelling als bedoeld in\n                                                      artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs of aan een universiteit of hogeschool als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk\n                                                         onderzoek;\n\nwoonfunctie voor zorg:\n woonfunctie waarbij aan de bewoners professionele zorg wordt verleend met een vanuit\n                                                      het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg in een daarvoor bestemde\n                                                      en uitgeruste woonfunctie;\n\nwoongebouw:\n gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend woonfuncties of nevenfuncties daarvan,\n                                                      waarin meer dan een woonfunctie ligt die is aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersroute;\n\nwoonwagen:\n woonfunctie op een perceel bestemd voor het plaatsen van een woonwagen.\n\n4 Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt\n                                                in een tabel verstaan onder:\n\n\u2013: dit lid is niet van toepassing;\n\n*: : het hele artikel is van toepassing;\n\n\u2264 : alle waarden kleiner dan of gelijk aan de achter dit teken aangegeven waarde;\n\n> : alle waarden groter dan de achter dit teken aangegeven waarde;\n\n\u2265 : alle waarden groter dan of gelijk aan de achter dit teken aangegeven waarde;\n\ng.o.: gebruiksoppervlakte;\n\nwbdbo: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In een bouwwerk of gedeelte daarvan zijn niet meer personen aanwezig dan het aantal\n                                                personen waarvoor het bouwwerk of gedeelte daarvan overeenkomstig dit besluit is bestemd.\n\n2 Bij een aanvraag om vergunning voor het bouwen wordt onverminderd het eerste lid uitgegaan\n                                                van een bezetting in personen per m2 verblijfsgebied, die niet lager is dan de in tabel 1.2 aangegeven bezetting.\n\ngebruiksfunctie\n\nten minste aan te houden aantal personen per m2 verblijfsgebied\n\n1\n\nWoonfunctie\n\nnvt\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor het aanschouwen van sport\n\n0,3\n\nb\n\nandere gebruiksfunctie\n\n0,125\n\n3\n\nCelfunctie\n\na\n\nvoor bezoekers\n\n0,125\n\nb\n\nandere celfunctie\n\n0,05\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n0,125\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n0,05\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\nnvt\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n0,05\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n0,05\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n0,125\n\n9\n\nSportfunctie\n\nnvt\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\nnvt\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\nnvt\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\nnvt\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan een in hoofdstuk 2 tot en met 7 gesteld voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien het bouwwerk of het gebruik\n                                                daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde\n                                                mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid\n                                                en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de in die hoofdstukken gestelde\n                                                voorschriften.\n\n2 Aan het in artikel 8.2, tweede lid, gestelde voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien de bouw- en sloopwerkzaamheden\n                                                anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde\n                                                mate van veiligheid en bescherming van de gezondheid bieden als is beoogd met het\n                                                in dat lid gestelde voorschrift.\n\n3 Een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in het eerste lid wordt bij het gebruik van\n                                                het bouwwerk in stand gehouden.\n\n4 Een in het eerste lid bedoelde gelijkwaardige oplossing voor een aansluiting op het\n                                                distributienet voor warmte als bedoeld in artikel 6.10, derde lid, heeft ten minste dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu\n                                                als wordt bereikt met de in het warmteplan voor die aansluiting opgenomen mate van\n                                                energiezuinigheid en bescherming van het milieu.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor de toepassing van voorschriften gesteld bij of krachtens dit besluit is een bouwwerk,\n                                                een ruimte, een voorziening, of een gedeelte daarvan naar keuze een gemeenschappelijk\n                                                of niet-gemeenschappelijk, tenzij anders is bepaald.\n\n2 Voor de toepassing van voorschriften gesteld bij of krachtens dit besluit wordt een\n                                                gedeelte van een bouwwerk, een ruimte of een voorziening die ten dienste staat van\n                                                meer dan een gebruiksfunctie, aangemerkt als gemeenschappelijk. Een zodanig gedeelte,\n                                                een zodanige ruimte of een zodanige voorziening maakt, met uitzondering van een nevenfunctie,\n                                                voor de toepassing van dit besluit deel uit van alle daarop aangewezen gebruiksfuncties.\n\n3 Voor de toepassing van voorschriften gesteld bij of krachtens dit besluit wordt een\n                                                gedeelte van een woonfunctie, een celfunctie of een logiesfunctie of een ruimte of\n                                                voorziening die ten dienste staat van die gebruiksfunctie, gebruikt door meer dan\n                                                een wooneenheid, cel of logiesverblijf in die gebruiksfunctie, aangemerkt als gezamenlijk.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de toepassing van\n                                                een in dit besluit genoemde norm.\n\n2 Indien bij of krachtens dit besluit een NEN-EN is aangewezen waarvoor een nationale\n                                                bijlage is vastgesteld, is bedoeld deze NEN-EN inclusief deze bijlage.\n\n3 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de toepassing van\n                                                een in dit besluit genoemd certificatie- of inspectieschema.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet is verboden een bouwproduct in de handel te brengen waarvoor overeenkomstig de\n                                          verordening bouwproducten een geharmoniseerde norm is vastgesteld en de co-existentieperiode\n                                          met betrekking tot die norm is afgelopen, indien dat product niet is voorzien van\n                                          de daarop betrekking hebbende CE-markering.\n\n[Vervallen per 22-11-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien een bouwproduct, waarop een CE-markering is aangebracht, aan bepaalde prestaties\n                                                moet voldoen zodat het bouwwerk waarin het wordt toegepast voldoet aan een bij of\n                                                krachtens dit besluit gestelde eis, is aan die eis voldaan indien het bouwproduct\n                                                is toegepast overeenkomstig een op die eis toegesneden prestatieverklaring.\n\n2 Indien een bouwproduct aan bepaalde prestaties die niet onder een geharmoniseerde\n                                                norm vallen moet voldoen zodat het bouwwerk waarin het wordt toegepast voldoet aan\n                                                een bij of krachtens dit besluit gestelde eis, is aan die eis voldaan indien het bouwproduct\n                                                is toegepast overeenkomstig een op die eis toegesneden kwaliteitsverklaring.\n\n3 Indien een bouwproces aan bepaalde prestaties moet voldoen zodat het bouwwerk waarin\n                                                het wordt uitgevoerd voldoet aan een bij of krachtens dit besluit gestelde eis, is\n                                                aan die eis voldaan indien het bouwproces is toegepast overeenkomstig een op die eis\n                                                toegesneden kwaliteitsverklaring.\n\n4 Een prestatieverklaring wordt in de Nederlandse taal verstrekt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Onze Minister wijst technische beoordelingsinstanties als bedoeld in artikel 29 van\n                                                de verordening bouwproducten aan.\n\n2 Onze Minister wijst een aanmeldende autoriteit als bedoeld in artikel 40 van de verordening\n                                                bouwproducten aan.\n\n3 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste\n                                                en tweede lid bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Handelen in strijd met de verplichtingen die voortvloeien uit de verordening bouwproducten\n                                                is verboden.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over de implementatie\n                                                van de verordening bouwproducten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Kwaliteitsverklaringen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet worden afgegeven op basis van een door Onze Minister erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen\n                                                voor de bouw.\n\n2 Onze Minister stelt de voorwaarden vast waaronder kwaliteitsverklaringen voor de bouw\n                                                worden afgegeven.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het is verboden een product waarop de verordening bouwproducten van toepassing is\n                                                in de handel te brengen in strijd met artikel 4, eerste lid, van verordening (EU) 2019/1020.\n\n2 Het is een marktdeelnemer als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening (EU) 2019/1020 verboden met betrekking tot een product waarop de verordening bouwproducten van toepassing\n                                                is, te handelen in strijd met artikel 4, derde en vierde lid, van verordening (EU) 2019/2010.\n\n3 Het is een gemachtigde als bedoeld in artikel 3, onder 12, van verordening (EU) 2019/1020 verboden met betrekking tot een product waarop de verordening bouwproducten van toepassing\n                                                is, te handelen in strijd met artikel 5, tweede lid, tweede zin, van verordening (EU) 2019/1020.\n\n4 Het is een marktdeelnemer verboden met betrekking tot een product waarop de verordening\n                                                bouwproducten van toepassing is, te handelen in strijd met artikel 7, eerste lid,\n                                                van verordening (EU) 2019/1020.\n\n5 Het is een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij verboden met betrekking\n                                                tot een product waarop de verordening bouwproducten van toepassing is, te handelen\n                                                in strijd met artikel 7, tweede lid, van verordening (EU) 2019/1020.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, het veranderen of het vergroten van een\n                                                bouwwerk zijn de voorschriften voor een te bouwen bouwwerk uit de hoofdstukken 2 tot en met 5 van toepassing, tenzij:\n\na. in de afdeling van een voorschrift anders is bepaald; of\n\nb. uit een verplichting als bedoeld in artikel 13 van de wet een andere eis volgt.\n\n2 Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een installatie\n                                                is wat betreft hoofdstuk 6 het rechtens verkregen niveau van toepassing.\n\n3 Op het geheel vernieuwen van een installatie zijn wat betreft hoofdstuk 6 de voorschriften van een te bouwen bouwwerk van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6, en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, 10e lid, artikel 6.10 niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op het bouwen van een drijvend bouwwerk zijn de afdelingen 4.3, 4.5 en 4.6 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, tiende lid, artikel 6.10 niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing. Voor artikel 2.107, achtste lid, wordt artikel 2.117, vierde lid, gelezen.\n\n2 In aanvulling op het eerste lid zijn op een drijvend bouwwerk zonder toegankelijkheidssector\n                                                de afdelingen 2.6 en 4.4 niet van toepassing.\n\n3 Bij het bepalen van de afstand tot de perceelsgrens van een drijvend bouwwerk mag\n                                                worden uitgegaan van een horizontaal gemeten afstand van 2,5 m vanuit de uitwendige\n                                                scheidingsconstructie van het drijvende bouwwerk.\n\n4 Bij toepassing van afdeling 2.12 mag bij een drijvend bouwwerk voor het aansluitend terrein worden gelezen de steiger\n                                                tussen het drijvende bouwwerk en de wal.\n\n5 Op een drijvend bouwwerk met een woonfunctie dat door functiewijziging van een schip\n                                                is ontstaan zijn de hoofdstukken 2 tot en met 7 niet van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien aan een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, dan wel artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo een voorschrift is verbonden dat afwijkt van een bij of krachtens dit besluit vastgesteld\n                                          voorschrift voor het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten\n                                          van een bouwwerk, is uitsluitend het aan die vergunning verbonden voorschrift van\n                                          toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn wat betreft de hoofdstukken 2 tot en met 6 de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing, tenzij in de desbetreffende\n                                                afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven.\n\n2 Indien een als tijdelijk bouwwerk gebouwd bouwwerk als permanent bouwwerk aanwezig\n                                                blijft, wordt dat bouwwerk wat betreft de hoofdstukken 2 tot en met 6 in overeenstemming gebracht met de voorschriften van een te bouwen bouwwerk.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op een bestaand bouwwerk dat in ongewijzigde samenstelling wordt verplaatst is het\n                                                rechtens verkregen niveau van toepassing.\n\n2 Op een tijdelijk bouwwerk is het eerste lid alleen van toepassing, indien het bouwwerk\n                                                na verplaatsing een tijdelijk bouwwerk is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien aan een activiteit op grond van hetgeen is bepaald krachtens de Alcoholwet een voorschrift is verbonden dat strenger is dan een bij of krachtens dit besluit\n                                          gesteld voorschrift is uitsluitend het aan die activiteit verbonden voorschrift van\n                                          toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAfdeling 2.1 is niet van toepassing voor zover de eisen betrekking hebben op de mate van waterkerendheid\n                                          van het bouwwerk of een onderdeel daarvan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:\n\na. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;\n\nb. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en\n\nc. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat\n                                                      dan wel voortduurt.\n\n2 Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door\n                                                een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking\n                                                tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt\n                                                de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze\n                                                gecontroleerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen constructieonderdeel waarvoor volgens de afdelingen 2.2, 2.8 of 2.9 een eis geldt waaraan het constructieonderdeel uitsluitend met een aanvullende behandeling\n                                          kan blijven voldoen, is voorzien van een geldig door het bevoegd gezag aanvaard document\n                                          waaruit blijkt dat deze aanvullende behandeling adequaat is toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding:\n\na. een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien:\n\n1. daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, of\n\n2. toepassing is gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in hoofdstuk 6 of 7 uit het oogpunt van brandveiligheid gegeven voorschrift, en\n\nb. een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een\n                                                bouwwerk waarvoor een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist.\n\n3 Het eerste lid, onderdeel a, onder 1, is niet van toepassing op het in gebruik nemen\n                                                of gebruiken van:\n\na. een \u00e9\u00e9n- of meergezinswoning;\n\nb. een wegtunnel.\n\n4 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het veranderen van een bouwwerk\n                                                of van het gebruik daarvan, indien eerder een gebruiksmelding is gedaan en door het\n                                                veranderen een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens.\n\n5 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bouwwerk mede verstaan een gedeelte\n                                                daarvan dat is bestemd om afzonderlijk te worden gebruikt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een gebruiksmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het\n                                                gebruik schriftelijk ingediend bij het bevoegd gezag.\n\n2 Een gebruiksmelding langs elektronische weg wordt gedaan met gebruikmaking van het\n                                                elektronische formulier dat op de datum van indiening van de gebruiksmelding beschikbaar\n                                                is via de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 7.6 van de Wabo. Op die melding is artikel\u00a04.3, eerste en tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht van overeenkomstige toepassing.\n\n3 Een gebruiksmelding anders dan langs elektronische weg wordt gedaan met gebruikmaking\n                                                van het formulier, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht. Indien de gebruiksmelding tegelijk met de indiening van een aanvraag om vergunning\n                                                krachtens de Wabo wordt gedaan, wordt van de gebruiksmelding en de daarbij te verstrekken gegevens\n                                                en bescheiden hetzelfde aantal exemplaren ingediend als op grond van artikel 4.2,\n                                                tweede en derde lid, van het Besluit omgevingsrecht van de aanvraag om vergunning\n                                                en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden wordt ingediend. Indien de gebruiksmelding\n                                                afzonderlijk wordt gedaan, worden deze en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden\n                                                in drievoud ingediend.\n\n4 Bij de gebruiksmelding, bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, onderdeel a, onder 2, verstrekt de melder voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig\n                                                is gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk wordt\n                                                gemaakt.\n\n5 Bij de gebruiksmelding worden de volgende gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag\n                                                verstrekt:\n\na. naam, adres en woonplaats van de melder en indien van toepassing, van de gemachtigde\n                                                      om te melden;\n\nb. adres, kadastrale aanduiding dan wel ligging van het bouwwerk en de aard en omvang\n                                                      daarvan.\n\n6 Voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is om aannemelijk te maken\n                                                dat het gebruik voldoet aan de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften verstrekt\n                                                de melder bij de gebruiksmelding, bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, onderdelen a, onder 1, en b, een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000,\n                                                en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100\n                                                bij een gebouw met een brutovloeroppervlakte van minder dan 10.000\u00a0m2 en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere brutovloeroppervlakte.\n\nOp de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven:\n\na. schaalaanduiding;\n\nb. per bouwlaag:\n\n1\u00b0. hoogte van de vloer boven het meetniveau;\n\n2\u00b0. gebruiksoppervlakte, en\n\n3\u00b0. maximaal aantal personen;\n\nc. per ruimte:\n\n1\u00b0. vloeroppervlakte;\n\n2\u00b0. gebruiksbestemming;\n\n3\u00b0. bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte, en\n\n4\u00b0. opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in dit besluit;\n\nd. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:\n\n1\u00b0. brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;\n\n2\u00b0. vluchtroutes;\n\n3\u00b0. draairichting van deuren;\n\n4\u00b0. zelfsluitende deuren als bedoeld in dit besluit;\n\n5\u00b0. sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 6.25 en 7.12;\n\n6\u00b0. vluchtroute-aanduidingen;\n\n7\u00b0. noodverlichting;\n\n8\u00b0. ori\u00ebntatieverlichting als bedoeld in artikel 6.5;\n\n9\u00b0. brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;\n\n10\u00b0. brandslanghaspels;\n\n11\u00b0. mobiele brandblusapparaten;\n\n12\u00b0. droge blusleidingen;\n\n13\u00b0. brandweeringang;\n\n14\u00b0. sleutelkluis of -buis, en\n\n15\u00b0. brandweerlift, en\n\ne. gegevens en bescheiden over de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties.\n\nDe aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet.\n\n7 Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van een bouwwerk\n                                                wordt door de melder aangegeven voor welke periode of voor welke tijdvakken in een\n                                                kalenderjaar het gebruik is beoogd.\n\n8 Een gebruiksmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein\n                                                of op met elkaar samenhangende terreinen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe melder krijgt door of namens het bevoegd gezag een bewijs van ontvangst toegezonden\n                                          of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het bevoegd gezag kan na een melding van een gebruik als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, onderdeel a, onder 1, nadere voorwaarden opleggen aan het gebruik indien deze noodzakelijk zijn voor het\n                                                voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.\n\n2 Het is verboden in strijd te handelen met de nadere voorwaarden, bedoeld in het eerste\n                                                lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het bevoegd gezag kan de nadere voorwaarden, bedoeld in artikel 1.21, eerste lid, wijzigen:\n\na. indien een verandering van inzichten of van omstandigheden gelegen buiten het bouwwerk\n                                                      die bij de beoordeling van de melding een rol hebben gespeeld dit noodzakelijk maakt,\n                                                      en\n\nb. op verzoek van de melder.\n\n2 Het bevoegd gezag gaat niet over tot wijziging van de nadere voorwaarden, bedoeld\n                                                in artikel 1.21, eerste lid, dan nadat het de melder in de gelegenheid heeft gesteld zijn zienswijze naar voren\n                                                te brengen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een\n                                          afschrift daarvan op het terrein aanwezig:\n\na. vergunning voor het bouwen;\n\nb. veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;\n\nc. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last\n                                                onder dwangsom, en\n\nd. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden\n                                                en ontheffingen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nMet het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd\n                                          de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens\n                                          het bevoegd gezag:\n\na. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en\n\nb. het straatpeil is uitgezet.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden\n                                                waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning\n                                                schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden,\n                                                in kennis gesteld.\n\n2 Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van be\u00ebindiging van\n                                                de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de\n                                                houder van die vergunning schriftelijk van de be\u00ebindiging van die werkzaamheden in\n                                                kennis gesteld.\n\n3 Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt\n                                                niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het\n                                                tweede lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien daarbij\n                                                asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer\n                                                dan 10\u00a0m3 zal bedragen.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een voornemen tot slopen dat uitsluitend\n                                                bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een bedrijf geheel of gedeeltelijke\n                                                verwijderen van asbesthoudende:\n\na. geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;\n\nb. beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;\n\nc. rem- en frictiematerialen;\n\nd. pakkingen uit verbrandingsmotoren, en\n\ne. pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een nominaal\n                                                      vermogen van ten hoogste 2.250 kW.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op:\n\na. het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en\n\nb. het slopen ingevolge een besluit op grond van artikel 13 van de wet dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder\n                                                      dwangsom.\n\n4 Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden\n                                                schriftelijk ingediend bij het bevoegd gezag. De in de eerste volzin bedoelde termijn\n                                                is ten minste vijf werkdagen indien:\n\na. die sloopwerkzaamheden in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden\n                                                      worden uitgevoerd aan een asbesthoudende toepassing in een gebouw en handhaving van\n                                                      de termijn, bedoeld in het eerste lid, tot onnodige leegstand van het gebouw of gedeelte\n                                                      daarvan zou leiden of het gebruiksgenot daarvan ernstig zou belemmeren, of\n\nb. die sloopwerkzaamheden bestaan uit het anders dan in de uitoefening van een beroep\n                                                      of bedrijf in zijn geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin\n                                                      de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, of van asbesthoudende vloertegels\n                                                      of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woonfunctie of nevenfunctie\n                                                      daarvan, voor zover die woonfunctie of die nevenfunctie niet bedoeld zijn voor de\n                                                      uitoefening van een beroep of bedrijf en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende\n                                                      platen, vloerbedekking of vloertegels maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal\n                                                      perceel bedraagt.\n\n5 Indien dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is, kan worden afgeweken van\n                                                de in het vierde lid bedoelde termijnen.\n\n6 Bij de sloopmelding worden de volgende gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag\n                                                verstrekt:\n\na. naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk en indien van toepassing,\n                                                      van diegene die uit andere hoofde bevoegd is tot het slopen van het bouwwerk;\n\nb. naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren, indien de uitvoerder\n                                                      een ander persoon is dan bedoeld onder a;\n\nc. adres, kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel daarvan;\n\nd. de data, de tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van\n                                                      de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden;\n\ne. een veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;\n\nf. een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar\n                                                      verwachting zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden en een opgave van de voorgenomen\n                                                      afvoerbestemming van die stoffen\n\ng. indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een asbestinventarisatierapport is vereist, het rapport als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van dat besluit dan wel een eindbeoordeling als bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van dat besluit,\u00a0en\n\nh. indien bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden steenachtig afval zal vrijkomen\n                                                      dat ter plaatse zal worden gebroken, de hoeveelheid, de naam en het adres van de eigenaar\n                                                      van het recyclinggranulaat.\n\n7 In afwijking van het zesde lid worden de gegevens, bedoeld in onderdeel b van dat\n                                                lid, ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van het uitvoeren van de\n                                                sloopwerkzaamheden aan het bevoegd gezag verstrekt.\n\n8 Indien tijdens het slopen asbest wordt ontdekt dat niet is opgenomen in het asbestinventarisatierapport\n                                                als bedoeld in het zesde lid, onder g, wordt het bevoegd gezag daarvan onmiddellijk\n                                                in kennis gesteld.\n\n9 Een sloopmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein\n                                                of op met elkaar samenhangende terreinen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een sloopmelding wordt langs elektronische weg gedaan met gebruikmaking van het elektronische\n                                                formulier dat op de datum van indiening van de sloopmelding beschikbaar is via de\n                                                landelijke voorziening, bedoeld in artikel 7.6 van de Wabo. Op die melding is artikel\u00a04.3, eerste en tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht van overeenkomstige toepassing.\n\n2 Een sloopmelding anders dan langs elektronische weg wordt gedaan met gebruikmaking\n                                                van het formulier, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht. Indien de melding tegelijkertijd met de indiening van een aanvraag om vergunning\n                                                krachtens de Wabo wordt gedaan, is het aantal exemplaren dat van de melding en de daarbij te verstrekken\n                                                gegevens en bescheiden wordt ingediend gelijk aan het aantal exemplaren dat van de\n                                                aanvraag om vergunning en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden op grond\n                                                van artikel\u00a04.2, tweede en derde lid, van het Besluit omgevingsrecht wordt ingediend.\n                                                Indien de sloopmelding afzonderlijk wordt gedaan, worden deze en de daarbij te verstrekken\n                                                gegevens en bescheiden in drievoud ingediend.\n\n3 Een sloopmelding die betrekking heeft op slopen waarbij asbest wordt verwijderd dat\n                                                is ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A als bedoeld in artikel 4.48, onderscheidenlijk 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, wordt uitsluitend langs elektronische weg gedaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe melder krijgt door of namens het bevoegd gezag een bewijs van ontvangst toegezonden\n                                          of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het bevoegd gezag kan na een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 nadere voorwaarden opleggen aan het slopen indien deze noodzakelijk zijn voor het\n                                                voorkomen of beperken van hinder of van een onveilige situatie tijdens het uitvoeren\n                                                van de sloopwerkzaamheden.\n\n2 Het bevoegd gezag kan na een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 tevens nadere voorwaarden opleggen over:\n\na. het scheiden van en het op de sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval in\n                                                      fracties, en\n\nb. de wijze waarop de mededeling als bedoeld in artikel 1.33, derde lid, wordt gedaan.\n\n3 Het is verboden in strijd te handelen met de nadere voorwaarden, bedoeld in het eerste\n                                                en het tweede lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het bevoegd gezag kan de nadere voorwaarden, bedoeld in artikel 1.29, eerste en tweede lid, wijzigen:\n\na. indien een verandering van inzichten of van omstandigheden gelegen buiten de sloopwerkzaamheden\n                                                      die bij de beoordeling van de sloopmelding een rol hebben gespeeld dit noodzakelijk\n                                                      maakt, en\n\nb. op verzoek van de melder.\n\n2 Het bevoegd gezag gaat niet over tot wijziging van de nadere voorwaarden, bedoeld\n                                                in artikel 1.29, dan nadat het de melder in de gelegenheid heeft gesteld zijn zienswijze naar voren\n                                                te brengen.\n\n[Vervallen per 01-03-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTijdens het slopen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een\n                                          afschrift daarvan op het terrein aanwezig:\n\na. sloopmelding;\n\nb. veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;\n\nc. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last\n                                                onder dwangsom;\n\nd. overige voor het slopen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden\n                                                en ontheffingen, en\n\ne. indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een asbestinventarisatierapport is vereist, een asbestinventarisatierapport als bedoeld\n                                                in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 dan wel een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling als bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van dat besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de\n                                                sloopwerkzaamheden, bedoeld in artikel 1.26, schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden in kennis gesteld door diegene\n                                                die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren.\n\n2 Indien bij de sloopwerkzaamheden asbest wordt verwijderd dat is ingedeeld in risicoklasse\n                                                2 of 2A als bedoeld in artikel 4.48, onderscheidenlijk 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voert degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, in afwijking van het eerste\n                                                lid, ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de sloopwerkzaamheden,\n                                                bedoeld in artikel 1.26, de datum van aanvang in het LAVS in.\n\n3 Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van be\u00ebindiging van\n                                                de sloopwerkzaamheden, bedoeld in artikel 1.26 van de be\u00ebindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld door degene die de werkzaamheden\n                                                heeft uitgevoerd.\n\n4 Indien bij de sloopwerkzaamheden asbest is verwijderd dat is ingedeeld in risicoklasse\n                                                2 of 2A als bedoeld in artikel 4.48, onderscheidenlijk 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voert degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd, in afwijking van het derde\n                                                lid, uiterlijk de eerste werkdag na de be\u00ebindiging van de sloopwerkzaamheden, bedoeld\n                                                in artikel 1.26, de datum van be\u00ebindiging in het LAVS in.\n\n5 Op verzoek van het bevoegd gezag overlegt degene die de sloopwerkzaamheden als bedoeld\n                                                in artikel 1.26 heeft uitgevoerd, binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn na be\u00ebindiging\n                                                van de werkzaamheden, een opgave van de aard en de hoeveelheid van de bij de werkzaamheden\n                                                vrijgekomen afvalstoffen en van de afvoerbestemming van die stoffen.\n\n6 Indien bij de sloopwerkzaamheden asbest is verwijderd dat is ingedeeld in risicoklasse\n                                                2 of 2A als bedoeld in artikel 4.48, onderscheidenlijk artikel 4.53a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voert degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd, in afwijking van het vijfde\n                                                lid binnen twee weken nadat de eindbeoordeling is verricht, in het LAVS een bewijs\n                                                in van de afvoer van het asbestafval, onder opgave van het gewicht en van de afvoerbestemming\n                                                van het asbestafval.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor de toepassing van het bij of krachtens deze paragraaf bepaalde wordt verstaan\n                                          onder:\n\na. \ncertificaathouder: degene die beschikt over een certificaat als bedoeld in artikel 1.35, eerste lid;\n\nb. \ncertificatieschema: schema als bedoeld in artikel 1.35, eerste lid;\n\nc. \ncertificerende instelling: instelling als bedoeld in artikel 1.36, eerste lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het is verboden werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren aan een gebouwgebonden\n                                                verbrandingstoestel, werkzaam op gas bestaande uit koolstofverbindingen, en bijbehorende\n                                                voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, zonder\n                                                dat voor die werkzaamheden wordt beschikt over een certificaat, afgegeven door een\n                                                instelling die door Onze Minister is aangewezen, waarmee kenbaar wordt gemaakt dat\n                                                gedurende een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de hierin\n                                                genoemde natuurlijk personen of rechtspersonen de werkzaamheden uitvoeren volgens\n                                                kwaliteitseisen die zijn opgenomen in een door Onze Minister aangewezen certificatieschema.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde werkzaamheden zijn:\n\na. het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen\n                                                      of rookgasafvoervoorzieningen;\n\nb. het repareren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen\n                                                      of rookgasafvoervoorzieningen;\n\nc. het onderhouden van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen\n                                                      of rookgasafvoervoorzieningen; of\n\nd. het in bedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingstoestel\n                                                      na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen a tot en met c.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op:\n\na. een stookinstallatie die krachtens artikel 3.10p van het Activiteitenbesluit milieubeheer moet voldoen aan de bij ministeri\u00eble regeling gestelde eisen inzake keuring en onderhoud;\n                                                      of\n\nb. werkzaamheden die worden uitgevoerd voor het verkrijgen van een certificaat als bedoeld\n                                                      in het eerste lid, of een accreditatie als bedoeld in artikel 1.36, tweede lid.\n\n4 Het eerste lid is tevens niet van toepassing op werkzaamheden die worden uitgevoerd\n                                                met een certificaat dat is afgegeven door een certificerende instelling waarvan de\n                                                aanwijzing is ingetrokken, gedurende zes maanden na de intrekking of, als het certificaat\n                                                op het moment van intrekking van de aanwijzing een kortere geldigheidsduur heeft dan\n                                                zes maanden, gedurende die geldigheidsduur.\n\n5 Onze Minister kan een andere termijn stellen dan de termijn, genoemd in het vierde\n                                                lid, of nadere voorwaarden verbinden aan het gebruik van het certificaat gedurende\n                                                deze termijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een instelling kan door Onze Minister op aanvraag worden aangewezen voor het afgeven\n                                                van certificaten als bedoeld in artikel 1.35. De minister beslist binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag. Met toepassing\n                                                van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de beslissing op de aanvraag.\n\n2 Onze Minister wijst een instelling slechts aan als deze beschikt over accreditatie\n                                                volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065.\n\n3 Met accreditatie als bedoeld in het tweede lid, wordt gelijkgesteld accreditatie,\n                                                afgegeven door een daartoe bevoegde onafhankelijke instelling in een andere lidstaat\n                                                van de Europese Unie dan wel in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese\n                                                Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat\n                                                Nederland bindt, op basis van onderzoekingen of documenten die een beschermingsniveau\n                                                bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat met de toetsing\n                                                aan de eisen in het tweede lid wordt geboden.\n\n4 Bij de aanvraag tot aanwijzing als certificerende instelling toont de aanvrager aan\n                                                dat deze:\n\na. rechtspersoonlijkheid heeft;\n\nb. onafhankelijk is van de door haar beoordeelde organisaties, processen, diensten of\n                                                      producten;\n\nc. beschikt over voldoende kennis, deskundigheid en toerusting om de uitvoering van de\n                                                      taken naar behoren te vervullen;\n\nd. beschikt over een adequate administratie waarin de gegevens die betrekking hebben\n                                                      op de uitvoering van haar taken, op een systematische wijze zijn vastgelegd;\n\ne. verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico\u2019s die voortvloeien uit\n                                                      de uitoefening van haar taken;\n\nf. beschikt over een adequate klachtenregeling;\n\ng. in staat is te beslissen op bezwaarschriften; en\n\nh. in staat is te voldoen aan rapportage- en informatieverplichtingen op grond van dit\n                                                      besluit.\n\n5 De instelling is een vergoeding verschuldigd voor de behandeling van de aanvraag tot\n                                                aanwijzing als certificerende instelling.\n\n6 Onze Minister kan een aanwijzing van een certificerende instelling intrekken of schorsen\n                                                indien de instelling:\n\na. daarom verzoekt;\n\nb. in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard; of\n\nc. niet voldoet aan de voorschriften die zijn verbonden aan de aanwijzing of aan de regels,\n                                                      gesteld in of krachtens deze paragraaf.\n\n7 Bij ministeri\u00eble regeling worden nadere regels gesteld over het indienen van een aanvraag\n                                                voor een aanwijzing als certificerende instelling en de gegevens die bij een aanvraag\n                                                dienen te worden verstrekt.\n\n8 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de gronden waarop\n                                                en de voorwaarden waaronder Onze Minister een aanwijzing kan verlenen, wijzigen, weigeren,\n                                                schorsen of intrekken, de voorschriften die aan een aanwijzing kunnen worden verbonden\n                                                en de termijn waarvoor een aanwijzing kan worden verleend of geschorst.\n\n9 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de vergoeding die\n                                                door een certificerende instelling in rekening gebracht kan worden voor de aanvraag\n                                                van een certificaat.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Onze Minister kan op aanvraag certificatieschema\u2019s aanwijzen. De minister beslist\n                                                binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de beslissing op de aanvraag.\n\n2 Een certificatieschema kan worden aangewezen als het certificatieschema door de nationale\n                                                accreditatie-instantie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie is ge\u00ebvalueerd, het gericht is op het voorkomen van het vrijkomen van koolmonoxide\n                                                en het in ieder geval eisen bevat over:\n\na. de reikwijdte van de werkzaamheden waarop het certificatieschema betrekking heeft;\n\nb. het op adequate wijze uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.35, tweede lid, onder a tot en met c, voor zover van toepassing op de reikwijdte van de werkzaamheden;\n\nc. het op adequate wijze controleren van de gasverbrandingsinstallatie voordat deze in\n                                                      bedrijf wordt gesteld;\n\nd. de vakbekwaamheid van personen die de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.35, tweede lid, onder d, uitvoeren, het actueel houden van het hiervoor benodigde kennisniveau en de wijze\n                                                      waarop dit wordt beoordeeld;\n\ne. het melden van de inbedrijfstelling van gasverbrandingsinstallaties door de certificaathouder\n                                                      aan de certificerende instelling na afronding van werkzaamheden;\n\nf. de beschikbaarheid, het gebruik, onderhoud en beheer van bij de uit te voeren werkzaamheden\n                                                      noodzakelijke meetinstrumenten en andere hulpmiddelen;\n\ng. het buiten bedrijf stellen van toestellen als wordt vastgesteld dat bij het gebruik\n                                                      ervan koolmonoxide vrijkomt; en\n\nh. de wijze waarop medewerkers zich bij klanten dienen te legitimeren.\n\n3 In het geval dat een certificatieschema slechts betrekking heeft op werkzaamheden\n                                                aan rookgasafvoervoorzieningen of verbrandingsluchttoevoervoorzieningen zijn de eisen\n                                                genoemd in het tweede lid, onderdelen d en e niet van toepassing en kan het schema,\n                                                in afwijking van het tweede lid, onderdeel c, de eis bevatten dat alleen de rookgasafvoervoorzieningen\n                                                of de verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en de aansluiting daarvan op de andere\n                                                onderdelen van de gasverbrandingsinstallatie worden gecontroleerd.\n\n4 Om in aanmerking te komen voor aanwijzing bevat een certificatieschema tevens eisen\n                                                over het toezicht door de certificerende instelling op het handelen overeenkomstig\n                                                de in het tweede lid bedoelde eisen. Het certificatieschema bevat daartoe in ieder\n                                                geval eisen over:\n\na. de wijze waarop certificerende instellingen gegevens over en van certificaathouders\n                                                      verwerken;\n\nb. de wijze, frequentie en omvang van de steekproefcontroles op de werkzaamheden als\n                                                      bedoeld in artikel 1.35, eerste lid, door de certificerende instelling;\n\nc. de wijze, frequentie en omvang van audits bij de certificaathouder door de certificerende\n                                                      instelling ten behoeve van de toetsing van het administratieve kwaliteitssysteem;\n\nd. de wijze waarop wordt omgegaan met niet-naleving van de eisen door certificaathouders;\n                                                      en\n\ne. de gevallen waarin een aanvraag voor een certificaat wordt afgewezen of een certificaat\n                                                      wordt geschorst of ingetrokken, waaronder het geval waarin de aanvrager van het certificaat\n                                                      respectievelijk certificaathouder in surseance van betaling verkeert of failliet is\n                                                      verklaard.\n\n5 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere regels worden gesteld over:\n\na. de aanwijzing en inhoud van certificatieschema\u2019s;\n\nb. het indienen van een aanvraag voor een aanwijzing van een certificatieschema en de\n                                                      gegevens die bij een aanvraag dienen te worden verstrekt; en\n\nc. de gronden waarop en de voorwaarden waaronder Onze Minister een aanwijzing kan verlenen,\n                                                      wijzigen, weigeren, schorsen of intrekken, de voorschriften die aan een aanwijzing\n                                                      kunnen worden verbonden en de termijn waarvoor een aanwijzing kan worden verleend\n                                                      of geschorst.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien een certificaathouder bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden constateert\n                                          dat een gasverbrandingsinstallatie een hogere concentratie koolmonoxide produceert\n                                          dan een bij ministeri\u00eble regeling vastgestelde concentratie en dat deze vrijkomt in\n                                          een ruimte waar zich personen in kunnen bevinden, meldt hij dit terstond aan de bewoner\n                                          of gebruiker en eigenaar van het gebouw, het bevoegd gezag en de certificerende instelling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De certificerende instelling informeert Onze Minister onverwijld over zijn door de\n                                                rechtbank uitgesproken faillissement of surseance van betaling.\n\n2 De certificerende instelling verstrekt gegevens met betrekking tot certificaathouders\n                                                aan Onze Minister ten behoeve van het register, bedoeld in artikel 1.40.\n\n3 De certificerende instelling verstrekt desgevraagd kosteloos aan Onze Minister de\n                                                voor de uitoefening van zijn taken benodigde inlichtingen.\n\n4 De certificerende instelling zendt Onze Minister jaarlijks een verslag van de uitgevoerde\n                                                werkzaamheden, de rechtmatigheid en doeltreffendheid van die werkzaamheden in het\n                                                afgelopen kalenderjaar en meldingen als bedoeld in artikel 1.38. Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot\n                                                dit verslag.\n\n5 De nationale accreditatie-instantie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie meldt aan Onze Minister de intrekking of schorsing van een accreditatie van een certificerende\n                                                instelling.\n\n6 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de uitwisseling\n                                                van informatie tussen certificerende instellingen onderling en met Onze Minister.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Onze Minister draagt zorg voor een openbaar register van aangewezen certificerende\n                                                instellingen, certificatieschema\u2019s en de door de certificerende instelling verstrekte\n                                                gegevens over certificaathouders.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de gegevens\n                                                die in het register worden opgenomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Certificaathouders voeren een door Onze Minister bij ministeri\u00eble regeling vastgesteld\n                                                beeldmerk.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling worden nadere regels gesteld over het gebruik van het beeldmerk.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nCategorie\u00ebn bouwwerken als bedoeld in artikel 7ab, eerste lid, van de wet zijn bouwwerken:\n\na. die vallen onder gevolgklasse 1 als bedoeld in artikel 1.43; en\n\nb. ten aanzien waarvan een vergunning voor het bouwen is vereist.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk valt onder gevolgklasse 1 als:\n\na. het bouwwerk geen rijksmonument is als bedoeld in artikel 1.1. van de Erfgoedwet of geen monument of archeologisch monument is waarop artikel 9.1, eerste lid, onder b, van de Erfgoedwet van toepassing is, dan wel geen krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening\n                                                         aangewezen monument of archeologisch monument is of een monument of archeologisch\n                                                         monument is waarop, voordat het is aangewezen, een zodanige verordening van overeenkomstige\n                                                         toepassing is;\n\nb. het bouwwerk alleen ten dienste staat van een gebruiksfunctie als bedoeld in het tweede\n                                                         lid;\n\nc. voor het in gebruik nemen of gebruiken van het bouwwerk geen gebruiksmelding als bedoeld\n                                                         in artikel 1.18, eerste lid, of een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist;\n\nd. voor het bouwwerk geen toepassing wordt gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in hoofdstuk 2 uit het oogpunt van constructieve veiligheid of brandveiligheid gegeven voorschrift;\n                                                         en\n\ne. voor het in werking hebben van de inrichting of het mijnbouwwerk waartoe het bouwwerk\n                                                         behoort geen vergunning is vereist als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo.\n\n2 De gebruiksfunctie, bedoeld in het eerste lid, onder b, is:\n\na. een niet in een woongebouw gelegen grondgebonden woonfunctie, niet zijnde een woonfunctie\n                                                         voor zorg of een woonfunctie voor kamergewijze verhuur, en nevenfuncties daarvan;\n\nb. een woonfunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk een drijvend bouwwerk\n                                                         betreft;\n\nc. een niet in een logiesgebouw gelegen grondgebonden logiesfunctie;\n\nd. een industriefunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk uit niet meer\n                                                         dan twee bouwlagen bestaat;\n\ne. een industriefunctie als nevenfunctie bij een andere gebruiksfunctie, voor zover gelegen\n                                                         in een bijbehorend bouwwerk van niet meer dan twee bouwlagen;\n\nf. een bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde voor een infrastructurele voorziening\n                                                         bestemd voor langzaam verkeer, voor zover niet gelegen over een rijks- of provinciale\n                                                         weg en met een te overbruggen afstand van niet meer dan 20\u00a0meter; of\n\ng. een ander bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde dat niet hoger is dan 20\u00a0meter,\n                                                         met uitzondering van infrastructurele voorzieningen bestemd voor verkeer anders dan\n                                                         bedoeld onder f en bouwwerken met een waterkerende functie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger voor het\n                                                   begin van de bouwwerkzaamheden een borgingsplan vaststelt dat is gebaseerd op een\n                                                   beoordeling van de bouwtechnische risico\u2019s met het oog op het voldoen aan de voorschriften,\n                                                   bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6.\n\n2 In het borgingsplan wordt vastgesteld welke maatregelen getroffen zijn om de in het\n                                                   eerste lid genoemde bouwtechnische risico\u2019s te voorkomen of te beperken, op welke\n                                                   wijze het ontwerp van het bouwplan en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden voldoen\n                                                   aan de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6, en wordt vastgesteld op welke momenten de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd.\n\n3 Het borgingsplan beschrijft ten minste:\n\na. de totstandkoming ervan;\n\nb. de aard en omvang van de uit te voeren kwaliteitsborging;\n\nc. de voor de kwaliteitsborging eindverantwoordelijke personen;\n\nd. de wijze waarop de verschillende onderdelen van het bouwplan in samenhang worden beoordeeld;\n\ne. de wijze waarop integraal wordt beoordeeld of de bouwwerkzaamheden voldoen aan de\n                                                         voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6;\n\nf. in welke gevallen en op welke momenten het borgingsplan wordt geactualiseerd;\n\ng. welke normen of kwaliteitsverklaringen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, dan wel gelijkwaardige oplossingen als bedoeld in artikel 1.3 bij de bouwwerkzaamheden worden toegepast;\n\nh. op welke specifieke bouwwerkzaamheden, rekening houdend met de bijzonder lokale omstandigheden,\n                                                         de beoordeling ten minste is gericht, en\n\ni. bij welke bouwwerkzaamheden rekening wordt gehouden met andere kwaliteitsborgingssystemen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat de instrumentaanbieder geen toestemming\n                                                   verleent het instrument toe te passen als de aanvrager failliet is of in surseance\n                                                   van betaling verkeert.\n\n2 Een instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat een verleende toestemming het\n                                                   instrument toe te passen:\n\na. wordt geschorst als de kwaliteitsborger in surseance van betaling verkeert;\n\nb. wordt ingetrokken als de kwaliteitsborger failliet wordt verklaard.\n\n3 Een instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat een toestemming om het instrument\n                                                   voor kwaliteitsborging toe te passen, niet overdraagbaar is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborging alleen\n                                             uitgevoerd wordt door een kwaliteitsborger die niet organisatorisch, financieel of\n                                             juridisch betrokken is bij het betreffende bouwproject, tenzij deze betrokkenheid\n                                             alleen voortvloeit uit de overeenkomst tot het uitvoeren van de kwaliteitsborging.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de personen die de kwaliteitsborging\n                                                   uitvoeren, voldoen aan de in het instrument gestelde eisen aan het benodigde kennis-\n                                                   en opleidingsniveau en aan de genoten ervaring over:\n\na. het opstellen van risicobeoordelingen op het terrein van de voorschriften, bedoeld\n                                                         in de hoofdstukken 2 tot en met 6;\n\nb. de algemene co\u00f6rdinatie bij de kwaliteitsborging;\n\nc. constructieve veiligheid;\n\nd. brandveiligheid;\n\ne. bouwfysica;\n\nf. installaties, en\n\ng. controle op de bouw.\n\n2 Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat het kennis- en opleidingsniveau\n                                                   van degene die de kwaliteitsborging uitvoert, actueel gehouden wordt.\n\n3 Bij ministeri\u00eble regeling worden nadere regels gesteld over het in het eerste en tweede\n                                                   lid bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor op welke wijze een kwaliteitsborger\n                                                   de eisen voor de toepassing ervan in zijn administratieve organisatie opneemt en ziet\n                                                   ten minste op:\n\na. het vastleggen van de gegevens van de rechtspersoon of natuurlijk persoon die eindverantwoordelijk\n                                                         is voor de kwaliteitsborging;\n\nb. het vastleggen van de gegevens van de personen die de kwaliteitsborging feitelijk\n                                                         uitvoeren en de wijze waarop gewaarborgd wordt dat zij aan de krachtens artikel 1.47 gestelde kennis-, opleidings- en ervaringseisen voldoen;\n\nc. het vastleggen van de wijze waarop informatie over de kwaliteitsborging en de vermelding\n                                                         van de daarvoor verantwoordelijke personen actueel gehouden wordt;\n\nd. het bijhouden van een ordentelijke administratie van de gegevens en bescheiden met\n                                                         betrekking tot de kwaliteitsborging.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het in het eerste\n                                                   lid bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger ten minste\n                                                   de volgende gegevens verstrekt aan de instrumentaanbieder:\n\na. bedrijfsnaam en plaats van vestiging en het nummer waaronder de kwaliteitsborger geregistreerd\n                                                         is bij de Kamer van Koophandel;\n\nb. gegevens waaruit blijkt dat de kwaliteitsborger voldoet aan de eisen, bedoeld in de\n                                                         artikelen 1.44 tot en met 1.48;\n\nc. gegevens over de bouwprojecten waarvoor de kwaliteitsborger het instrument toepast;\n\nd. gegevens over de afronding van de kwaliteitsborging.\n\n2 Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft op welke momenten de in het eerste\n                                                   lid bedoelde gegevens worden verstrekt.\n\n3 Bij ministeri\u00eble regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot het bepaalde\n                                                   in het eerste lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger, voor\n                                                   zover van toepassing, zijn opdrachtgever en de andere bij de bouwwerkzaamheden betrokken\n                                                   partijen onverwijld informeert over bij de kwaliteitsborging geconstateerde afwijkingen\n                                                   van voorschriften als bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6, en dat hij ook het bevoegd gezag informeert als de afwijkingen het afgeven van een\n                                                   verklaring als bedoeld in het tweede lid in de weg staan.\n\n2 Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger na de\n                                                   afronding van de bouwwerkzaamheden aan zijn opdrachtgever een verklaring afgeeft,\n                                                   waarin hij, voor zover van toepassing, verklaart dat:\n\na. hij toestemming heeft van de instrumentaanbieder het instrument toe te passen;\n\nb. hij de kwaliteitsborging heeft uitgevoerd overeenkomstig de in het instrument gestelde\n                                                         eisen;\n\nc. er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het dat het resultaat van\n                                                         de bouwactiviteit voldoet aan de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6.\n\n3 Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat een kopie van de verklaring,\n                                                   bedoeld in het tweede lid, wordt verstrekt aan de andere bij de bouwwerkzaamheden\n                                                   betrokken partijen.\n\n4 Voor de verklaring, bedoeld in het tweede lid, wordt bij ministeri\u00eble regeling een\n                                                   formulier vastgesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een instrument voor kwaliteitsborging beschrijft de werkwijze van de instrumentaanbieder\n                                                   over:\n\na. periodieke onderzoeken naar de toepassing van het instrument overeenkomstig de in\n                                                         het instrument gestelde eisen;\n\nb. de wijze waarop geschillen tussen de instrumentaanbieder en de kwaliteitsborger en\n                                                         tussen de kwaliteitsborger en zijn opdrachtgever worden behandeld;\n\nc. de behandeling van klachten over de toepassing van het instrument en het oplossen\n                                                         van fouten bij de toepassing ervan.\n\n2 Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft in welke gevallen de kwaliteitsborger\n                                                   een waarschuwing wordt gegeven, de toestemming het instrument toe te passen wordt\n                                                   geschorst of ingetrokken, als uit de in het eerste lid bedoelde onderzoeken blijkt\n                                                   dat bij de kwaliteitsborging in strijd met de in het instrument gestelde eisen is\n                                                   gehandeld.\n\n3 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het bepaalde in\n                                                   het eerste en tweede lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De aanvrager verstrekt bij de aanvraag om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging\n                                                   tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen de bij ministeri\u00eble regeling\n                                                   aangewezen gegevens en bescheiden.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde gegevens en bescheiden hoeven niet te worden verstrekt\n                                                   voor zover de toelatingsorganisatie reeds over die gegevens of bescheiden beschikt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De toelatingsorganisatie beslist binnen acht weken na de datum van ontvangst van de\n                                                   aanvraag om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging.\n\n2 Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de beslissing op de aanvraag.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een instrument voor kwaliteitsborging wordt alleen tot het stelsel van kwaliteitsborging\n                                                   voor het bouwen toegelaten als het voldoet aan de artikelen 1.44 tot en met 1.51.\n\n2 Op aanvraag van de instrumentaanbieder kan de toelating van een instrument voor kwaliteitsborging\n                                                   worden gewijzigd. De artikelen 1.44 tot en met 1.51 zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag tot wijziging van de toelating.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe toelatingsorganisatie neemt binnen twee werkdagen na de datum waarop een beschikking\n                                             als bedoeld in artikel 7ad, 7ae, 7af of 7ag van de wet is genomen in het register, bedoeld in artikel 7ai, eerste lid, van de wet op:\n\na. de datum van de beschikking tot toelating van het instrument, de bedrijfsnaam en de\n                                                   plaats van vestiging van de instrumentaanbieder, en het nummer waaronder hij geregistreerd\n                                                   is bij de Kamer van Koophandel;\n\nb. de naam van het toegelaten instrument, met vermelding van de gevolgklassen en de typen\n                                                   bouwwerken waarop het instrument is gericht;\n\nc. de datum van de aan de instrumentaanbieder gegeven waarschuwing, de datum en de termijn\n                                                   van de schorsing of intrekking van de toelating van een instrument met vermelding\n                                                   van de reden voor de waarschuwing, schorsing of intrekking.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De toelatingsorganisatie neemt binnen twee werkdagen na ontvangst daarvan de gegevens,\n                                                   bedoeld in artikel 7ah, eerste lid, van de wet op in het register.\n\n2 Bij het verstrekken van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan de toelatingsorganisatie\n                                                   vermeldt de instrumentaanbieder:\n\na. de bedrijfsnaam en de plaats van vestiging van de kwaliteitsborger en het nummer waaronder\n                                                         hij geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel;\n\nb. de gevolgklasse en de type bouwwerken waarop de toestemming is gericht;\n\nc. voor zover van toepassing:\n\n1\u00b0. de reden voor de waarschuwing en de datum waarop de waarschuwing is gegeven;\n\n2\u00b0 de reden voor de schorsing, de datum en de termijn van de schorsing;\n\n3\u00b0 de reden voor de intrekking en de datum van de intrekking.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De instrumentaanbieder betaalt een vergoeding aan de toelatingsorganisatie voor de\n                                                   kosten die samenhangen met het behandelen van een aanvraag om toelating van een instrument\n                                                   voor kwaliteitsboring tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en het\n                                                   bijhouden van de gegevens in het register, bedoeld in artikel 7ai, eerste lid, onder a tot en met c, van de Woningwet.\n\n2 De toelatingsorganisatie stelt jaarlijks tarieven vast, evenals de wijze van betaling\n                                                   daarvan, voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in het eerste lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Instrumentaanbieders dragen gezamenlijk voor een vierde deel bij aan de toezichtkosten\n                                                   van de toelatingsorganisatie, bedoeld in artikel 7an, tweede lid, van de wet.\n\n2 De toelatingsorganisatie stelt jaarlijks een tarief vast waarmee zij de individuele\n                                                   bijdrage van een instrumentaanbieder jaarlijks achteraf vaststelt aan de hand van\n                                                   de inzet van het instrument voor kwaliteitsborging geteld naar het aantal bouwprojecten\n                                                   en, in het geval van een woningbouwproject, geteld naar het aantal woningen.\n\n3 Bij ministeri\u00eble regeling wordt een rekenmethodiek vastgesteld voor het bepalen van\n                                                   de individuele bijdrage, bedoeld in het tweede lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk is voldoende bestand tegen de daarop werkende krachten.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.1 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nFundamentele\n\nbelastingscombinaties\n\nBuitengewone naties\n\nbelastingscombinaties\n\nbepalingsmethode\n\nverbouw\n\ntijdelijke bouw\n\naardbevingen\n\ndrijvende bouwwerken\n\nartikel\n\n2.2\n\n2.3\n\n2.4\n\n2.5\n\n2.5a\n\n2.5b\n\n2.5c\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen bouwconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur\n                                             niet bij de fundamentele belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur\n                                                   niet bij de buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990, als dit\n                                                   leidt tot het bezwijken van een andere bouwconstructie die niet in de directe nabijheid\n                                                   ligt van die bouwconstructie. Daarbij wordt uitgegaan van de bekende buitengewone\n                                                   belastingen als bedoeld in NEN-EN 1991.\n\n2 Een dak of een vloerafscheiding bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur\n                                                   niet bij de buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. Daarbij\n                                                   wordt uitgegaan van stootbelastingen als bedoeld in NEN-EN 1991.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het niet bezwijken als bedoeld in de artikelen 2.2 en 2.3 wordt bepaald volgens:\n\na. NEN-EN 1999 of NEN-EN\u00a01993, indien de constructie is vervaardigd van metaal als bedoeld\n                                                         in die normen;\n\nb. NEN-EN\u00a01992 of NEN-EN\u00a01996, indien de constructie is vervaardigd van steenachtig materiaal\n                                                         als bedoeld in die normen;\n\nc. NEN-EN\u00a01994, indien de constructie is vervaardigd van staal-beton als bedoeld in die\n                                                         norm;\n\nd. NEN-EN\u00a01995, indien de constructie is vervaardigd van hout als bedoeld in die norm;\n\ne. NEN\u00a02608, indien de constructie is vervaardigd van glas als bedoeld in die norm, of\n\nf. NEN\u00a06707, indien de constructie van de bevestiging van de dakbedekking is vervaardigd\n                                                         van materiaal als bedoeld in die norm.\n\n2 Indien een ander materiaal of een andere bepalingsmethode is toegepast dan aangegeven\n                                                   in het eerste lid, wordt het niet bezwijken als bedoeld in de artikelen 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN-EN\u00a01990.\n\n3 Bij een niet in een woongebouw of logiesgebouw gelegen gebruiksfunctie kan bij het\n                                                   bepalen van het niet bezwijken als bedoeld in de artikelen 2.2 en 2.3 rekening worden gehouden met de stabiliteitsvoorziening van een op een aangrenzend\n                                                   perceel gelegen gebruiksfunctie van dezelfde soort.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                             de artikelen 2.2 tot en met 2.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het niveau zoals aangegeven in NEN 8700.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk met een ontwerplevensduur van 5 jaar als\n                                                   bedoeld in NEN-EN 1990 zijn de artikelen 2.2 en 2.4 van overeenkomstige toepassing.\n\n2 Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk met een ontwerplevensduur van 15 jaar als\n                                                   bedoeld in NEN-EN 1990 zijn de artikelen 2.2 tot en met 2.4 van overeenkomstige toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn aanvulling op het bepaalde in de artikelen 2.2 tot en met 2.5a kunnen met betrekking tot de belastingen op bouwwerken door aardbevingen als gevolg\n                                             van de gaswinning in de provincie Groningen bij ministeri\u00eble regeling nadere voorschriften\n                                             worden gegeven.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn aanvulling op het bepaalde in de artikelen 2.2 tot en met 2.5a kunnen met betrekking tot drijvende bouwwerken bij ministeri\u00eble regeling nadere voorschriften\n                                             worden gegeven.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk is gedurende de restlevensduur voldoende bestand tegen de daarop\n                                                   werkende krachten.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.6 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nfundamentele belastingscombinaties\n\nbepalingsmethode\n\nartikel\n\n2.7\n\n2.8\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen bouwconstructie bezwijkt niet gedurende de in NEN 8700 bedoelde restlevensduur\n                                             bij de fundamentele belastingscombinaties als bedoeld in NEN 8700.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het niet bezwijken als bedoeld in artikel 2.7 wordt bepaald volgens NEN 8700.\n\n2 Bij een niet in een woongebouw of logiesgebouw gelegen woonfunctie of logiesfunctie\n                                                   kan het bepalen van het niet bezwijken als bedoeld in artikel 2.7 rekening worden gehouden met de stabiliteitsvoorziening van een op een aangrenzend\n                                                   perceel gelegen gebruiksfunctie van dezelfde soort.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk kan bij brand gedurende redelijke tijd worden verlaten en doorzocht,\n                                                   zonder dat er gevaar voor instorting is.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.9 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ntijdsduur bezwijken\n\nbepalingsmethode\n\nverbouw\n\nartikel\n\n2.10\n\n2.11\n\n2.12\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang met bedgebied\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het personenvervoer\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\nb\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\nc\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\n1\n\n2\n\n*\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt\n                                                   niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute\n                                                   niet ligt. Dit geldt niet voor de vloer van een buitenruimte van een woonfunctie.\n\n2 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie\n                                                   niet ligt, niet binnen de in tabel 2.10.1 aangegeven tijdsduur door het bezwijken\n                                                   van een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment.\n\nVoor zover dat brandcompartiment een woonfunctie is, geldt dit niet voor een bouwconstructie\n                                                   van een aan dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte.\n\nwoonfunctie\n\ntijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken in minuten\n\nIndien geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7\u00a0m boven het meetniveau\n\n60\n\nIndien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7\u00a0m en geen vloer van een\n                                                                  verblijfsgebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau\n\n90\n\nIndien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13\u00a0m boven het meetniveau\n\n120\n\n3 In afwijking van het tweede lid wordt de in tabel 2.10.1 aangegeven tijdsduur met\n                                                   30 minuten bekort, indien geen vloer van een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie\n                                                   hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau en de volgens NEN 6090 bepaalde permanente\n                                                   vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500\u00a0MJ/m2.\n\n4 Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer van een gebruiksgebied hoger\n                                                   dan 5 m boven het meetniveau of lager dan 5 m onder het meetniveau bezwijkt bij brand\n                                                   in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen 90 minuten\n                                                   door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment.\n\n5 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie\n                                                   niet ligt, niet binnen de in tabel 2.10.2 aangegeven tijdsduur door het bezwijken\n                                                   van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment.\n\ngebruiksfunctie niet zijnde een woonfunctie\n\ntijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken in minuten\n\nIndien geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5\u00a0m boven het meetniveau\n\n60\n\nIndien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5\u00a0m en geen vloer van een\n                                                                  gebruiksgebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau\n\n90\n\nIndien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13\u00a0m boven het meetniveau\n\n120\n\n6 In afwijking van het vierde en vijfde lid, wordt de tijdsduur met 30 minuten bekort,\n                                                   indien de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment\n                                                   niet groter is dan 500\u00a0MJ/m2.\n\n7 Het vijfde lid geldt niet voor een logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw,\n                                                   met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 100\u00a0m2.\n\n8 Een bouwconstructie van een tunnel bezwijkt niet binnen 60 minuten en voor zover deze\n                                                   onder open water ligt niet binnen 120 minuten bij brand in de tunnel.\n\n9 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie\n                                                   niet ligt, niet binnen een tijdsduur die afhankelijk van de bestemming en inrichting\n                                                   van het bouwwerk redelijkerwijs nodig is om het bouwwerk bij brand te kunnen verlaten\n                                                   en te doorzoeken, door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan\n                                                   het brandcompartiment.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het bepalen van het bezwijken van een bouwconstructie, als bedoeld in artikel 2.10, wordt uitgegaan van de buitengewone belastingscombinaties die volgens NEN-EN 1990\n                                                   kunnen optreden bij brand.\n\n2 De tijdsduur van het bezwijken als bedoeld in artikel 2.10 wordt afhankelijk van het materiaal van de bouwconstructie bepaald volgens:\n\na. NEN-EN\u00a01992;\n\nb. NEN-EN 1993;\n\nc. NEN-EN 1994;\n\nd. NEN-EN 1995;\n\ne. NEN-EN 1996;\n\nf. NEN-EN 1999, of\n\ng. NEN\u00a06069.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                             de artikelen 2.10 en 2.11 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in artikel 2.10 aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en waarbij, in\n                                             afwijking van artikel 2.11, eerste lid, wordt uitgegaan van de buitengewone belastingscombinaties\n                                             die volgens NEN 8700 kunnen optreden bij brand.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk kan bij brand gedurende enige tijd worden verlaten en doorzocht\n                                                   zonder dat er gevaar is voor instorting.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.13 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ntijdsduur bezwijken\n\nbepalingsmethode\n\nartikel\n\n2.14\n\n2.15\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het personenvervoer\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nb\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n1\n\n2\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een vloer, trap of hellingbaan, waarover of waaronder een beschermde route voert,\n                                                   bezwijkt niet binnen 20 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die beschermde\n                                                   route niet ligt.\n\n2 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie\n                                                   niet ligt, niet binnen de in tabel 2.14.1 aangegeven tijdsduur door het bezwijken\n                                                   van een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment. Dit geldt dit\n                                                   niet voor een bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment\n                                                   of grenzende buitenruimte.\n\nwoonfunctie\n\ntijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken in minuten\n\nIndien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7\u00a0m en niet hoger dan 13\u00a0m\n                                                                  boven het meetniveau\n\n30\n\nIndien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13\u00a0m boven het meetniveau\n\n60\n\n3 Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer van een gebruiksgebied hoger\n                                                   dan 5 m boven het meetniveau bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de\n                                                   bouwconstructie niet ligt, niet binnen 30 minuten door het bezwijken van een bouwconstructie\n                                                   binnen of grenzend aan het brandcompartiment.\n\n4 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie\n                                                   niet ligt, niet binnen de in tabel 2.14.2 aangegeven tijdsduur door het bezwijken\n                                                   van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment.\n\ngebruiksfunctie\n\ntijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken in minuten\n\nIndien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5\u00a0m en niet hoger dan 13\u00a0m\n                                                                  boven het meetniveau\n\n30\n\nIndien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13\u00a0m boven het meetniveau\n\n60\n\n5 Het vierde lid geldt niet voor een logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw,\n                                                   met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 100\u00a0m2.\n\n6 Een bouwconstructie van een tunnel bezwijkt niet binnen 30 minuten en voor zover deze\n                                                   onder open water ligt niet binnen 60 minuten bij brand in de tunnel.\n\n7 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie\n                                                   niet ligt, niet binnen een tijdsduur die afhankelijk van de bestemming en inrichting\n                                                   van het bouwwerk redelijkerwijs nodig is om het bouwwerk bij brand te kunnen verlaten\n                                                   en te doorzoeken, door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan\n                                                   het brandcompartiment.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het bepalen van het bezwijken van een bouwconstructie als bedoeld in artikel 2.14 wordt uitgegaan van de buitengewone belastingscombinaties die volgens NEN 8700 kunnen\n                                                   optreden bij brand.\n\n2 De tijdsduur van het bezwijken als bedoeld in artikel 2.14 wordt bepaald volgens NEN 6069.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk bevat voorzieningen waardoor het vallen van een vloer, een\n                                                   trap en een hellingbaan zo veel mogelijk wordt voorkomen.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.16 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\nAanwezigheid\n\nHoogte\n\nOpeningen\n\noverklauterbaarheid\n\nverbouw\n\nOpeningen\n\nartikel\n\n2.17\n\n2.18\n\n2.19\n\n2.20\n\n2.21\n\n2.19\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n[m]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,2\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,1\n\nb\n\nandere kinderopvang\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,2\n\nc\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,3\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\na\n\nbasisonderwijs\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,2\n\nb\n\nandere onderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na.\n\nvoor langzaam verkeer\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\nb.\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding\n                                                   als die rand meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende\n                                                   terrein of het aansluitende water.\n\n2 Een trap als bedoeld in artikel 2.27 heeft, voor zover een zijkant van een tredevlak meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende\n                                                   vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, aan die zijkant een niet\n                                                   beweegbare afscheiding.\n\n3 Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.27 heeft, voor zover een zijkant van de vloer meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende\n                                                   vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, aan die zijkant een niet\n                                                   beweegbare afscheiding.\n\n4 Het eerste lid geldt niet ter plaatse van de aansluiting van de vloer aan:\n\na. een trap, en\n\nb. een hellingbaan.\n\n5 Onverminderd het vierde lid geldt het eerste lid niet voor:\n\na. een rand van een podium;\n\nb. een rand van een vloer die aan een bassin grenst;\n\nc. een rand van een laadvloer;\n\nd. een rand van een perron, en\n\ne. een met een rand als bedoeld onder a tot en met d, gelijk te stellen rand van een\n                                                         vloer.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een vloerafscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, heeft een hoogte van ten minste 1\u00a0m, gemeten vanaf de vloer.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een vloer die hoger ligt dan 13\u00a0m boven een\n                                                   aangrenzende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, een vloerafscheiding\n                                                   een hoogte van ten minste 1,2 m, gemeten vanaf de vloer.\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een hoogte van ten minste 0,85\u00a0m,\n                                                   gemeten vanaf de vloer.\n\n4 In afwijking van het eerste lid, heeft een vloerafscheiding een vanaf de vloer gemeten\n                                                   hoogte van ten minste 0,7\u00a0m, indien de som van die hoogte en de breedte van de bovenregel\n                                                   ten minste 1,1\u00a0m is.\n\n5 Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17, tweede of derde lid, heeft een hoogte van ten minste 0,85\u00a0m, gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken\n                                                   of vanaf de vloer van de hellingbaan.\n\n6 In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een vloer waarvan een vloerafscheiding\n                                                   als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, direct is gelegen naast een pad of strook bedoeld voor langzaam verkeer, een vloerafscheiding\n                                                   met een hoogte van ten minste 1,3\u00a0m, gemeten vanaf de vloer.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 heeft geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan de\n                                                   in tabel 2.16 aangegeven diameter.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 tot een hoogte van 0,7\u00a0m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan\n                                                   geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,1\u00a0m.\n\n3 De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een\n                                                   afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 is niet groter dan 0,05\u00a0m.\n\n4 De bovenregel van een in artikel 2.17 bedoelde afscheiding heeft geen onderbreking van meer dan 0,1\u00a0m.\n\n5 Het tweede lid is niet van toepassing op een vloer, een tredevlak of een vloer van\n                                                   een hellingbaan, of een gedeelte daarvan, niet bestemd voor kinderen jonger dan 12\n                                                   jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 of een constructieonderdeel dat, installatie die of onderdeel van een installatie\n                                                   dat aan of naast een dergelijke afscheiding is geplaatst, heeft, ter voorkoming van\n                                                   het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een vloer,\n                                                   een tredevlak of een vloer van een hellingbaan.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een vloer, een tredevlak of een vloer van\n                                                   een hellingbaan, of een gedeelte daarvan, niet bestemd voor kinderen jonger dan 12\n                                                   jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk\n                                                   zijn de artikelen 2.17 tot en met 2.20 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                                   niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n2 Bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk\n                                                   geen gebouw zijnde, geldt in afwijking van het eerste lid het in artikel 2.18, zesde lid, aangegeven niveau van eisen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk bevat voorzieningen waardoor het vallen van een vloer, een trap\n                                                   of een hellingbaan redelijkerwijs wordt voorkomen.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.22 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\naanwezigheid\n\nhoogte\n\nopeningen\n\nopeningen\n\nartikel\n\n2.23\n\n2.24\n\n2.25\n\n2.25\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n[m]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n0,2\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n0,1\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een afscheiding als die rand meer\n                                                   dan 1,5\u00a0m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende\n                                                   water.\n\n2 Een trap heeft, voor zover een zijkant van een tredevlak meer dan 1,5\u00a0m hoger ligt\n                                                   dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, aan\n                                                   die zijkant een niet beweegbare afscheiding.\n\n3 Een hellingbaan heeft, indien een zijkant van de vloer meer dan 1,5\u00a0m hoger ligt dan\n                                                   een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, aan die\n                                                   zijkant een niet beweegbare afscheiding.\n\n4 Het eerste lid geldt niet ter plaatse van de aansluiting van de vloer aan:\n\na. een trap, of\n\nb. een hellingbaan.\n\n5 Onverminderd het vierde lid geldt het eerste lid niet voor:\n\na. een rand van een podium;\n\nb. een rand van een vloer die aan een bassin grenst;\n\nc. een rand van een laadvloer;\n\nd. een rand van een perron, en\n\ne. een met een rand als bedoeld onder a tot en met d, gelijk te stellen rand van een\n                                                         vloer.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een vloerafscheiding als bedoeld in artikel 2.23, eerste lid, heeft een hoogte van ten minste 0,9\u00a0m, gemeten vanaf de vloer.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een afscheiding als bedoeld in artikel 2.23, eerste lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een hoogte van ten minste 0,6\u00a0m,\n                                                   gemeten vanaf de vloer.\n\n3 In afwijking van het eerste lid, heeft een vloerafscheiding een vanaf de vloer gemeten\n                                                   hoogte van ten minste 0,6\u00a0m, indien de som van die hoogte en de breedte van de bovenregel\n                                                   ten minste 1\u00a0m is.\n\n4 Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.23, tweede en derde lid, heeft een hoogte van ten minste 0,6\u00a0m, gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken\n                                                   of vanaf de vloer van de hellingbaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.23 heeft tot een hoogte van 0,6\u00a0m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een\n                                                   hellingbaan, geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter\n                                                   dan de in tabel 2.22 aangegeven diameter.\n\n2 De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een\n                                                   afscheiding als bedoeld in artikel 2.23, is niet groter dan 0,1\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk heeft voorzieningen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen\n                                                   door personen.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                   in deze paragraaf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een hoogteverschil van meer dan 0,21\u00a0m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert\n                                                   en tussen vloeren van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten, badruimten,\n                                                   of voor bezoekers bestemde vloeren, vloeren van een verkeersroute die deze ruimten\n                                                   met elkaar verbindt of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein wordt\n                                                   overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.\n\n2 Voor zover de vluchtroute door een wegtunnelbuis voert, geldt in afwijking van het\n                                                   eerste lid een hoogteverschil van meer dan 0,3\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk\n                                             is artikel 2.27 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 2.27 van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk heeft in een vluchtroute voorzieningen voor het veilig overbruggen\n                                                   van hoogteverschillen door personen.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift\n                                                   in deze paragraaf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een hoogteverschil van meer dan 0,22\u00a0m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert,\n                                                   of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein, wordt overbrugd door een\n                                                   vaste trap of een vaste hellingbaan.\n\n2 Voor zover de vluchtroute door een wegtunnelbuis voert, geldt in afwijking van het\n                                                   eerste lid een hoogteverschil van meer dan 0,3\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in artikel 2.27 overbrugt, kan veilig worden gebruikt.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.32 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nafmetingen\n\nmarkering trap\n\ntrapbordes\n\nleuning\n\nregenwerend\n\nverbouw\n\nartikel\n\n2.33\n\n2.33a\n\n2.34\n\n2.35\n\n2.36\n\n2.37\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na.\n\nvoor alcoholgebruik\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\nb.\n\nvoor het aanschouwen van sport, voor film, voor muziek of voor theater\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\nc.\n\noverige bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een trap als bedoeld in artikel 2.27, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.33.\n\n2 Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4 meter.\n\nafmetingen van een trap\n\nreguliere trap\n\ntrap uitsluitend voor ontvluchten\n\nwoonfunctie\n\nandere gebruiksfunctie\n\nalle gebruiksfuncties\n\nMinimum breedte van de trap\n\n0,8\u00a0m\n\n0,8\u00a0m\n\n0,8\u00a0m\n\nMinimum vrije hoogte boven de trap\n\n2,3 m\n\n2,1\u00a0m\n\n2,1\u00a0m\n\nMinimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van\n                                                                  de trede\n\n0,22 m\n\n0,185 m\n\n0,185 m\n\nMaximum hoogte van een optrede\n\n0,188 m\n\n0,21\u00a0m\n\n0,21\u00a0m\n\nMinimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak\n\n0,05\u00a0m\n\n0,05\u00a0m\n\n0,05\u00a0m\n\nMinimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op\n                                                                  de voorkant van dat vlak\n\n0,23\u00a0m\n\n0,23\u00a0m\n\n0,23\u00a0m\n\nMinimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap\n\n0,3\u00a0m\n\n0,3\u00a0m\n\n0,3\u00a0m\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen trap als bedoeld in artikel 2.27, is op de bovenste en onderste trederand over de volle breedte voorzien van een markering\n                                             van ten minste 50\u00a0mm met een hoog contrast. De overige treden zijn aan beide zijkanten\n                                             voorzien van markeringen van ten minste 50\u00a0mm met een hoog contrast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen trap als bedoeld in artikel 2.27, sluit bij de bovenste trede, over de breedte van de trap, aan op een vloer met een\n                                             oppervlakte van ten minste 0,8\u00a0m x 0,8\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een trap als bedoeld in artikel 2.27 voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 m en met een helling ter\n                                                   plaatse van de klimlijn groter dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant een leuning.\n                                                   De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van\n                                                   de trap, op een hoogte van ten minste 0,8\u00a0m en ten hoogste 1\u00a0m.\n\n2 Een trap als bedoeld in het eerste lid heeft aan beide zijkanten een leuning die aan\n                                                   het begin en aan het einde van de trap ten minste 30 cm horizontaal doorloopt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen gemeenschappelijke verkeersruimte met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil\n                                             van meer dan 1,5\u00a0m, is ter plaatse van die trap, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend.\n                                             Dit geldt niet voor een trap die uitsluitend bestemd is om het bouwwerk te ontvluchten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk\n                                             zijn de artikelen 2.33 tot en met 2.36 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaande trap in een vluchtroute die een hoogteverschil als bedoeld in artikel 2.31 overbrugt, kan veilig worden gebruikt.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                   in deze paragraaf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen trap als bedoeld in artikel 2.31, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.39.\n\nafmetingen van een trap\n\nMinimum breedte van de trap\n\n0,7\u00a0m\n\nMinimum vrije hoogte boven de trap\n\n1,9\u00a0m\n\nMinimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van\n                                                            de trede\n\n0,13 m\n\nMaximum hoogte van een optrede\n\n0,22\u00a0m\n\nMinimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap\n\n0,2\u00a0m\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen trap als bedoeld in artikel 2.31, sluit bij de bovenste trede, over de breedte van de trap, aan op een vloer met een\n                                             oppervlakte van ten minste 0,7\u00a0m x 0,7\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen trap als bedoeld in artikel 2.31 waarvan de helling ter plaatse van de klimlijn groter is dan 2:3 heeft, voor zover\n                                             een hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1,5\u00a0m, aan ten minste een zijkant een\n                                             leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak\n                                             van de trap, op een hoogte van ten minste 0,6\u00a0m en ten hoogste 1\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen hellingbaan die een hoogteverschil als bedoeld in artikel 2.27 overbrugt, kan veilig worden gebruikt.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                   in deze paragraaf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen hellingbaan als bedoeld in de artikelen 2.27 en 6.49, heeft een breedte van ten minste 1,1\u00a0m, een hoogte van niet meer dan 1\u00a0m en een\n                                             helling van ten hoogste:\n\na. 1 : 12 indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25\u00a0m;\n\nb. 1 : 16 indien het hoogteverschil groter is dan 0,25\u00a0m, maar niet groter dan 0,5\u00a0m,\n                                                   en\n\nc. 1 : 20 indien het hoogteverschil groter is dan 0,5\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen hellingbaan als bedoeld in de artikelen 2.27 en 6.49, sluit aan de bovenzijde, over de breedte van de hellingbaan, aan op een vloer met\n                                             een oppervlakte van ten minste 1,4\u00a0m x 1,4\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen hellingbaan als bedoeld in artikel 2.27, heeft aan de zijkant een aaneengesloten geleiderand, met een vanaf de vloer van\n                                             de hellingbaan gemeten hoogte van ten minste 0,04\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk\n                                             zijn de artikelen 2.43 tot en met 2.45 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaande hellingbaan in een vluchtroute die een hoogteverschil als bedoeld in\n                                                   artikel 2.31 overbrugt, kan veilig worden gebruikt.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                   in deze paragraaf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen hellingbaan als bedoeld in artikel 2.31 heeft een breedte van ten minste 0,7\u00a0m en een helling van ten hoogste 1:10.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen hellingbaan als bedoeld in artikel 2.31 sluit aan de bovenzijde, over de breedte van de hellingbaan, aan op een vloer met\n                                             een oppervlakte van ten minste 0,7\u00a0m x 0,7\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige beweegbare constructieonderdelen dat deze geen\n                                                   hinder veroorzaken bij het vluchten door en bij het gebruik van een aangrenzende openbare\n                                                   ruimte.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                   in deze paragraaf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven\n                                                   een voor motorvoertuigen openstaande weg of boven een strook van 0,6\u00a0m grenzend aan\n                                                   die weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m boven\n                                                   die weg of strook.\n\n2 Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven\n                                                   een niet voor motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van\n                                                   dat onderdeel, meer dan 2,2\u00a0m boven die weg. Dit voorschrift geldt niet voor een nooddeur.\n\n3 Een beschermde vluchtroute die langs een beweegbaar constructieonderdeel voert, heeft\n                                                   met het constructieonderdeel in geopende stand, een vrije doorgang met een breedte\n                                                   van ten minste 0,6\u00a0m en een hoogte van ten minste 2,2\u00a0m.\n\n4 Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor een deur van een ruimte met een vloeroppervlakte\n                                                   van minder dan 0,5\u00a0m2.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk\n                                             is artikel 2.51, eerste lid, niet van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 2.51, tweede tot en met vierde lid, van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk heeft zodanige beweegbare constructieonderdelen dat deze geen\n                                                   hinder veroorzaken bij het vluchten en bij het gebruik van een aangrenzende openbare\n                                                   ruimte.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift\n                                                   in deze paragraaf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven\n                                             een voor motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat\n                                             onderdeel, meer dan 4,2\u00a0m boven die weg.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie\n                                                   voldoende wordt beperkt.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                   in deze paragraaf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nMateriaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan brandklasse A1 of voor\n                                             zover het de bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan betreft aan brandklasse\n                                             A1fl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1, indien:\n\na. op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens\n                                                   NEN 6061, groter is dan 2\u00a0kW/m2, of\n\nb. in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger\n                                                   is dan 90\u00a0\u00b0C.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend\n                                                   aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede\n                                                   groter dan 0,015\u00a0m2, voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op:\n\na. een schacht die uitsluitend is bestemd voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten\n                                                         of badruimten en die niet door andere ruimten voert;\n\nb. ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de in dat lid bedoelde binnenzijde, en\n\nc. het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel dat wordt omsloten door\n                                                         een in dat lid bedoelde schacht, koker of kanaal.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN\u00a06062.\n\n2 De horizontale afstand tussen de uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas\n                                                   van een op vaste brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak als bedoeld\n                                                   in NEN\u00a06063, van een ander bouwwerk is ten minste 15\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een toiletruimte,\n                                             een badruimte, of een ruimte voor het stallen van motorvoertuigen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 2.57 tot en met 2.59 van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie\n                                                   voldoende wordt beperkt.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                   in deze paragraaf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats is onbrandbaar, bepaald volgens\n                                                   NEN 6064, indien:\n\na. op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens\n                                                         NEN 6061, groter is dan 2\u00a0kW/m2, of\n\nb. in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger\n                                                         is dan 90\u00a0\u00b0C.\n\n2 Bij toepassing van het eerste lid kan in plaats van onbrandbaar, bepaald volgens NEN\n                                                   6064 worden uitgegaan van brandklasse A1, of A1fl, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig. Of de afvoervoorziening brandveilig\n                                                   is kan worden bepaald volgens NEN\u00a08062.\n\n2 De horizontale afstand tussen de uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas\n                                                   van een op vaste brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak als bedoeld\n                                                   in NEN\u00a06063, van een ander bouwwerk is ten minste 15\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een toiletruimte of\n                                             een badruimte.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.66 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\nzijde grenzend aan de\n\nbovenzijde\n\nelektrische leidingen\n\npijpisolatie\n\nbinnenlucht\n\nbuitenlucht\n\nbinnenoppervlak\n\nbuitenoppervlak\n\nbeloopbaar vlak\n\nkabels en pijpisolatie\n\nvrijgesteld\n\ndakoppervlak\n\nconstructieonderdeel\n\nverbouw\n\ntijdelijke bouw\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverig\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverig\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverig\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverige\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverige\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverige\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverige\n\nartikel\n\n2.67\n\n2.68\n\n2.69\n\n2.69a\n\n2.70\n\n2.71\n\n2.72\n\n2.73\n\n2.74\n\n2.67\n\n2.68\n\n2.69\n\n2.69a\n\n2.69a\n\n2.69a\n\n2.69a\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1 en 2\n\n1\n\n1 en 2\n\n1b\n\n3\n\n2b\n\n4\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nin een woongebouw\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nD\n\nC\n\nC\n\nD\n\nCfl\n\nCfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nB2ca\n\nCca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nDl\n\nCl\n\nCl\n\nDl\n\nb\n\nvoor zorg met een g.o. > 500 m2\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nD\n\nC\n\nC\n\nD\n\nCfl\n\nCfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nDl\n\nCl\n\nCl\n\nDl\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nD\n\nC\n\nC\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nDl\n\nCl\n\nCl\n\nDl\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nC\n\nB\n\nB\n\nD\n\nCfl\n\nCfl\n\nCfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nCca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nCl\n\nBl\n\nBl\n\nDl\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nD\n\nC\n\nC\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nDl\n\nCl\n\nCl\n\nDl\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\nB\n\nB\n\nB\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nBl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nD\n\nC\n\nC\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nDl\n\nCl\n\nCl\n\nDl\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\ntunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nB\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nBl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de\n                                                   in tabel 2.66 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n2 In afwijking van het eerste lid, geldt de eis aan de rookklasse uitsluitend bij een\n                                                   beschermde vluchtroute.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de\n                                                   in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n2 Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht\n                                                   en hoger ligt dan 13 m, voldoet aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n3 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk\n                                                   waarvan een voor personen bestemde vloer ten minste 5 m boven het meetniveau ligt,\n                                                   voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m aan brandklasse\n                                                   B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n4 Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de bovenzijde van een\n                                                   dak.\n\n5 In afwijking van het eerste tot en met derde lid voldoet een deur, een raam, een kozijn\n                                                   en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens\n                                                   NEN-EN 13501-1.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In afwijking van artikel 2.67 geldt voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan\n                                                   de binnenlucht rookklasse s1fl en de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n2 In afwijking van de artikel 2.68 geldt voor een bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan\n                                                   de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In afwijking van artikel 2.67 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht:\n\na. in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(ca) en in overige ruimten rookklasse s2(ca), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-6; en\n\nb. de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.\n\n2 In afwijking van artikel 2.67 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht:\n\na. in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(L) en in overige ruimten rookklasse s2(L), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en\n\nb. de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n3 In afwijking van artikel 2.68 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.\n\n4 In afwijking van artikel 2.68 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke\n                                                   afzonderlijke ruimte, waarvoor volgens de artikelen 2.67 tot en met 2.69a een eis geldt, is die eis niet van toepassing.\n\n2 Onverminderd het eerste lid zijn op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van\n                                                   de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute\n                                                   voert, de artikelen 2.67 en 2.69a, eerste en tweede lid, voor wat betreft rookklasse S2, niet van toepassing.\n\n3 Voor bouwwerken geen gebouw zijnde is op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte\n                                                   van de constructieonderdelen, waarvoor volgens de artikelen 2.67 tot en met 2.69a een eis geldt, die eis niet van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN\u00a06063, niet brandgevaarlijk.\n                                                   Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger\n                                                   ligt dan 5 m boven het meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste\n                                                   15 m vanaf de perceelsgrens liggen. Indien het perceel waarop het bouwwerk ligt, grenst\n                                                   aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd\n                                                   voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke\n                                                   stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen wordt die afstand aangehouden\n                                                   tot het hart van de weg, dat water, dat groen of dat perceel.\n\n2 Het eerste lid geldt niet voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste\n                                                   50\u00a0m2.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gesteld ter beperking van het\n                                             ontwikkelen van brand en rook in een constructieonderdeel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk\n                                                   zijn de artikelen 2.67, 2.68, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 2.69, 269a en 2.71 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                                   niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n2  In afwijking van het eerste lid wordt bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of\n                                                   veranderen of vergroten van een bouwwerk bij toepassing van de artikelen 2.67, eerste lid, en 2.69a, eerste en tweede lid, niet uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 2.68, derde lid, en 2.71 van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.75 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\nzijde grenzend aan de\n\nbinnenlucht\n\nbuitenlucht\n\nbinnenoppervlak\n\nbuitenoppervlak\n\nbeloopbaar vlak\n\nvrijgesteld\n\nToepassing Euroklassen\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde route\n\noverig\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde route\n\noverig\n\nartikel\n\n2.76\n\n2.77\n\n2.78\n\n2.79\n\n2.80\n\n2.76\n\n2.77\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n1\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nin een woongebouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n2\n\n4\n\n2\n\n2\n\n4\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n1\n\n4\n\n1\n\n1\n\n4\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n2\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n2\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\ntunnel of tunnelvorming bouwwerk voor verkeer\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n4\n\n4\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n4\n\n4\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht heeft een volgens\n                                                   NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de in tabel 2.75 aangegeven brandklasse en een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid\n                                                   van ten hoogste 10\u00a0m-1.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een zijde van een constructieonderdeel die grenst\n                                                   aan de binnenlucht in een besloten ruimte waardoor een beschermde route voert een\n                                                   rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 5,4\u00a0m-1.\n\n3 In afwijking van het eerste lid heeft een zijde van een constructieonderdeel die grenst\n                                                   aan de binnenlucht in een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute\n                                                   voert een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste\n                                                   5,4\u00a0m-1.\n\n4 In afwijking van het eerste lid heeft een zijde van een constructieonderdeel die grenst\n                                                   aan de binnenlucht in een cel een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde\n                                                   rookdichtheid van ten hoogste 5,4\u00a0m-1.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht heeft een volgens\n                                                   NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de in tabel 2.75 aangegeven brandklasse.\n\n2 In afwijking van het eerste lid hebben een deur, een raam, een kozijn of een daaraan\n                                                   gelijk te stellen constructieonderdeel een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot\n                                                   brandvoortplanting die voldoet aan klasse 4.\n\n3 Het eerste lid geldt niet voor de bovenzijde van een dak.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In afwijking van artikel 2.76 geldt voor de bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan, die grenst aan\n                                                   de binnenlucht een volgens NEN 1775 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting van klasse\n                                                   T3 en een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste\n                                                   10\u00a0m-1.\n\n2 In afwijking van artikel 2.77 geldt voor de bovenzijde van een vloer, trap of een hellingbaan, die grenst aan de\n                                                   buitenlucht een volgens NEN 1775 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting van klasse\n                                                   T3.\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid geldt voor de bovenzijde van een vloer,\n                                                   een trap of een hellingbaan, waarover een extra beschermde vluchtroute voert een volgens\n                                                   NEN 1775 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting van klasse T1.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke\n                                                   afzonderlijke ruimte, waarvoor volgens de artikelen 2.76 tot en met 2.78 een eis geldt, is die eis niet van toepassing.\n\n2 Voor bouwwerken geen gebouw zijnde is op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte\n                                                   van de constructieonderdelen, waarvoor volgens de artikelen 2.76 tot en met 2.78 een eis geldt, die eis niet van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij toepassing van de artikelen 2.76 tot en met 2.78 kan in plaats van:\n\na. brandklasse 1 en bepaald volgens NEN 6065 worden uitgegaan van brandklasse B bepaald\n                                                   volgens NEN-EN 13501-1;\n\nb. brandklasse 2 bepaald volgens NEN 6065 in een besloten ruimte worden uitgegaan van\n                                                   brandklasse B en in een niet besloten ruimte van brandklasse C beide bepaald volgens\n                                                   NEN-EN 13501-1;\n\nc. brandklasse 3 bepaald volgens NEN 6065 worden uitgegaan van brandklasse C bepaald\n                                                   volgens NEN-EN 13501-1;\n\nd. brandklasse 4 bepaald volgens NEN 6065 worden uitgegaan van brandklasse D bepaald\n                                                   volgens NEN-EN 13501-1;\n\ne. brandklasse T1 bepaald volgens NEN 1775 worden uitgegaan van brandklasse Cfl, bepaald volgens NEN-EN 13501-1;\n\nf. brandklasse T3 bepaald volgens NEN 1775 worden uitgegaan van brandklasse Dfl, bepaald volgens volgens NEN-EN 13501-1, en\n\ng. een rookproductie met een rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1 of 5,4-1 bepaald volgens NEN 6066 worden uitgegaan van rookklasse s2 bepaald volgens NEN-EN\n                                                   13501-1.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de kans op een snelle uitbreiding van brand\n                                                   voldoende wordt beperkt.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.81 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\nligging\n\nomvang\n\nwbdbo\n\nverbouw\n\ntijdelijke bouw\n\nomvang\n\nartikel\n\n2.82\n\n2.83\n\n2.84\n\n2.85\n\n2.86\n\n2.83\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n*\n\n*\n\n1\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n[m2]\n\na\n\nwoonwagen\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n1.000\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n1.000\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n9\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n1.000\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n1.000\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n1.000\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n2.500\n\nb\n\nlichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\n*\n\n*\n\n2.500\n\nc\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n2.500\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n1.000\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n500\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n1.000\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n1.000\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n1.000\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n1.000\n\nb\n\nander overige gebruiksfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n1.000\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nWegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment.\n\n2 Een wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250\u00a0m ligt in een brandcompartiment.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op:\n\na. een toiletruimte;\n\nb. een badruimte;\n\nc. een liftschacht, indien de constructieonderdelen aan de binnenzijde van de schacht\n                                                         voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1,\n                                                         en\n\nd. een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50\u00a0m2 niet bestemd voor een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting\n                                                         van meer dan 130\u00a0kW.\n\n4 In afwijking van het eerste lid voert een extra beschermde vluchtroute niet door een\n                                                   brandcompartiment.\n\n5 Een niet besloten gebruiksgebied ligt in een brandcompartiment.\n\n6 Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een of meer gebruiksfuncties\n                                                   van dezelfde soort met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 1.000\u00a0m2 en een vuurbelasting niet groter dan 500\u00a0MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090.\n\n7 Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte\n                                                   van niet meer dan 50\u00a0m2. Deze uitzondering geldt niet indien het bouwwerk aan een of meer andere bouwwerken\n                                                   grenst en de gezamenlijke gebruiksoppervlakte groter is dan 50\u00a0m2.\n\n8 Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een lichte industriefunctie uitsluitend\n                                                   bestemd voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen of daarmee vergelijkbare\n                                                   producten, met een permanente vuurbelasting niet groter dan 150\u00a0MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan de in tabel 2.81 aangegeven waarde.\n\n2 In een brandcompartiment liggen ten hoogste vier woonwagens en nevenfuncties daarvan\n                                                   met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 1.000\u00a0m2.\n\n3 Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel.\n\n4 Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een wegtunnelbuis.\n\n5 In een brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en nevenfuncties daarvan.\n\n6 In afwijking van het vijfde lid is een gemeenschappelijk verblijfsgebied toegestaan,\n                                                   indien dat verblijfsgebied een afzonderlijk brandcompartiment is.\n\n7 Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2 of een technische ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale\n                                                   nominale belasting van meer dan 130 kW worden opgesteld, is een afzonderlijk brandcompartiment.\n\n8 Bij een brandcompartiment van een industriefunctie met een gebruiksoppervlakte van\n                                                   meer dan 1.000\u00a0m2 is het eerste lid niet van toepassing op een of meer in dat brandcompartiment gelegen\n                                                   nevenfuncties met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 100\u00a0m2.\n\n9 In afwijking van het eerste lid is de gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment\n                                                   met een of meer cellen ten hoogste 500\u00a0m2 en niet groter dan 77% van de gebruiksoppervlakte van het gebouw.\n\n10 Een brandcompartiment met bedgebied voor bedgebonden pati\u00ebnten is niet groter dan\n                                                   77% van de gebruiksoppervlakte van de bouwlaag waarop dit brandcompartiment ligt.\n\n11 Een technische ruimte is een afzonderlijk brandcompartiment.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een\n                                                   brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor\n                                                   een extra beschermde vluchtroute voert, naar een niet besloten veiligheidsvluchtroute\n                                                   en naar een liftschacht van een brandweerlift is ten minste 60 minuten.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kan tussen een brandcompartiment en een besloten ruimte\n                                                   waardoor een extra beschermde vluchtroute voert worden volstaan met 30 minuten.\n\n3 In afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met 30 minuten indien:\n\na. de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet\n                                                         groter is dan 500\u00a0MJ/m2, en\n\nb. in het gebouw geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7\u00a0m boven het meetniveau.\n\n4 In afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met 30 minuten indien:\n\na. de in het eerste lid bedoelde besloten ruimten op hetzelfde perceel liggen, en\n\nb. in het gebouw geen vloer van een gebruiksgebied hoger ligt dan 5\u00a0m boven het meetniveau.\n\n5 Het vierde lid is niet van toepassing op een brandcompartiment met een gebruiksoppervlakte\n                                                   van meer dan 1.000\u00a0m2.\n\n6 Het vierde lid is niet van toepassing op een technische ruimte.\n\n7 Het tweede tot en met vierde lid gelden niet voor een ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute\n                                                   voert.\n\n8 Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment\n                                                   naar een ruimte van een op een aangrenzend perceel gelegen gebouw wordt voor het op\n                                                   het andere perceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek maar spiegelsymmetrisch\n                                                   ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Indien het perceel grenst aan een\n                                                   openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd voor\n                                                   bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke\n                                                   stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen vindt deze spiegeling plaats\n                                                   ten opzichte van het hart van die weg, dat water, dat groen of dat perceel.\n\n9 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een\n                                                   woonwagen naar een andere woonwagen is ten minste 30\u00a0minuten. Bij de bepaling van\n                                                   deze weerstand wordt uitgegaan van een identieke maar spiegelsymmetrisch op een afstand\n                                                   van 5 m geplaatste woonwagen.\n\n10 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een\n                                                   brandcompartiment naar een ander brandcompartiment is ten minste 30\u00a0minuten of de\n                                                   afstand tussen een brandcompartiment en een ander brandcompartiment is ten minste\n                                                   5\u00a0meter.\n\n11 In afwijking van het eerste lid geldt geen weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag\n                                                   van een brandcompartiment naar een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van\n                                                   ten hoogste 50\u00a0m2 niet bestemd voor een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting\n                                                   van meer dan 130\u00a0kW.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                             de artikelen 2.82 tot en met 2.84 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en een weerstand\n                                             tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 30 minuten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 2.82 en 2.83 van toepassing en is artikel 2.84 van overeenkomstige toepassing waarbij de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag\n                                             ten minste 30 minuten is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk is zodanig dat de kans op een snelle uitbreiding van brand voldoende\n                                                   wordt beperkt.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.87 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\ngebruiksfuctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\nligging\n\nomvang\n\nwbdbo\n\nomvang\n\nartikel\n\n2.88\n\n2.89\n\n2.90\n\n2.89\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n[m2]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n2.000\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n2.000\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n2.000\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n2.000\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n2.000\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n3.000\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n3.000\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n2.000\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1.000\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n3.000\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n3.000\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n2.000\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n3.000\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment.\n\n2 Een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250\u00a0m ligt in een brandcompartiment.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op:\n\na. een toiletruimte;\n\nb. een badruimte;\n\nc. een liftschacht, indien de constructieonderdelen aan de binnenzijde van de schacht\n                                                         voldoen aan een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting die voldoet\n                                                         aan klasse 2 en een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid\n                                                         van ten hoogste 5,4\u00a0m-1, of aan brandklasse B en rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN 13501-1, en\n\nd. een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 100\u00a0m2 niet bestemd voor een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting\n                                                         van meer dan 160 kW.\n\n4 In afwijking van het eerste lid voert een extra beschermde vluchtroute niet door een\n                                                   brandcompartiment.\n\n5 Een niet besloten gebruiksgebied ligt in een brandcompartiment.\n\n6 Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een of meer gebruiksfuncties\n                                                   van dezelfde soort met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 2.000\u00a0m2 en een vuurbelasting niet groter dan 500\u00a0MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090.\n\n7 Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een of meer gebruiksfuncties\n                                                   van dezelfde soort met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste100\u00a0m2.\n\n8 Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een lichte industriefunctie met\n                                                   een permanente vuurbelasting niet groter dan 200\u00a0MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan de in tabel 2.87 aangegeven waarde.\n\n2 In een brandcompartiment liggen ten hoogste vier woonwagens en nevenfuncties daarvan\n                                                   met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 1.000\u00a0m2.\n\n3 Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel.\n\n4 Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een wegtunnelbuis.\n\n5 In een brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en nevenfuncties daarvan.\n\n6 In afwijking van het vijfde lid is een gemeenschappelijk verblijfsgebied toegestaan,\n                                                   indien dat verblijfsgebied een afzonderlijk brandcompartiment is.\n\n7 Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 100\u00a0m2 of een technische ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale\n                                                   nominale belasting van meer dan 160 kW worden opgesteld, is een afzonderlijk brandcompartiment.\n\n8 Bij een brandcompartiment van een industriefunctie met een gebruiksoppervlakte van\n                                                   meer dan 2.000\u00a0m2 is het eerste lid niet van toepassing op een of meer in dat brandcompartiment gelegen\n                                                   nevenfuncties.\n\n9 In afwijking van het eerste lid is de gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment\n                                                   met een of meer cellen ten hoogste 1.000\u00a0m2 en niet groter dan 77% van de gebruiksoppervlakte van het gebouw.\n\n10 Een brandcompartiment met bedgebied voor bedgebonden pati\u00ebnten is niet groter dan\n                                                   77% van de gebruiksoppervlakte van de bouwlaag waarop dit brandcompartiment ligt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een\n                                                   brandcompartiment naar een ander brandcompartiment en een besloten ruimte waardoor\n                                                   een extra beschermde vluchtroute voert is ten minste 20 minuten.\n\n2 Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment\n                                                   naar een ruimte van een op een aangrenzend perceel gelegen gebouw wordt voor het op\n                                                   het andere perceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek maar spiegelsymmetrisch\n                                                   ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Indien het perceel grenst aan een\n                                                   openbare weg, openbaar water of openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd\n                                                   voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke\n                                                   stoffen vindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, dat water,\n                                                   dat groen of dat perceel.\n\n3 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een\n                                                   brandcompartiment naar een ander brandcompartiment is ten minste 20\u00a0minuten of de\n                                                   afstand tussen een brandcompartiment en een ander brandcompartiment is ten minste\n                                                   5\u00a0meter.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat uitbreiding van brand in verdergaande mate wordt\n                                                   beperkt dan is beoogd met paragraaf 2.10.1 en dat veilig kan worden gevlucht.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.91 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\nligging\n\nomvang beschermd subbrandcompartiment\n\nwbdbo en rookdoorgang\n\nsubbrandcompartiment weerstand tegen rookdoorgang\n\nbeschermd subbrandcompartiment weerstand tegen rookdoorgang\n\nverbouw\n\ntijdelijke bouw\n\nomvang beschermd subbrandcompartiment\n\nartikel\n\n2.92\n\n2.93\n\n2.94\n\n2.94a\n\n2.94b\n\n2.95\n\n2.96\n\n2.93\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor zorg met een g.o. >\u00a0500\u00a0m2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n100\n\nb\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n500\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang met bedgebied\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n200\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n500\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n500\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n4\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of verkeersruimten\n                                                   waardoor een beschermde vluchtroute voert.\n\n2 Een beschermde vluchtroute ligt niet in een subbrandcompartiment.\n\n3 In afwijking van het eerste lid kan een verblijfsgebied voor bewaking buiten een subbrandcompartiment\n                                                   liggen indien:\n\na. constructieonderdelen in dat gebied voldoen aan de eisen die de artikelen 2.67 en 2.69a, eerste en tweede lid stelt aan constuctieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht in een ruimte waardoor\n                                                         een beschermde vluchtroute voert, en\n\nb. aankleding in dat gebied voldoet aan de eisen die artikel 7.4 stelt aan aankleding in een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert.\n\n4 Een verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n5 Een bedgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n6 Een cel ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n7 Een logiesverblijf ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een beschermd subbrandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte van ten hoogste de\n                                                   in tabel 2.91 aangegeven waarde.\n\n2 In afwijking van het eerste lid is een gezamenlijke verblijfsruimte een afzonderlijk\n                                                   beschermd subbrandcompartiment met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 500\u00a0m2.\n\n3 Een beschermd subbrandcompartiment omvat niet meer dan een gebruiksfunctie en nevenfuncties\n                                                   van die gebruiksfunctie.\n\n4 Een cel is een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment.\n\n5 Een beschermd subbrandcompartiment met bedgebied omvat uitsluitend een of meer bedruimten\n                                                   en ruimten die ten dienste staan van die bedruimten, en heeft een totale gebruiksoppervlakte\n                                                   van ten hoogste 500\u00a0m2.\n\n6 Een beschermd subbrandcompartiment als bedoeld in het vijfde lid, bestemd voor bedgebonden\n                                                   pati\u00ebnten heeft, afhankelijk van het bewakingsniveau, een totale gebruiksoppervlakte\n                                                   van ten hoogste 50\u00a0m2 zonder bewaking en ten hoogste 500\u00a0m2 bij permanente bewaking.\n\n7 Een logiesverblijf is een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment.\n\n8 Een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment is een afzonderlijk subbrandcompartiment.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag van een subbrandcompartiment\n                                                   naar een beschermd subbrandcompartiment, gelegen in een ander subbrandcompartiment,\n                                                   is ten minste 20 minuten, waarbij voor de bepaling van de brandwerendheid van de scheidende\n                                                   functie van een scheidingsconstructie alleen rekening wordt gehouden met het beoordelingscriterium\n                                                   vlamdichtheid van de afdichting.\n\n2 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een\n                                                   beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is\n                                                   ten minste 30\u00a0minuten.\n\n3 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de rookdoorgang\n                                                   van een subbrandcompartiment en van een beschermd subbrandcompartiment naar een andere\n                                                   ruimte.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een ander subbrandcompartiment\n                                                   is Ra, bepaald volgens NEN 6075.\n\n2 De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte\n                                                   waardoor een beschermde vluchtroute voert, is Ra, bepaald volgens NEN 6075.\n\n3 De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een beschermd subbrandcompartiment,\n                                                   gelegen in een ander subbrandcompartiment, is R200, bepaald volgens NEN 6075.\n\n4 De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte\n                                                   waardoor een extra beschermde vluchtroute voert en naar een liftschacht als bedoeld\n                                                   in artikel 2.84, eerste lid, is R200, bepaald volgens NEN 6075.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een ander\n                                                   beschermd subbrandcompartiment is R200, bepaald volgens NEN 6075.\n\n2 De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een subbrandcompartiment\n                                                   is R200, bepaald volgens NEN 6075.\n\n3 De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een subbrandcompartiment\n                                                   is Ra, bepaald volgens NEN 6075.\n\n4 De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een besloten\n                                                   ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert is R200, bepaald\n                                                   volgens NEN 6075.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                                   de artikelen 2.92 tot en met 2.94b van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                                   niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n2 In afwijking van het eerste lid is op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of\n                                                   het vergroten van een bouwwerk het niveau van eisen van toepassing zoals aangegeven\n                                                   in artikel 2.94b, vierde lid. Dit geldt ook voor een beschermde route.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 2.94, eerste en derde lid van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk is zodanig dat uitbreiding van brand in verdergaande mate wordt\n                                                   beperkt dan in paragraaf 2.10.2 en dat veilig kan worden gevlucht.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.97 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\nligging\n\nomvang beschermd subbrandcompartiment\n\nwtrd en wbdbo\n\nomvang beschermd subbrandcompartiment\n\nartikel\n\n2.98\n\n2.99\n\n2.100\n\n2.99\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor zorg met een g.o. > 1.000\u00a0m2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n200\n\nb\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1.000\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1.000\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of ruimten\n                                                   waardoor een beschermde route voert.\n\n2 Een beschermde route ligt niet in het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint.\n\n3 In afwijking van het eerste lid kan een verblijfsgebied voor bewaking buiten een subbrandcompartiment\n                                                   liggen indien:\n\na. constructieonderdelen in dat gebied voldoen aan de eisen die artikel 2.76 stelt aan constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht in een ruimte waardoor\n                                                         een beschermde route voert, en\n\nb. aankleding in dat gebied voldoet aan de eisen die artikel 7.4 stelt aan aankleding in een ruimte waardoor een beschermde route voert.\n\n4 Een verblijfsruimte ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n5 Een bedruimte ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n6 Een cel ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n7 Een logiesverblijf ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een beschermd subbrandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte van ten hoogste de\n                                                   in tabel 2.97 aangegeven waarde.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een beschermd subbrandcompartiment met uitsluitend\n                                                   gezamenlijke ruimten een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 1.000\u00a0m2.\n\n3 Een cel is een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment.\n\n4 Een beschermd subbrandcompartiment met bedgebied omvat uitsluitend een of meer bedruimten\n                                                   en ruimten die ten dienste staan van die bedruimten, en heeft een totale gebruiksoppervlakte\n                                                   van ten hoogste 1.000\u00a0m2.\n\n5 Een beschermd subbrandcompartiment als bedoeld in het vierde lid, bestemd voor bedgebonden\n                                                   pati\u00ebnten heeft, afhankelijk van het bewakingsniveau, een totale gebruiksoppervlakte\n                                                   van ten hoogste 100\u00a0m2 zonder bewaking en ten hoogste 1000\u00a0m2 bij permanente bewaking.\n\n6 Een logiesverblijf is een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment.\n\n7 Een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment is een afzonderlijk subbrandcompartiment.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment\n                                                   naar een besloten ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20 minuten.\n\n2 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een\n                                                   beschermd subbrandcompartiment als bedoeld in artikel 2.99 naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20 minuten.\n\n3 Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag als bedoeld\n                                                   in het tweede lid blijft onder een deur een oppervlak van niet meer dan 0,02\u00a0m2 bij een hoogte van niet meer dan 0,05\u00a0m, gemeten vanaf de vloer, buiten beschouwing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats\n                                                   kan worden bereikt.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.101 voorschriften zijn aangewezen,\n                                                   wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door\n                                                   toepassing van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nGrenswaarden\n\nvluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nveiligheidsvluchtroute\n\ntweede vluchtroute\n\nInrichting vluchtroute\n\nInrichting vluchtroute: weerstand tegen rookdoorgang\n\ndoorstroomcapaciteit\n\ndoorstroomcapaciteit bij opvangcapaciteit\n\nverbouw\n\ntijdelijke bouw\n\nvluchtroute\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nInrichting vluchtroute\n\nartikel\n\n2.102\n\n2.103\n\n2.104\n\n2.105\n\n2.106\n\n2.107\n\n2.107a\n\n2.108\n\n2.108a\n\n2.109\n\n2.110\n\n2.102\n\n2.104\n\n2.107\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n4 en 5\n\n6\n\n6\n\n[m]\n\n[m]\n\n[m]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n30\n\n\u2013\n\n2,1\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n8\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n30\n\n\u2013\n\n2,3\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang met bedgebied\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n30\n\n5\n\n2,3\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n30\n\n30\n\n2,3\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n22,5\n\n22,5\n\n2,3\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n30\n\n20\n\n2,3\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n30\n\n30\n\n2,3\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n30\n\n30\n\n2,3\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n30\n\n30\n\n2,3\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n30\n\n20\n\n2,3\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n30\n\n20\n\n2,1\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n30\n\n15\n\n2,3\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n30\n\n30\n\n2,3\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n30\n\n30\n\n2,3\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n30\n\n30\n\n2,1\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2,1\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute\n                                                   die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg.\n\n2 Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer van een celfunctie\n                                                   of van een nevenfunctie daarvan begint een vluchtroute die, al dan niet via een buitenruimte,\n                                                   leidt naar een ander brandcompartiment.\n\n3 Op elk punt van een rijbaan begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende\n                                                   terrein en vandaar naar de openbare weg.\n\n4 De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een\n                                                   uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter\n                                                   dan de in tabel 2.101 aangegeven waarde.\n\n5 In afwijking van het vierde lid, wordt bij een niet nader in te delen gebruiksgebied\n                                                   en bij een verblijfsruimte in plaats van de gecorrigeerde loopafstand uitgegaan van\n                                                   de loopafstand die niet groter is dan de in tabel 2.101 aangegeven waarde.\n\n6 In afwijking van het vierde en vijfde lid geldt bij een bezetting van minder dan 1\n                                                   persoon per 12\u00a0m2 gebruiksoppervlakte van het subbrandcompartiment een waarde van ten hoogste 45\u00a0m.\n\n7 In afwijking van het vierde en vijfde lid geldt bij een bezetting van minder dan 1\n                                                   persoon per 30\u00a0m2 gebruiksoppervlakte van het subbrandcompartiment een waarde van ten hoogste 60\u00a0m.\n\n8 De loopafstand tussen een punt op een rijbaanvloer en een uitgang van het subbrandcompartiment\n                                                   is ten hoogste 150\u00a0m. De afstand tussen twee uitgangen is ten hoogste 250\u00a0m, gemeten\n                                                   langs de tunnelwand.\n\n9 Op elk punt van een voor personen bestemde vloer in een subbrandcompartiment begint\n                                                   ten minste een vluchtroute met een op die vluchtroute te overbruggen hoogteverschil\n                                                   naar een uitgang van het subbrandcompartiment van ten hoogste 4 m.\n\n10 Een subbrandcompartiment of een daar in gelegen ruimte heeft, indien bestemd voor\n                                                   meer dan 150 personen, ten minste twee uitgangen waardoor een vluchtroute loopt. De\n                                                   onderlinge afstand tussen de uitgangen is ten minste 5\u00a0m.\n\n11 Een bouwwerk geen gebouw zijnde heeft afhankelijk van zijn bestemming en grootte,\n                                                   voldoende en zodanig ingerichte vluchtroutes dat in geval van brand op doeltreffende\n                                                   en veilige wijze kan worden gevlucht.\n\n12 Ten minste een uitgang van een beschermd subbrandcompartiment als bedoeld in artikel 2.93, vierde tot en met zevende lid:\n\na. is de uitgang van het subbrandcompartiment waarin het beschermde subbrandcompartiment\n                                                         ligt, of\n\nb. is een uitgang waarbij een vluchtroute begint die niet door een verblijfsruimte, een\n                                                         toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte naar een uitgang van het subbrandcompartiment\n                                                         voert.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute\n                                                   begint een beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende\n                                                   terrein. Dit geldt niet voor zover de vluchtroute door een andere wegtunnelbuis voert\n                                                   dan de wegtunnelbuis waar de vluchtroute begint.\n\n2 Een vluchtroute waarop ten hoogste 37 personen zijn aangewezen, is vanaf de uitgang\n                                                   van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een beschermde vluchtroute,\n                                                   tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein.\n\n3 Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert heeft vanaf de uitgang\n                                                   van een subbrandcompartiment tot de volgende uitgang op de vluchtroute een loopafstand\n                                                   niet groter dan 30\u00a0m. Dit geldt niet voor zover de vluchtroute door een trappenhuis\n                                                   voert.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute\n                                                   begint een extra beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het\n                                                   aansluitende terrein.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde vluchtroute voert niet langs een beweegbaar constructieonderdeel\n                                                   van een andere woonfunctie dan de woonfunctie waarin de vluchtroute begint. Dit geldt\n                                                   niet bij de toegang van een woonfunctie die recht tegenover de toegang ligt van de\n                                                   woonfunctie waarin de vluchtroute begint.\n\n3 De in het eerste lid bedoelde vluchtroute voert niet door een trappenhuis.\n\n4 Het tweede en derde lid gelden niet indien de route door een trappenhuis voert, de\n                                                   uitgangen van de op die route aangewezen woonfuncties direct aan het trappenhuis grenzen,\n                                                   op die route uitsluitend woonfuncties en nevenfuncties daarvan zijn aangewezen, en\n                                                   de uitgang van het trappenhuis direct grenst aan het aansluitende terrein en:\n\na. er niet meer dan 6 woonfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan voor personen bereikbaar\n                                                         zijn door het trappenhuis en geen vloer van een verblijfsgebied van die woonfuncties\n                                                         hoger ligt dan 6\u00a0m boven het meetniveau, of\n\nb. de totale gebruiksoppervlakte van de woonfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan\n                                                         die voor personen bereikbaar zijn door het trappenhuis ten hoogste 800\u00a0m2 bedraagt, geen vloer van een verblijfsgebied van die woonfuncties hoger ligt dan\n                                                         12,5\u00a0m boven het meetniveau en geen van die woonfuncties een gebruiksoppervlakte heeft\n                                                         van meer dan 150\u00a0m2.\n\nBij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over een in dit lid\n                                                   bedoeld trappenhuis.\n\n5 Een vluchtroute waarop meer dan 37 en ten hoogste 150 personen zijn aangewezen, is\n                                                   vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een extra\n                                                   beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein.\n\n6 In een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert is de loopafstand\n                                                   vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint tot het\n                                                   punt waar een tweede vluchtroute of een veiligheidsvluchtroute begint, of tot het\n                                                   aansluitende terrein niet groter dan de in tabel 2.101 aangegeven waarde.\n\n7 Een vluchtroute in een trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 8 m wordt\n                                                   overbrugd, is een extra beschermde vluchtroute.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een vluchtroute waarop meer dan 150 personen zijn aangewezen is vanaf de uitgang van\n                                                   het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een veiligheidsvluchtroute,\n                                                   tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein.\n\n2 Een vluchtroute in een besloten trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan\n                                                   12,5\u00a0m wordt overbrugd, is een veiligheidsvluchtroute.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint zijn de artikelen 2.103, 2.104, eerste tot en met zesde lid, en 2.105 niet van toepassing vanaf het punt dat de twee vluchtroutes door verschillende ruimten\n                                                   voeren.\n\n2 Buiten het brandcompartiment waarin de in het eerste lid bedoelde tweede vluchtroute\n                                                   begint, voeren de twee vluchtroutes niet door eenzelfde brandcompartiment.\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen de twee vluchtroutes vanaf de uitgang\n                                                   van het subbrandcompartiment waarin de eerste vluchtroute begint door dezelfde ruimte\n                                                   voeren indien:\n\na. die ruimte aan die uitgang van het subbrandcompartiment grenst;\n\nb. de vluchtroutes in die ruimte beschermde vluchtroutes en voor zover deze buiten een\n                                                         brandcompartiment liggen extra beschermde vluchtroutes zijn;\n\nc. de loopafstand in die ruimte gemeten over beide vluchtroutes ten hoogste 30 m is indien\n                                                         de ruimte besloten is, en\n\nd. de vluchtroutes in verschillende richtingen voeren.\n\n4 In afwijking van het eerste lid kunnen de twee vluchtroutes door dezelfde ruimte voeren\n                                                   voor zover de vluchtroute een veiligheidsvluchtroute is.\n\n5 De in het vierde lid bedoelde veiligheidsvluchtroute voert uitsluitend door een trappenhuis.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen\n                                                   de twee ruimten als bedoeld in artikel 2.106, eerste lid, is ten minste 30 minuten.\n\n2 Per bouwlaag is de permanente vuurlast van een trappenhuis waardoor een beschermde\n                                                   of een extra beschermde vluchtroute voert, met inbegrip van de vanuit dat trappenhuis\n                                                   direct bereikbare besloten ruimten, ten hoogste 3.500 MJ. Bij de bepaling van de vuurlast\n                                                   blijft een besloten ruimte buiten beschouwing als de weerstand tegen branddoorslag\n                                                   en brandoverslag tussen die ruimte en het trappenhuis ten minste 30 minuten is, bepaald\n                                                   volgens NEN 6068. Bij de in rekening te brengen vuurlast van de dakconstructie op\n                                                   de bovenste bouwlaag van het trappenhuis waardoor geen veiligheidsvluchtroute voert,\n                                                   wordt een reductie van 50% toegepast. Dit geldt niet voor een trappenhuis als bedoeld\n                                                   in artikel 2.104, vierde lid.\n\n3 Per bouwlaag is de permanente vuurlast van een besloten ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute\n                                                   voert, met inbegrip van de vanuit die ruimte direct bereikbare besloten ruimten, ten\n                                                   hoogste 3.500 MJ. Bij de bepaling van de vuurlast blijft een besloten ruimte buiten\n                                                   beschouwing als de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen die ruimte\n                                                   en de ruimte waardoor de veiligheidsvluchtroute voert ten minste 30 minuten is, bepaald\n                                                   volgens NEN 6068.\n\n4 Een besloten trappenhuis, waarin een hoogteverschil van meer dan 20\u00a0m wordt overbrugd,\n                                                   wordt in de vluchtrichting uitsluitend bereikt door een afzonderlijke beschermde vluchtroute\n                                                   met een loopafstand van ten minste 2\u00a0m.\n\n5 Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het vierde lid bedoelde afzonderlijke\n                                                   vluchtroute.\n\n6 Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85\u00a0m en\n                                                   een hoogte van ten minste de in tabel 2.101 aangegeven waarde. Dit geldt niet voor\n                                                   zover de vluchtroute over een trap voert.\n\n7 In afwijking van het zesde lid heeft een beschermde vluchtroute, voor zover deze niet\n                                                   door een uitgang of over een trap voert, een vrije doorgang met een breedte van ten\n                                                   minste 1,2\u00a0m.\n\n8 Indien op een trap in totaal meer dan 600\u00a0m2 vloeroppervlakte aan verblijfsgebied is aangewezen, is de breedte van de trap ten\n                                                   minste 1,2\u00a0m.\n\n9 Een vluchtroute die voert vanuit een bedgebied voor bedgebonden pati\u00ebnten naar een\n                                                   ander brandcompartiment als bedoeld in artikel 2.83, tiende lid, heeft een vrije doorgang waardoor een blok met een lengte van 2,3\u00a0m, een hoogte\n                                                   van 1,2\u00a0m en een breedte van 1,1\u00a0m horizontaal kan worden voortbewogen. Deze route\n                                                   voert niet over een trap of via een liftkooi.\n\n10 Een niet besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert heeft een zodanige capaciteit\n                                                   voor de afvoer van warmte en rook, en de toevoer van verse lucht dat die ruimte tijdens\n                                                   brand gedurende langere tijd kan worden gebruikt om te vluchten en voor het uitvoeren\n                                                   van reddings- en bluswerkzaamheden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute\n                                                   voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een beschermde\n                                                   vluchtroute voert is Ra, bepaald volgens NEN 6075.\n\n2 De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute\n                                                   voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een extra\n                                                   beschermde vluchtroute voert is R200, bepaald volgens NEN 6075.\n\n3 De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde\n                                                   vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor\n                                                   een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert is Ra, bepaald volgens NEN 6075.\n\n4 De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde\n                                                   vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitend besloten trappenhuis waardoor\n                                                   een extra beschermde vluchtroute voert is R200, bepaald volgens NEN 6075.\n\n5 De weerstand tegen rookdoorgang tussen de twee ruimten, bedoeld in artikel 2.106, eerste lid, is R200, bepaald volgens NEN 6075.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute, uitgedrukt in personen,\n                                                   is ten minste het aantal personen dat op dat gedeelte is aangewezen. Bij de bepaling\n                                                   van de doorstroomcapaciteit wordt uitgegaan van:\n\na. 45 personen per meter breedte van een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil\n                                                         van meer dan 1 meter en 90 personen per meter vrije breedte bij een hoogteverschil\n                                                         van ten hoogste 1 meter, voor zover de aantrede van de trap ten minste 0,17\u00a0m bedraagt;\n\nb. 90 personen per meter vrije breedte van een ruimte;\n\nc. 90 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een\n                                                         dubbele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een met\n                                                         een maximale openingshoek van minder dan 135 graden;\n\nd. 110 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang\n                                                         een enkele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale\n                                                         openingshoek van minder dan 135 graden, en\n\ne. 135 personen per meter vrije breedte van een andere doorgang.\n\n2 De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute is zodanig, dat de op\n                                                   dat gedeelte aangewezen personen veilig kunnen vluchten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op een gedeelte van een vluchtroute, gelegen buiten het subbrandcompartiment waarin\n                                                   de vluchtroute begint, kan van artikel 2.108 worden afgeweken als de personen die zijn aangewezen op dat gedeelte en eventueel\n                                                   daarop volgende gedeelten van de vluchtroute het aansluitende terrein kunnen bereiken\n                                                   binnen:\n\na. 30 minuten als dat gedeelte van de vluchtroute een veiligheidsvluchtroute is;\n\nb. 20 minuten als dat gedeelte van de vluchtroute een extra beschermde vluchtroute is\n                                                         die in de vluchtrichting alleen wordt bereikt door een afzonderlijke ruimte waardoor\n                                                         een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert met een lengte van ten minste\n                                                         2\u00a0m; of\n\nc. 15 minuten als dat gedeelte van de vluchtroute een andere vluchtroute is.\n\n2 De opvang- en doorstroomcapaciteit van de in het eerste lid bedoelde gedeelten van\n                                                   de vluchtroute is zodanig dat het bedreigde subbrandcompartiment waarin een vluchtroute\n                                                   begint binnen 1 minuut na aanvang van het vluchten kan worden verlaten.\n\n3 De opvang- en doorstroomcapaciteit van de in het eerste lid bedoelde gedeelten van\n                                                   de vluchtroute is zodanig dat elke ruimte, maar geen trappenhuis, op dezelfde bouwlaag\n                                                   als het bedreigde subbrandcompartiment:\n\na. binnen 3,5 minuten na aanvang van het vluchten kan worden verlaten; of\n\nb. binnen 6 minuten als:\n\n1\u00b0. de volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag of brandoverslag naar deze\n                                                               ruimte vanuit het bedreigde subbrandcompartiment ten minste 30\u00a0minuten is; en\n\n2\u00b0. de volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang naar deze ruimte vanuit\n                                                               het bedreigde subbrandcompartiment, of vanuit elke ruimte waardoor een beschermde\n                                                               of extra beschermde vluchtroute voert die in de vluchtrichting uitkomt in deze ruimte,\n                                                               R200 is.\n\n4 Bij toepassing van het eerste tot en met derde lid gelden de volgende uitgangspunten:\n\na. berekeningen worden uitgevoerd in tijdstappen van 30 seconden;\n\nb. bij het begin van het vluchten wordt aangenomen dat alle personen in het subbrandcompartiment\n                                                         zich nabij de uitgangen van dat compartiment bevinden en tegelijkertijd beginnen te\n                                                         vluchten;\n\nc. vluchtroutes worden tijdens het vluchten alleen in een richting benut;\n\nd. door doorgangen en over trappen voeren de vluchtroutes niet in tegenovergestelde richting;\n\ne. bij samenkomende vluchtroutes wordt de beschikbare doorstroom- en opvangcapaciteit\n                                                         op de volgende wijze verdeeld:\n\n1\u00b0. bij samenkomst in een trappenhuis wordt 50% van de beschikbare capaciteit toegedeeld\n                                                               aan het bovengelegen deel van het trappenhuis. De resterende 50% wordt verdeeld over\n                                                               de doorstroomcapaciteit van de toegangen op die bouwlaag tot het trappenhuis;\n\n2\u00b0. bij samenkomst in een ruimte, maar geen trappenhuis, wordt de capaciteit evenredig\n                                                               verdeeld over de doorstroomcapaciteit van de toegangen tot die ruimte; en\n\n3\u00b0. als de beschikbare opvang- en doorstroomcapaciteit van de ruimte vanuit een of meer\n                                                               toegangen van die ruimte of het bovengelegen deel van het trappenhuis niet volledig\n                                                               wordt benut, wordt de restcapaciteit op de onder 1\u00b0 en 2\u00b0 beschreven wijze verdeeld\n                                                               over de resterende toegangen en het bovengelegen deel van het trappenhuis;\n\nf. het hoogteverschil tussen bouwlagen in het trappenhuis is ten minste 2,1\u00a0m en ten\n                                                         hoogste 4\u00a0m;\n\ng. de daalsnelheid is 30 seconden per bouwlaag voor zover de vluchtroute over een trap\n                                                         of door een trappenhuis voert;\n\nh. de opvangcapaciteit van een trap is 0,5 persoon per trede, voor zover de breedte van\n                                                         de trap niet groter is dan 1,1\u00a0m;\n\ni. de opvangcapaciteit van een trap is 0,9 persoon per trede per m breedte van die trede,\n                                                         voor zover de breedte van de trap groter is dan 1,1 m en de breedte van het tredevlak\n                                                         groter is dan 0,17\u00a0m;\n\nj. de opvangcapaciteit van een vloer of hellingbaan is ten hoogste vier personen per\n                                                         m2 vrije vloeroppervlakte;\n\nk. het gestelde in artikel 2.108, waarbij voor \u00abpersonen\u00bb wordt gelezen: personen per minuut;\n\nl. het gestelde in artikel 6.25, derde lid, waarbij voor \u00ab37 personen\u00bb wordt gelezen: 37 personen per minuut;\n\nm. in afwijking van onderdeel l geldt het gestelde in artikel 6.25, derde lid, onverkort als in de ruimte voor de deur tijdens een tijdstap meer dan 37 personen\n                                                         aanwezig zijn;\n\nn. brand ontstaat niet op twee of meer plaatsen tegelijk;\n\no. in ieder subbrandcompartiment kan brand ontstaan; en\n\np. de opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes die door het bedreigde subbrandcompartiment\n                                                         voeren blijven buiten beschouwing.\n\n5 Bij toepassing van het vierde lid, onder j, geldt voor een bijeenkomstfunctie een\n                                                   opvangcapaciteit van ten hoogste twee personen per m2 vrije vloeroppervlakte als bij een tijdstap als bedoeld in het vierde lid, onder\n                                                   a, in een ruimte als bedoeld in het derde lid meer dan 200 personen aanwezig zijn\n                                                   en die ruimte niet door alle personen binnen 3,5\u00a0minuten kan worden verlaten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                             de artikelen 2.102 tot en met 2.108 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 2.102 tot en met 2.106 en 2.108 van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats\n                                                   kan worden bereikt.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.111 voorschriften zijn aangewezen,\n                                                   wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door\n                                                   toepassing van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\nvluchtroute\n\nbeschermde route\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nveiligheidsroute\n\ntweede vluchtroute\n\ninrichting vluchtroute\n\ncapaciteit van een vluchtroute\n\nvluchtroute\n\nbreedte\n\nhoogte\n\nartikel\n\n2.112\n\n2.113\n\n2.114\n\n2.115\n\n2.116\n\n2.117\n\n2.118\n\n2.112\n\n2.117\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n*\n\n4\n\n4\n\n[m]\n\n[m]\n\n[m]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n45\n\n0,5\n\n1,7\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n60\n\n0,5\n\n1,7\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n75\n\n0,5\n\n1,7\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n*\n\n75\n\n0,5\n\n1,7\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n75\n\n0,5\n\n1,7\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n75\n\n0,5\n\n1,7\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n75\n\n0,5\n\n1,7\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n75\n\n0,5\n\n1,7\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n60\n\n0,5\n\n1,7\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n75\n\n0,5\n\n1,7\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n75\n\n0,5\n\n1,7\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n75\n\n0,5\n\n1,7\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n0,7\n\n1,9\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute\n                                                   die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg.\n\n2 Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer van een celfunctie\n                                                   of van een nevenfunctie daarvan begint een vluchtroute die, al dan niet via een buitenruimte,\n                                                   leidt naar een ander brandcompartiment.\n\n3 Op elk punt van een rijbaan begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende\n                                                   terrein en vandaar naar de openbare weg.\n\n4 De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het subbrandcompartiment\n                                                   waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter dan de in tabel 2.111 aangegeven waarde.\n\n5 De loopafstand tussen een punt op een rijbaanvloer en een uitgang van het subbrandcompartiment\n                                                   is ten hoogste 150\u00a0m. De afstand tussen twee uitgangen is ten hoogste 250 m, gemeten\n                                                   langs de tunnelwand.\n\n6 Een subbrandcompartiment of een daar in gelegen ruimte heeft, indien bestemd voor\n                                                   meer dan 225\u00a0personen, ten minste twee uitgangen waardoor een vluchtroute loopt.\n\n7 Een bouwwerk geen gebouw zijnde heeft afhankelijk van zijn bestemming en grootte,\n                                                   voldoende en zodanig ingerichte vluchtroutes dat in geval van brand op doeltreffende\n                                                   en veilige wijze kan worden gevlucht.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute\n                                                   begint een beschermde route, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende\n                                                   terrein.\n\n2 Een vluchtroute waarop ten hoogste 60\u00a0personen zijn aangewezen, is vanaf de uitgang\n                                                   van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een beschermde route, tenzij\n                                                   die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een vluchtroute die door een gemeenschappelijke verkeersruimte voert waarop een totale\n                                                   gebruiksoppervlakte van meer dan 500\u00a0m2 aan woonfuncties is aangewezen, is een extra beschermde vluchtroute.\n\n2 Een vluchtroute waarop meer dan 60 en ten hoogste 225\u00a0personen zijn aangewezen, is\n                                                   vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een extra\n                                                   beschermde vluchtroute, tenzij dat compartiment direct grenst aan het aansluitende\n                                                   terrein.\n\n3 Een vluchtroute die vanaf de uitgang van een subbrandcompartiment over een trap voert\n                                                   en een hoogteverschil van meer dan 12,5\u00a0m overbrugt, is een extra beschermde vluchtroute.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een vluchtroute die door een gemeenschappelijke verkeersruimte voert waarop een totale\n                                                   gebruiksoppervlakte van meer dan 1.500\u00a0m2 aan woonfuncties is aangewezen, is een veiligheidsroute.\n\n2 Een vluchtroute waarop meer dan 225\u00a0personen zijn aangewezen, is vanaf de uitgang\n                                                   van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een veiligheidsroute, tenzij\n                                                   dat compartiment direct grenst aan het aansluitende terrein.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint, zijn de artikelen 2.113, 2.114 eerste en tweede lid, en 2.115 niet van toepassing vanaf het punt dat de twee vluchtroutes door verschillende ruimten\n                                                   voeren.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kunnen de twee vluchtroutes vanaf de uitgang van het\n                                                   subbrandcompartiment waarin de eerste vluchtroute begint door dezelfde ruimte voeren\n                                                   indien:\n\na. de ruimte grenst aan de uitgang van het subbrandcompartiment;\n\nb. de vluchtroutes in de ruimte naar verschillende uitgangen voeren, en\n\nc. de ruimte een besloten ruimte is, is de loopafstand in die ruimte gemeten over de\n                                                         vluchtroute ten hoogste 30\u00a0m en indien de route een beschermde route is ten hoogste\n                                                         70\u00a0m.\n\n3 In afwijking van het eerste lid kunnen de twee vluchtroutes vanaf de uitgang van het\n                                                   subbrandcompartiment waarin de eerste vluchtroute begint door dezelfde ruimte voeren\n                                                   voor zover de vluchtroute een veiligheidsroute is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang tussen een besloten ruimte\n                                                   waardoor een beschermde route of extra beschermde vluchtroute voert en de in de vluchtrichting\n                                                   aansluitende besloten ruimte is ten minste 20 minuten.\n\n2 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen\n                                                   twee vluchtroutes als bedoeld in de artikel 2.116, eerste lid, is ten minste 20 minuten.\n\n3 Het product van de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting en de netto-vloeroppervlakte\n                                                   van een ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute voert is per bouwlaag ten hoogste\n                                                   7.000 MJ.\n\n4 Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met ten minste de in tabel 2.111 aangegeven breedte en hoogte.\n\n5 Een vluchtroute die voert vanuit een bedgebied voor bedgebonden pati\u00ebnten naar een\n                                                   ander brandcompartiment als bedoeld in artikel 2.89, tiende lid, heeft een vrije doorgang waardoor een blok met een lengte van 2,3 m, een hoogte\n                                                   van 1,2\u00a0m en een breedte van 1,1\u00a0m horizontaal kan worden voortbewogen. Deze vluchtroute\n                                                   voert niet over een trap of via een liftkooi.\n\n6 Een niet besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert heeft een zodanige capaciteit\n                                                   voor de afvoer van warmte en rook, en de toevoer van verse lucht dat die ruimte tijdens\n                                                   brand gedurende langere tijd kan worden gebruikt om te vluchten en voor het uitvoeren\n                                                   van reddings- en bluswerkzaamheden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de capaciteit van\n                                             een vluchtroute.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat hulpverlening binnen redelijke tijd personen\n                                                   kan redden en brand kan bestrijden.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.119 voorschriften zijn aangewezen,\n                                                   wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door\n                                                   toepassing van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nbrandweerlift\n\nloopafstand\n\nhulppost\n\nverbouw\n\ntijdelijke bouw\n\nartikel\n\n2.120\n\n2.121\n\n2.122\n\n2.123\n\n2.124\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na.\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb.\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Vanaf een lifttoegang van een brandweerlift is vanaf een verdieping de lifttoegang\n                                                   op de verdieping daarboven bereikbaar via een extra beschermde vluchtroute.\n\n2 Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid bedoelde extra\n                                                   beschermde vluchtroute voor zover die voert door een ruimte die direct grenst aan\n                                                   de lifttoegang.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een toegang van\n                                                   een trappenhuis is niet groter dan 75\u00a0m.\n\n2 De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een lifttoegang\n                                                   van een brandweerlift is niet groter dan 120\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250\u00a0m heeft een zodanig aantal hulpposten\n                                             dat de loopafstand tussen een punt op de rijbaanvloer en ten minste een hulppost niet\n                                             groter is dan 75\u00a0m. Deze afstand wordt gemeten over een route die uitsluitend voert\n                                             over vloeren, trappen of hellingbanen zonder dat deuren worden gepasseerd die met\n                                             een sleutel moeten worden geopend. De afstand tussen twee opeenvolgende hulpposten\n                                             is ten hoogste 100\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                             de artikelen 2.120 en 2.121 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 2.120 en 2.121 van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m is zodanig dat de\n                                                   hulpverlening binnen redelijke tijd personen kan redden en brand kan bestrijden.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift\n                                                   in deze paragraaf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m heeft een zodanig aantal hulpposten\n                                             dat de loopafstand tussen een punt op de rijbaanvloer en ten minste een hulppost niet\n                                             groter is dan 75\u00a0m. Deze afstand wordt gemeten over een route die uitsluitend voert\n                                             over vloeren, trappen of hellingbanen zonder dat deuren worden gepasseerd die met\n                                             een sleutel moeten worden geopend. De afstand tussen twee opeenvolgende hulpposten\n                                             is ten hoogste 100 m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70\u00a0m boven\n                                                of lager dan 8\u00a0m onder het meetniveau ligt, is zodanig ingericht dat het bouwwerk\n                                                brandveilig is.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70\u00a0m boven het meetniveau\n                                                ligt, is zo ingericht dat het bouwwerk een zelfde mate van brandveiligheid heeft als\n                                                beoogd met de paragrafen 2.2.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.12.11.1, 2.12.1 en 2.13.1.\n\n2 Een bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied lager dan 8\u00a0m onder het meetniveau\n                                                ligt, is zo ingericht dat het bouwwerk een zelfde mate van brandveiligheid heeft als\n                                                beoogd met de paragrafen 2.2.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1, 2.11.1, 2.12.1 en 2.13.1.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen woonfunctie, niet zijnde een woonwagen, biedt weerstand tegen inbraak.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een\n                                          scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087\n                                          bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid\n                                          die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een woonfunctieniet\n                                          zijnde een woonwagen is artikel 2.130 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven\n                                          niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied of boven\n                                                de volle breedte van een basisnetroute indien de veiligheidszone slechts een deel\n                                                van de breedte van die basisnetroute betreft is zodanig dat het risico dat voortvloeit\n                                                uit het vervoer van gevaarlijke stoffen voor personen in het bouwwerk beperkt is.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift\n                                                in deze afdeling en de krachtens die bepaling gegeven voorschriften.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij ministeri\u00eble regeling kunnen aan een bouwwerk in een veiligheidszone of een plasbrandaandachtsgebied\n                                          of boven de volle breedte van een basisnetroute indien de veiligheidszone slechts\n                                          een deel van de breedte van die basisnetroute betreft zodanige voorschriften worden\n                                          gegeven dat personen beschermd zijn tegen gevolgen van een calamiteit op de weg, de\n                                          spoorweg of het binnenwater waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is\n                                          artikel 2.133 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in het krachtens dat artikel\n                                          aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m is zodanig dat de\n                                                   veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                   in deze paragraaf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een buiten de bebouwde kom gelegen wegtunnel voor twee rijrichtingen heeft ten minste\n                                                   twee wegtunnelbuizen.\n\n2 Een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250\u00a0m heeft een rijbaanvloer\n                                                   met een helling van ten hoogste 1\u00a0:\u00a020.\n\n3 Een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250\u00a0m heeft, voor een doelmatige\n                                                   doorgang voor wegvoertuigen, een vloer met een breedte van ten minste 7 m en een hoogte\n                                                   boven die breedte van ten minste 4,2\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m is zodanig dat de\n                                                   veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift\n                                                   in deze paragraaf.\n\n[Vervallen per 01-04-2014]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk biedt in een verblijfsgebied bescherming tegen geluid van buiten.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.1 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.1\n                                                geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngeluid van buiten\n\nindustrie-, weg- of spoorweglawaai\n\nluchtvaartlawaai\n\nverbouw\n\ntijdelijke bouw\n\nartikel\n\n3.2\n\n3.3\n\n3.4\n\n3.5\n\n3.6\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN\n                                          5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20\u00a0dB.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Trac\u00e9wet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke\n                                                geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet\n                                                kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting\n                                                voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 dB(A) bij industrielawaai, of 33\u00a0dB\n                                                bij weg- of spoorweglawaai.\n\n2 Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Trac\u00e9wet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke\n                                                geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een bedgebied niet kleiner\n                                                dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting\n                                                voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 30 dB(A) bij industrielawaai, of 28 dB\n                                                bij weg- of spoorweglawaai.\n\n3 Indien dit leidt tot een lagere karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie\n                                                dan bij toepassing van het eerste of tweede lid het geval is kan de in het eerste\n                                                en tweede lid bedoelde geluidsbelasting worden bepaald volgens het reken- en meetvoorschrift,\n                                                bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder.\n\n4 Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste en\n                                                tweede lid, die niet de scheiding vormt\u00a0met een verblijfsgebied van een aangrenzende\n                                                gebruiksfunctie waarop het eerste en tweede lid van toepassing zijn, zijn deze leden\n                                                van overeenkomstige toepassing.\n\n5 Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van een\n                                                verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die\n                                                maximaal 2\u00a0dB of dB(A) lager is dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in\n                                                het eerste, tweede en vierde lid van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte\n                                                ligt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een gebruiksfunctie\n                                                in een krachtens de Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart vastgestelde Ke-geluidzone bij een militaire luchthaven, heeft een volgens NEN 5077\n                                                bepaalde karakteristieke geluidwering die niet kleiner is dan de waarde in tabel 3.4.\n                                                Indien de geluidsbelasting ligt tussen de in de eerste kolom opgenomen Ke-waarden,\n                                                wordt de te bereiken waarde van de geluidwering bepaald door middel van rechtevenredige\n                                                interpolatie tussen de in de tweede kolom opgenomen dB-waarden.\n\ngeluidwering bij luchtvaartlawaai\n\ngeluidsbelasting in Ke\n\nvereiste karakteristieke geluidwering in dB\n\n36\u201340\n\n30\u201333\n\n41\u201345\n\n33\u201336\n\n46-50\n\n36\u201340\n\nmeer dan 50\n\n40\n\n2 Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een gebruiksfunctie\n                                                in een voor de luchthaven Schiphol op de kaarten in bijlage 3B, nummer 4, van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol aangewezen gebied of een krachtens de Wet luchtvaart vastgestelde 56\u00a0dB(A) Lden beperkingengebied of een vastgestelde 35 Ke-geluidzone bij een burgerluchthaven,\n                                                heeft een zodanige volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering dat het\n                                                karakteristiek geluidniveau in het verblijfsgebied ten hoogste 33 dB is. Daarbij wordt\n                                                uitgegaan van de krachtens de Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart bepaalde geluidbelasting op de uitwendige scheidingsconstructie.\n\n3 Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste en\n                                                tweede lid, die niet de scheiding vormt\u00a0met een verblijfsgebied van een aangrenzende\n                                                gebruiksfunctie waarop het eerste en tweede lid van toepassing zijn, zijn deze leden\n                                                van overeenkomstige toepassing.\n\n4 Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste tot en met derde lid van een verblijfsruimte\n                                                heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2\u00a0dB\n                                                of dB(A) lager is dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste tot\n                                                en met derde lid van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                          de artikelen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                          niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen\n                                                dat 10 dB of dB(A) lager is dan het in die artikelen aangegeven niveau.\n\n2 In afwijking van het eerste lid wordt bij toepassing van artikel 3.4, derde lid, uitgegaan van een karakteristiek geluidniveau in het verblijfsgebied van ten hoogste\n                                                30\u00a0dB.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.7 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\naangrenzend perceel\n\nzelfde perceel\n\nverbouw\n\ntijdelijke bouw\n\nzelfde perceel\n\nartikel\n\n3.8\n\n3.9\n\n3.10\n\n3.11\n\n3.9\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n2\n\n[dB]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n30\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n35\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n35\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een installatie\n                                                voor warmte- of koudeopwekking, een installatie voor het verhogen van waterdruk of\n                                                een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied een\n                                                volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste\n                                                30\u00a0dB. Dit geldt niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen lichte industriefunctie\n                                                of een overige gebruiksfunctie.\n\n2 Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige\n                                                scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel\n                                                voor een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens\n                                                de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing,\n                                                een installatie voor warmte- of koudeopwekking, een installatie voor verhoging van\n                                                waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van\n                                                een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald\n                                                karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30\u00a0dB.\n\n2 Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmterugwinning, of een installatie\n                                                voor warmte- of koudeopwekking veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied\n                                                van de gebruiksfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau\n                                                van ten hoogste de in tabel 3.7 aangegeven waarde.\n\n3 Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige\n                                                scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt ter plaatse van een te openen\n                                                raam of deur van een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op\n                                                hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald\n                                                volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de\n                                          artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen\n                                          dat 10\u00a0dB lager is dan het in die artikelen aangegeven niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.8 en 3.9, van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen\n                                          dat 10\u00a0dB lager is dan het in die artikelen aangegeven niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen woongebouw heeft in een gemeenschappelijke verkeersruimte een zodanige\n                                                geluidsabsorptie, dat geluidhinder door galm wordt beperkt.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie\n                                          die grenst aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie, heeft een volgens\n                                          NEN-EN 12354-6 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalswaarde, uitgedrukt in\u00a0m2, die niet kleiner is dan 1/8 van de getalswaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt\n                                          in\u00a0m3, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000\u00a0Hz.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een woongebouw is\n                                          artikel 3.13 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven\n                                          niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties\n                                                en tussen ruimten in een woonfunctie voor zover in het bouwwerk een woonfunctie ligt.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.15 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.15\n                                                geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\nander perceel\n\nverschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel\n\nverblijfsruimten van dezelfde woonfunctie\n\nverbouw\n\ntijdelijke bouw\n\nander perceel\n\nverschillende gebruiksfuncties\n\nop hetzelfde perceel\n\nartikel\n\n3.16\n\n3.17\n\n3.17a\n\n3.18\n\n3.19\n\n3.16\n\n3.17\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n3\n\n4\n\n3\n\n4\n\n[dB]\n\n[dB]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nin een woongebouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n54\n\n59\n\n54\n\n59\n\nc\n\nvoor studenten in een woongebouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n54\n\n59\n\n54\n\n59\n\nd\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n54\n\n59\n\n54\n\n59\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na lichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb andere industriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht\n                                                van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie\n                                                op een ander perceel is niet kleiner dan 52\u00a0dB.\n\n2 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht\n                                                van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte\n                                                van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 47\u00a0dB.\n\n3 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht\n                                                van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie\n                                                op een ander perceel is niet groter dan de in tabel 3.15 aangegeven waarde.\n\n4 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht\n                                                van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte\n                                                van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet groter dan de in tabel 3.15 aangegeven waarde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht\n                                                van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie\n                                                op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 52\u00a0dB.\n\n2 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht\n                                                van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte\n                                                van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 47\u00a0dB.\n\n3 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht\n                                                van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie\n                                                op hetzelfde perceel is niet groter dan de in tabel 3.15 aangegeven waarde.\n\n4 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht\n                                                van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte\n                                                van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet groter dan de in tabel\n                                                3.15 aangegeven waarde.\n\n5 Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht\n                                                van een nevenfunctie van een woonfunctie naar die woonfunctie.\n\n6 Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht\n                                                van een gemeenschappelijke ruimte naar een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.\n\n7 Het tweede en vierde lid zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht van een\n                                                besloten ruimte naar een gemeenschappelijk verkeersruimte of op de geluidsoverdracht\n                                                van een gemeenschappelijke verkeersruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen\n                                                besloten ruimte.\n\n8 Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht\n                                                van een gemeenschappelijke verkeersruimte naar een aangrenzende woonfunctie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht\n                                                van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is\n                                                niet kleiner dan 32\u00a0dB.\n\n2 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht\n                                                van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is\n                                                niet groter dan 79\u00a0dB.\n\n3 Het eerste en tweede lid gelden niet indien de verblijfsruimten met elkaar in open\n                                                verbinding staan, of indien de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar\n                                                is door een deuropening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                          de artikelen 3.16 tot en met 3.17a van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                          niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.16 tot en met 3.17a van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen\n                                          dat 10 dB lager is dan het in die artikelen aangegeven niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen\n                                                   door vocht in verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.20 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.20\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\nwering van vocht van buiten\n\nfactor van de temperatuur\n\nwateropname\n\nverbouw\n\nfactor van de temperatuur\n\nartikel\n\n3.21\n\n3.22\n\n3.23\n\n3.24\n\n3.22\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,65\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of\n                                                   een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.\n\n2 Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte\n                                                   of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende\n                                                   delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het kunnen\n                                                   binnendringen van vocht in het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, is,\n                                                   bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.\n\n3 Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een\n                                                   badruimte, voor zover die scheidingsconstructie niet grenst aan een ander verblijfsgebied,\n                                                   een andere toiletruimte of een andere badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.\n\n4 Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte\n                                                   of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende\n                                                   delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de specifieke\n                                                   luchtvolumestroom naar het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, heeft\n                                                   een volgens NEN 2690 bepaalde, specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste 20.10-6 m3 /(m2.s).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een scheidingsconstructie waarvoor een warmteweerstand als bedoeld in artikel 5.3 geldt, heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied een volgens NEN 2778\n                                                   bepaalde factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan\n                                                   de in tabel 3.20 aangegeven waarde.\n\n2 Het eerste lid geldt niet voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen\n                                                   constructieonderdelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde\n                                                   die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens\n                                                   NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01\u00a0kg/(m2.s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2\u00a0kg/(m2.s1/2).\n\n2 Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van\n                                                   een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1\u00a0m\n                                                   boven de vloer van die ruimte.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                             de artikelen 3.21 tot en met 3.23 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen\n                                                   door vocht in verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.25 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.25\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nvocht van buiten\n\nwateropname\n\nartikel\n\n3.26\n\n3.27\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte, een toiletruimte of\n                                                   een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.\n\n2 Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsruimte, een toiletruimte\n                                                   of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende\n                                                   delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het kunnen\n                                                   binnendringen van vocht in de verblijfsruimte, de toiletruimte of de badruimte, is,\n                                                   bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.\n\n3 Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte, een toiletruimte of een\n                                                   badruimte, voor zover die scheidingsconstructie niet grenst aan een andere verblijfsruimte,\n                                                   een andere toiletruimte of een andere badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen scheidingsconstructie van een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die\n                                             ruimte tot 1 m boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname\n                                             die gemiddeld niet groter is dan 0.01\u00a0kg/(m2.s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2\u00a0kg/(m2.s1/2).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het\n                                                   ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.28 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrens waarde\n\ncapaciteit\n\nluchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte\n\nthermisch comfort\n\nregelbaarheid\n\nluchtverversing overige ruimten\n\nplaats van de opening\n\nluchtkwaliteit\n\nverbouw\n\ntijdelijke bouw\n\nper persoon\n\nartikel\n\n3.29\n\n3.30\n\n3.31\n\n3.32\n\n3.33\n\n3.34\n\n3.35\n\n3.36\n\n3.29\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n1\n\n2\n\n*\n\n3\n\n[dm3/s per persoon]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na.\n\nvoor kinderopvang\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n6,5\n\nb.\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\na.\n\ncel\n\n12\n\nb.\n\nander verblijfsgebied\n\n6,5\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\na.\n\nbedgebied\n\n12\n\nb.\n\nander verblijfsgebied\n\n6,5\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n6,5\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n6,5\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na.\n\nin een logiesgebouw\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n12\n\nb.\n\nandere logiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n12\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n8,5\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n6,5\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na.\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n9\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb.\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na.\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb.\n\nandere tunnel of tunnelvormig bouwwerk\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc.\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN\n                                                   1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,9\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7\u00a0dm3/s.\n\n2 Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN\n                                                   1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,7\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7\u00a0dm3/s.\n\n3 Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing\n                                                   met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste de in tabel 3.28 aangegeven capaciteit per persoon.\n\n4 Onverminderd het eerste tot en met derde lid heeft een verblijfsgebied of een verblijfsruimte,\n                                                   met een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.38 een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit\n                                                   van ten minste 21\u00a0dm3/s.\n\n5 Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsgebied heeft een capaciteit\n                                                   die niet kleiner is dan de hoogste waarde die volgens het eerste en derde lid geldt\n                                                   voor elk afzonderlijk verblijfsgebied. In aanvulling daarop is de capaciteit niet\n                                                   kleiner dan 70% van de som van de waarden die volgens het eerste, derde en vierde\n                                                   lid gelden voor de op die voorziening aangewezen verblijfsgebieden.\n\n6 Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van\n                                                   ten minste 7\u00a0dm3/s, bepaald volgens NEN 1087.\n\n7 Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten\n                                                   minste 14\u00a0dm3/s, bepaald volgens NEN 1087.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een\n                                             volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2\u00a0m/s.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een voorziening voor natuurlijke toevoer van verse lucht is regelbaar in het gebied\n                                                   van 0% tot 30% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.29 en heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 10% van\n                                                   die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit, ten minste twee regelstanden\n                                                   in het regelgebied die onderling ten minste 10% in capaciteit verschillen.\n\n2 Een voorziening voor mechanische toevoer van verse lucht heeft een dichtstand, is\n                                                   regelbaar in het gebied van 10% tot 100% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.29 en heeft naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand\n                                                   van 100% van die capaciteit ten minste een regelstand in het regelgebied.\n\n3 Een voorziening voor toevoer van verse lucht als bedoeld in het eerste en tweede lid\n                                                   mag zelfregelend zijn in het regelgebied.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een gemeenschappelijke verkeersruimte heeft een niet afsluitbare voorziening voor\n                                                   luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,5\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte.\n\n2 Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening\n                                                   voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1\n                                                   dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2\u00a0dm3/s.\n\n3 Een schacht voor een lift heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing\n                                                   met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 3,2\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die liftschacht.\n\n4 Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5\u00a0m2 heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087\n                                                   bepaalde capaciteit van ten minste 10\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte.\n\n5 Een stallingruimte voor motorvoertuigen heeft een niet afsluitbare voorziening voor\n                                                   luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 3\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte.\n\n6 Een tunnel heeft afhankelijk van zijn bestemming en tunnellengte een voorziening voor\n                                                   luchtverversing met voldoende capaciteit.\n\n7 Bij een tunnelbuislengte van meer dan 500\u00a0m is de in het zesde lid bedoelde voorziening\n                                                   voor luchtverversing mechanisch.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening\n                                                   voor luchtverversing heeft ter plaatse van een instroomopening voor de toevoer van\n                                                   verse lucht voor een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 3.29 ten hoogste de in tabel 3.33 aangegeven waarde. Bij de bepaling van de verdunningsfactor\n                                                   blijven afvoervoorzieningen en belemmeringen die op een ander perceel liggen buiten\n                                                   beschouwing.\n\n2  De volgens NEN 2757 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening\n                                                   voor rookgas heeft ter plaatse van een instroomopening voor de toevoer van verse lucht\n                                                   voor een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 3.29 ten hoogste de in tabel 3.33 aangegeven waarde. Bij de bepaling van de verdunningsfactor\n                                                   blijven afvoervoorzieningen en belemmeringen die op een ander perceel liggen buiten\n                                                   beschouwing.\n\nsoort afvoer\n\nverdunningsfactor\n\nLuchtverversing\n\n0,01\n\nAfvoervoorziening voor rookgas bij gasgestookte toestellen\n\n0,01\n\nAfvoervoorziening voor rookgas bij toestellen met andere brandstoffen\n\n0,0015\n\n3 Een instroomopening en een uitmonding van een voorziening voor luchtverversing liggen\n                                                   op een afstand van ten minste 2\u00a0m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige\n                                                   scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Dit geldt niet voor een in een dak gelegen\n                                                   instroomopening of uitmonding. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt,\n                                                   grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden\n                                                   tot het hart van die weg, dat water of dat groen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De toevoer van de in artikel 3.29 bedoelde hoeveelheid verse lucht naar een verblijfsgebied vindt rechtstreeks van\n                                                   buiten plaats.\n\n2 In afwijking van het eerste lid mag, bij de toevoer van verse lucht naar een niet-gemeenschappelijk\n                                                   verblijfsgebied, ten hoogste 50% van de in artikel 3.29 bedoelde hoeveelheid via een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke\n                                                   verkeersruimte van dezelfde gebruiksfunctie worden aangevoerd.\n\n3 De toevoer van verse lucht naar een gemeenschappelijke verkeersruimte vindt rechtstreeks\n                                                   van buiten plaats. Afvoer van binnenlucht uit een dergelijke ruimte vindt rechtstreeks\n                                                   naar buiten plaats.\n\n4 De toevoer van verse lucht naar een schacht voor een lift vindt rechtstreeks van buiten\n                                                   plaats, of via de liftmachineruimte van buiten. Afvoer van binnenlucht uit een dergelijke\n                                                   ruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats, of via de liftmachineruimte naar buiten.\n\n5 De toevoer van verse lucht naar een opslagruimte voor huishoudelijk afval vindt rechtstreeks\n                                                   van buiten plaats en de afvoer van binnenlucht rechtstreeks naar buiten.\n\n6 Bij een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250\u00a0m vindt de toevoer\n                                                   van verse lucht rechtstreeks van buiten plaats en de afvoer van binnenlucht rechtstreeks\n                                                   naar buiten.\n\n7 Ten minste 21 dm3/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een\n                                                   verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel, als bedoeld in\n                                                   artikel 3.29, vierde lid, bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.\n\n8 De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks\n                                                   naar buiten plaats.\n\n9 De afvoer van binnenlucht uit een stallingruimte voor motorvoertuigen vindt rechtstreeks\n                                                   naar buiten plaats.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                                   de artikelen 3.29 tot en met 3.34 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                                   niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n2 In afwijking van het eerste lid mag bij het installeren van een afvoervoorziening\n                                                   voor rookgas bij toepassing van artikel 3.33, tweede lid, niet worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.29 tot en met 3.34 van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het\n                                                   ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.37 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarde\n\nluchtverversing verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte\n\nluchtverversing overige ruimten\n\nluchtkwaliteit\n\ncapaciteit\n\nper persoon\n\nartikel\n\n3.38\n\n3.39\n\n3.40\n\n3.38\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2\n\n[dm3/s per persoon]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n3,44\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n2,12\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1 cel\n\n6,40\n\n2 andere verblijfsruimte\n\n3,44\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n3,44\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n3,44\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n3,44\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6,40\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n3,44\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n3,44\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n2,12\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\nb\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN\n                                                   8087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,7\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7\u00a0dm3/s.\n\n2 Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN\n                                                   8087 bepaalde capaciteit van ten minste de in tabel 3.37 aangegeven capaciteit per\n                                                   persoon.\n\n3 Onverminderd het eerste en tweede lid heeft een verblijfsruimte met een opstelplaats\n                                                   voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.42 of met een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel voor warmwater een voorziening\n                                                   voor luchtverversing met een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van ten minste 21\u00a0dm3/s. Een opstelplaats voor een kooktoestel of een warmwatertoestel met een nominale\n                                                   belasting van meer dan 15 kW, of voor een warmwatertoestel dat geen open verbrandingstoestel\n                                                   is, blijft hierbij buiten beschouwing.\n\n4 Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsruimte heeft een capaciteit\n                                                   die ten minste voldoet aan de hoogste waarde die volgens het eerste tot en met derde\n                                                   lid is bepaald voor een op die voorziening aangewezen verblijfsruimte.\n\n5 Een voorziening voor luchtverversing voor een verblijfsgebied, dat bestaat uit meer\n                                                   dan \u00e9\u00e9n gemeenschappelijke verblijfsruimte heeft, in afwijking van het vierde lid,\n                                                   een capaciteit die ten minste voldoet aan de som van de waarden die volgens het eerste\n                                                   tot en met derde lid is bepaald voor de op die voorziening aangewezen verblijfsruimten.\n\n6 Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van\n                                                   ten minste 7\u00a0dm3/s, bepaald volgens NEN 8087.\n\n7 Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten\n                                                   minste 14 dm3/s, bepaald volgens NEN 8087.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een voorziening voor luchtverversing\n                                                   met een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van ten minste 1\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2\u00a0dm3/s.\n\n2 Een schacht voor een lift heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens\n                                                   NEN 8087 bepaalde capaciteit van ten minste 3,2\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die liftschacht.\n\n3 Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met vloeroppervlakte van meer dan 1,5\u00a0m2 heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 8087\n                                                   bepaalde capaciteit van ten minste 10\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte of een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van ten\n                                                   minste100\u00a0dm3/s.\n\n4 Een stallingruimte voor motorvoertuigen heeft een voorziening voor luchtverversing\n                                                   met een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van ten minste 3\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte.\n\n5 Een tunnel heeft afhankelijk van zijn bestemming en tunnellengte een voorziening voor\n                                                   luchtverversing met voldoende capaciteit.\n\n6 Bij een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 500\u00a0m is de in het vijfde\n                                                   lid bedoelde voorziening voor luchtverversing mechanisch.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De toevoer van verse lucht naar een liftschacht voor een brandweerlift vindt rechtstreeks\n                                                   van buiten plaats, of via de liftmachineruimte. Afvoer van binnenlucht uit een dergelijke\n                                                   ruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats, of via de liftmachineruimte.\n\n2 De toevoer van verse lucht naar een opslagruimte voor huishoudelijk afval vindt rechtstreeks\n                                                   van buiten plaats. Afvoer van binnenlucht uit een dergelijke ruimte vindt rechtstreeks\n                                                   naar buiten plaats.\n\n3 Bij een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m vindt de toevoer\n                                                   van verse lucht rechtstreeks van buiten plaats en de afvoer van binnenlucht rechtstreeks\n                                                   naar buiten.\n\n4 Ten minste 21 dm3/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsruimte waarin\n                                                   zich een opstelplaats voor een kooktoestel, als bedoeld in artikel 3.38, derde lid, bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.\n\n5 De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks\n                                                   naar buiten plaats.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor het zo nodig snel kunnen afvoeren\n                                                   van sterk verontreinigde binnenlucht.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.41 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.41\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ncapaciteit\n\nplaats van de opening\n\nverbouw\n\ntijdelijke bouw\n\nartikel\n\n3.42\n\n3.43\n\n3.44\n\n3.45\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\na\n\nvoor basisonderwijs\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\nb\n\nandere onderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit\n                                                   van de spuiventilatie van ten minste 6\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige scheidingsconstructie van dat\n                                                   gebied zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd.\n\n2 Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit\n                                                   van de spuiventilatie van ten minste 3\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte. In een uitwendige scheidingsconstructie van die\n                                                   ruimte zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd.\n                                                   Ten minste een van die beweegbare constructieonderdelen is een beweegbaar raam.\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan de bedoelde capaciteit worden gerealiseerd\n                                                   met een in artikel 3.29 bedoelde voorziening voor luchtverversing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen opening van een spuivoorziening als bedoeld in artikel 3.42, eerste lid, ligt op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op\n                                             de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Indien het perceel waarop\n                                             de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen,\n                                             wordt die afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat water of dat groen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                             de artikelen 3.42 en 3.43 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.42 en 3.43 van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk heeft een voorziening voor het zo nodig snel kunnen afvoeren\n                                                   van sterk verontreinigde binnenlucht.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.46 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.46\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ncapaciteit\n\nartikel\n\n3.47\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit\n                                                   van de spuiventilatie van ten minste 3\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een gemeenschappelijke verblijfsruimte.\n\n3 De in het eerste lid bedoelde capaciteit kan worden gerealiseerd met de in artikel 3.38 bedoelde voorziening voor luchtverversing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft zodanige\n                                                   voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, dat\n                                                   een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.48 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.48\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\naanwezigheid\n\ncapaciteit\n\nplaats van de opening\n\nthermisch comfort\n\nrookdoorlatendheid\n\nstromingsrichting\n\nverbouw\n\ntijdelijke bouw\n\nartikel\n\n3.49\n\n3.50\n\n3.51\n\n3.52\n\n3.53\n\n3.54\n\n3.55\n\n3.56\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor\n                                             de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Een opstelplaats voor een\n                                             kooktoestel met een nominale belasting van niet meer dan 15 kW, gelegen in een verblijfsruimte,\n                                             blijft hierbij buiten beschouwing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een opstelplaats voor een\n                                                   verbrandingstoestel met een nominale belasting van meer dan 130 kW heeft een zodanige\n                                                   capaciteit, dat de verbranding doeltreffend kan plaatsvinden.\n\n2 Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een verbrandingstoestel\n                                                   met een nominale belasting van niet meer dan 130 kW heeft ten minste de volgens tabel\n                                                   3.50.1 benodigde capaciteit, bepaald volgens NEN 1087.\n\nverbrandingstoestel\n\nbenodigde capaciteit van de toevoer van verbrandingslucht per kW nominale belasting\n\nbrandstof\n\n[m3/s]\n\ngesloten vuur met trekonderbreker\n\naardgas/butaan/propaan\n\n0,78 . 10-3\n\nopen vuur (blokkenvuurtoestel type II)\n\naardgas\n\n3,35 . 10-3\n\ngesloten vuur, met ventilator, zonder trekonderbreker\n\naardgas/butaan/propaan\n\n0,38 . 10-3\n\ngesloten vuur\n\nolie\n\n0,32 . 10-3\n\ngesloten vuur\n\nkolen\n\n0,52 . 10-3\n\nopen vuur, vaste brandstof (open haard)\n\nvaste brandstof\n\n2,8 . 10-3\n\n3 Een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een opstelplaats voor een verbrandingstoestel\n                                                   heeft een volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de met formule\n                                                   3.50 bepaalde normaalvolumestroom van het rookgas.\n\nqvn = B \u00d7 0,27 \u00d7 10-3 x n'\n\nwaarin:\n\nqvn\n\nis de normaalvolumestroom in m3/s;\n\nB\n\nis de nominale belasting van het toestel, in kW;\n\nn'\n\nis de \u00abrekenwaarde verdunningsfactor van rookgas\u00bb zoals aangegeven in tabel 3.50.2\n\nverbrandingstoestel\n\nrekenwaarde verdunningsfactor van rookgas (n')\n\nafvoer zonder ventilator\n\nafvoer met ventilator\n\nbrandstof\n\n[\u2013]\n\n[\u2013]\n\ngesloten vuur, zonder ventilator, met trekonderbreker\n\naardgas/butaan/propaan\n\n3,0\n\n5,0\n\nopen vuur, zonder ventilator (blokkenvuurtoestel type II)\n\naardgas\n\n12,5\n\n12,5\n\ngesloten vuur, zonder ventilator\n\nolie (HBO I)\n\n1,3\n\n2,6\n\ngesloten vuur, zonder ventilator\n\nkolen, hout\n\n2,0\n\n4,0\n\nopen vuur, zonder ventilator\n\nvaste brandstof\n\n10,0\n\n10,0\n\n4 In afwijking van het derde lid heeft een voorziening voor de afvoer van rookgas voor\n                                                   een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel met ventilator een volgens NEN\n                                                   2757 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de door de toestelventilator opgewekte\n                                                   volumestroom.\n\n5 Een combinatie luchttoevoer- verbrandingsgasafvoersysteem heeft een volgens NEN 2757\n                                                   bepaald positief drukverschil tussen het afvoerkanaal voor rookgas en het toevoerkanaal\n                                                   voor verbrandingslucht.\n\n6 Een combinatie van een voorziening voor de afvoer van rookgas met een voorziening\n                                                   voor de afvoer van binnenlucht heeft een volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit die\n                                                   gelijk is aan de hoogste waarde die geldt voor de afzonderlijke voorzieningen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij toevoer van verbrandingslucht via een verblijfsgebied, heeft de volgens NEN 1087\n                                                   bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing\n                                                   en van een afvoervoorziening voor rookgas, ter plaatse van een in de uitwendige scheidingsconstructie\n                                                   gelegen instroomopening voor verbrandingslucht, ten hoogste de in tabel 3.33 aangegeven waarde. Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven afvoervoorzieningen\n                                                   en belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing.\n\n2 Een instroomopening van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht en een uitmonding\n                                                   van een afvoervoorziening voor rookgas, liggen op een afstand van ten minste 2 m van\n                                                   de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de\n                                                   gebruiksfunctie. Dit geldt niet voor een in een dak gelegen instroomopening of uitmonding.\n                                                   Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar\n                                                   water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat\n                                                   water of dat groen.\n\n3 Een uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas ligt, gemeten langszij aan een\n                                                   uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie, niet zijnde het dak, op\n                                                   een afstand van ten minste 1 m van de perceelsgrens.\n\n4 Een instroomopening van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht en een uitmonding\n                                                   van een afvoervoerziening voor rookgas, gelegen boven een constructieonderdeel of\n                                                   het aansluitende terrein, liggen, ter voorkoming van gehele of gedeeltelijke afsluiting\n                                                   van de opening door ophoping van vuil of sneeuw, ten minste 0,3 m boven de bovenzijde\n                                                   van dat constructieonderdeel of dat terrein.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe toevoer van verbrandingslucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied\n                                             een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2\u00a0m/s.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet inwendig oppervlak van een afvoervoorziening voor rookgas heeft, ter voorkoming\n                                             van verspreiding van voor de gezondheid schadelijke bestanddelen uit de rook, een\n                                             volgens NEN 2757 bepaalde doorlatendheid die niet groter is dan in tabel 3.53 is aangegeven.\n\nafvoervoorziening voor rook\n\ntoegestane doorlatendheid\n\nEen overdrukvoorziening als bedoeld in NEN 2757\n\n0,006\u00a0x\u00a010-3 m3/s per\u00a0m2 inwendig oppervlak, gemeten bij een drukverschil van 200\u00a0Pa\n\nEen onderdrukvoorziening als bedoeld in NEN 2757\n\n3\u00a0x\u00a010-3\u00a0m3/s per\u00a0m2 inwendig oppervlak, gemeten bij een drukverschil van 40\u00a0Pa\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht\n                                                   gaat vanuit de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht naar een opstelplaats\n                                                   van een verbrandingstoestel. Bij de bepaling van de stromingsrichting blijven bouwwerken\n                                                   en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten\n                                                   beschouwing.\n\n2 Rookgas stroomt, bepaald volgens NEN 2757, vanaf de opstelplaats van een verbrandingstoestel\n                                                   naar de uitmonding van de voorziening voor de afvoer van rook. Bij de bepaling van\n                                                   de stromingsrichting blijven bouwwerken en andere daarmee gelijk te stellen belemmeringen\n                                                   op een ander perceel buiten beschouwing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                                   de artikelen 3.51 tot en met 3.53 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                                   niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n2 In afwijking van het eerste lid wordt bij het installeren van een afvoervoorziening\n                                                   voor rookgas bij toepassing van de artikelen 3.51 en 3.53 niet uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n3 In afwijking van het eerste lid wordt bij het installeren van een toevoervoorziening\n                                                   voor verbrandingslucht bij toepassing van artikel 3.51 niet uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.49 tot en met 3.54 van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft zodanige\n                                                   voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, dat\n                                                   een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.57 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.57\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\naanwezigheid\n\ncapaciteit\n\nrookdoorlatendheid\n\nstromingsrichting\n\nartikel\n\n3.58\n\n3.59\n\n3.60\n\n3.61\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n*\n\n1\n\n2\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n*\n\n1\n\n2\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor\n                                             de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Een opstelplaats voor een\n                                             kooktoestel of een warmwatertoestel met open verbranding met een nominale belasting\n                                             van niet meer dan 15 kW, gelegen in een verblijfsruimte, blijft hierbij buiten beschouwing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht en een voorziening voor de afvoer\n                                                   van rookgas voor een opstelplaats voor een verbrandingstoestel met een nominale belasting\n                                                   van meer dan 130 kW hebben een zodanige capaciteit, dat de verbranding doeltreffend\n                                                   kan plaatsvinden.\n\n2 Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een verbrandingstoestel\n                                                   met een nominale belasting van niet meer dan 130\u00a0kW heeft ten minste de volgens tabel 3.50.1 benodigde capaciteit, bepaald volgens NEN 8087.\n\n3 Een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een opstelplaats voor een verbrandingstoestel\n                                                   met een nominale belasting van niet meer dan 130\u00a0kW heeft een volgens NEN 8757 bepaalde\n                                                   capaciteit die niet kleiner is dan de met formule 3.50 bepaalde normaalvolumestroom\n                                                   van het rookgas.\n\n4 In afwijking van het derde lid heeft een voorziening voor de afvoer van rookgas voor\n                                                   een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel met ventilator en een nominale\n                                                   belasting van niet meer dan 130 kW, een volgens NEN 8757 bepaalde capaciteit die niet\n                                                   kleiner is dan de door de toestelventilator opgewekte volumestroom.\n\n5 Een combinatie luchttoevoer- verbrandingsgasafvoersysteem heeft een volgens NEN 8757\n                                                   bepaald positief drukverschil tussen het afvoerkanaal voor rookgas en het toevoerkanaal\n                                                   voor verbrandingslucht.\n\n6 Een combinatie van een voorziening voor de afvoer van rookgas met een voorziening\n                                                   voor de afvoer van binnenlucht heeft een volgens NEN 8757 bepaalde capaciteit die\n                                                   gelijk is aan de hoogste waarde die geldt voor de afzonderlijke voorzieningen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet inwendig oppervlak van een overdrukvoorziening voor de afvoer van rookgas heeft,\n                                             ter voorkoming van verspreiding van voor de gezondheid schadelijke bestanddelen uit\n                                             de rook, een volgens NEN 8757 bepaalde doorlatendheid die bij een drukverschil van\n                                             200 Pa, niet groter is dan 0,006 x 10-3\u00a0m3/s per\u00a0m2.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht gaat vanuit\n                                                   de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht naar een opstelplaats van een\n                                                   verbrandingstoestel. Bij de bepaling van de stromingsrichting blijven bouwwerken en\n                                                   daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing.\n\n2 Rookgas stroomt, bepaald volgens NEN 8757, vanaf de opstelplaats van een verbrandingstoestel\n                                                   naar de uitmonding van de voorziening voor de afvoer van rook. Bij de bepaling van\n                                                   de stromingsrichting blijven bouwwerken en andere daarmee gelijk te stellen belemmeringen\n                                                   op een ander perceel buiten beschouwing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige\n                                                   kwaliteit van de binnenlucht door de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke\n                                                   stoffen en ioniserende straling beperkt is.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.62 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nministeri\u00eble regeling\n\nverbouw\n\ntijdelijke bouw\n\nartikel\n\n3.63\n\n3.64\n\n3.65\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in een bouwwerk\n                                                   toepassen van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen of\n                                                   waaruit ioniserende stralen kunnen ontstaan.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven voor een uitwendige\n                                                   scheidingsconstructie, die de scheiding vormt met de grond of met de kruipruimte voor\n                                                   zover die scheidingsconstructie van invloed is op het ontstaan van een voor de gezondheid\n                                                   nadelige kwaliteit van de binnenlucht door de aanwezigheid van voor de gezondheid\n                                                   schadelijke stoffen en ioniserende straling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of het veranderen of het vergroten van een bouwwerk\n                                             is artikel 3.63 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 3.63 van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige\n                                                   kwaliteit van de binnenlucht door de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke\n                                                   stoffen beperkt is.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift\n                                                   in deze paragraaf en de krachtens die bepaling gegeven voorschriften.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in een bouwwerk\n                                             aanwezig zijn van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt\n                                                   tegengegaan.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfuncties in tabel 3.68 voorschriften zijn aangewezen,\n                                                   wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door\n                                                   toepassing van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.68\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nopeningen\n\nscherm\n\nverbouw\n\nartikel\n\n3.69\n\n3.70\n\n3.71\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesbouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01\u00a0m.\n                                                   Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:\n\na. een afvoervoorziening voor luchtverversing;\n\nb. een afvoervoorziening voor rookgas, en\n\nc. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en\n                                                         hemelwater.\n\n2 In afwijking van het eerste lid is een grotere opening toegestaan voor een nest of\n                                                   een vaste rust- of verblijfplaats voor bij of krachtens hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming beschermde diersoorten.\n\n3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie\n                                                   die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing\n                                                   is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie, een\n                                                   scherm tot een vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 0,6\u00a0m.\n                                                   Het scherm heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m.\n\n2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie\n                                                   die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing\n                                                   is.\n\n3 Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op een scheidingsconstructie\n                                                   van een technische ruimte, indien zich, ter plaatse van de inwendige scheidingsconstructies\n                                                   die de scheiding vormen tussen die ruimte en een andere ruimte van de gebruiksfunctie,\n                                                   een scherm als bedoeld in het eerste lid, bevindt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is\n                                             artikel 3.70 van overeenkomstige toepassing waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt\n                                                   tegengegaan.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfuncties in tabel 3.72 voorschriften zijn aangewezen,\n                                                   wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door\n                                                   toepassing van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.72\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nopeningen\n\nartikel\n\n3.73\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01\n                                                   m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:\n\na. een voorziening voor luchtverversing;\n\nb. een afvoervoorziening voor rookgas, en\n\nc. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en\n                                                         hemelwater.\n\n2 In afwijking van het eerste lid is een grotere opening toegestaan voor een nest of\n                                                   een vaste rust- of verblijfplaats voor bij of krachtens hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming beschermde diersoorten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.74 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.74\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\ndaglichtoppervlakte\n\nverbouw\n\ndaglichtoppervlakte\n\nartikel\n\n3.75\n\n3.76\n\n3.75\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n*\n\n1\n\n2\n\n[%]\n\n[m2]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n10\n\n0,5\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n5\n\n0,5\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n3\n\n0,15\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n*\n\n5\n\n0,5\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2,5\n\n0,5\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n*\n\n5\n\n0,5\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte\n                                                   in\u00a0m2 waarvan de getalswaarde niet kleiner is dan de getalswaarde van het in tabel 3.74\n                                                   aangegeven deel van de vloeroppervlakte in\u00a0m2 van dat verblijfsgebied.\n\n2 Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte\n                                                   die niet kleiner is dan de in tabel 3.74 gegeven oppervlakte.\n\n3 Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte als bedoeld in het eerste\n                                                   en tweede lid:\n\na. blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel\n                                                         liggen, buiten beschouwing;\n\nb. blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, die op een loodrecht\n                                                         op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de\n                                                         perceelsgrens liggen, buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie\n                                                         ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt\n                                                         aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water, en\n\nc. is de in rekening te brengen belemmeringshoek \u03b1, bedoeld in NEN 2057 voor elk te onderscheiden\n                                                         segment niet kleiner dan 20\u00b0.\n\n4 Het eerste en tweede lid gelden niet voor een bouwwerk of een gedeelte daarvan voor\n                                                   de landsverdediging of de bescherming van de bevolking.\n\n5 Het eerste en tweede lid gelden niet voor een bedgebied dat niet mede bestemd is voor\n                                                   spelactiviteiten.\n\n6 In afwijking van het eerste en tweede lid, kan in een cel of andere ruimte als bedoeld\n                                                   in de regeling politiecellencomplex worden volstaan met het waarneembaar zijn van\n                                                   de dag- en nachtcyclus.\n\n7 Het eerste en tweede lid gelden uitsluitend voor een bedgebied.\n\n8 Bij de bepaling van de in het eerste lid bedoelde vloeroppervlakte van een verblijfsgebied,\n                                                   blijft een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van meer dan 150\u00a0m2 buiten beschouwing. Op een dergelijke verblijfsruimte is het tweede lid niet van\n                                                   toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is\n                                             artikel 3.75 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.77 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.77\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\ndaglichtoppervlakte\n\ndaglichtoppervlakte\n\nartikel\n\n3.78\n\n3.78\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n[m2]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n0,5\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nkinderopvang\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n0,5\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n0,15\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n8\n\n0,5\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n0,5\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n0,5\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte\n                                                   die niet kleiner is dan de in tabel 3.77 gegeven oppervlakte.\n\n2 Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte als bedoeld in het eerste\n                                                   lid:\n\na. blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel\n                                                         liggen, buiten beschouwing;\n\nb. blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, die op een loodrecht\n                                                         op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de\n                                                         perceelsgrens liggen, buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie\n                                                         ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt\n                                                         aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water, en\n\nc. is de in rekening te brengen belemmeringshoek \u03b1, bedoeld in NEN 2057 voor elk te onderscheiden\n                                                         segment niet kleiner dan 25\u00b0.\n\n3 Het eerste lid geldt niet voor een bouwwerk of een gedeelte daarvan voor de landsverdediging\n                                                   of de bescherming van de bevolking.\n\n4 Het eerste lid geldt niet voor een bedruimte.\n\n5 In afwijking van het eerste en tweede lid, kan in een cel of andere ruimte als bedoeld\n                                                   in de regeling politiecellencomplex volstaan worden met het waarneembaar zijn van\n                                                   de dag- en nachtcyclus.\n\n6 Het eerste lid geldt uitsluitend voor een bedruimte.\n\n7 Het eerste lid geldt niet voor een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van meer\n                                                   dan 150\u00a0m2.\n\n8 Indien de op grond van het eerste tot en met zevende lid vereiste equivalente daglichtoppervlakte\n                                                   groter is dan de met artikel 3.75 vastgestelde ten minste aan te houden equivalente daglichtoppervlakte kan in plaats\n                                                   van het eerste tot en met de zevende lid artikel 3.75 worden toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk heeft een verblijfsgebied waarin de voor de gebruiksfunctie\n                                                   kenmerkende activiteiten in een of meer verblijfsruimten kunnen plaatsvinden.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.1 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.1\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\naanwezigheid\n\nafmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte\n\nverbouw\n\naanwezigheid\n\nafmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte\n\nartikel\n\n4.2\n\n4.3\n\n4.4\n\n4.2\n\n4.3\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n*\n\n1\n\n1\n\n2\n\n6\n\n[m2]\n\n[m2]\n\n[m]\n\n[m]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n18\n\n5\n\n1,8\n\n2,2\n\nb\n\nvoor studenten\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n15\n\n5\n\n1,8\n\n2,6\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n18\n\n5\n\n1,8\n\n2,6\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n\u2013\n\n5\n\n1,8\n\n2,6\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n\u2013\n\n4\n\n1,8\n\n2,5\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n\u2013\n\n5\n\n1,8\n\n2,6\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n\u2013\n\n5\n\n1,8\n\n2,6\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n*\n\n\u2013\n\n4\n\n1,5\n\n2,6\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n*\n\n\u2013\n\n4\n\n1,5\n\n2,1\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n\u2013\n\n5\n\n1,8\n\n2,6\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n\u2013\n\n5\n\n1,8\n\n2,6\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n*\n\n\u2013\n\n5\n\n1,8\n\n2,6\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een woonfunctie heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied.\n\n2 Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven vloeroppervlakte.\n\n2 Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven breedte.\n\n3 Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1,8\u00a0m.\n\n4 In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte\n                                                   van ten minste 11\u00a0m2 bij een breedte van ten minste 3\u00a0m.\n\n5 In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector\n                                                   een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 14\u00a0m2 bij een breedte van ten minste 3,2\u00a0m.\n\n6 Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.1 aangegeven hoogte boven de vloer.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk\n                                             zijn de artikelen 4.2 en 4.3 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                             niveau van eisen bij de breedte en de vloeroppervlakte wordt uitgegaan van het rechtens\n                                             verkregen niveau en bij de hoogte van 2,1\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk heeft een verblijfsgebied waarin de voor de gebruiksfunctie\n                                                   kenmerkende activiteiten in een of meer verblijfsruimten kunnen plaatsvinden.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.5 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.5\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\naanwezigheid\n\nafmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte\n\nartikel\n\n4.6\n\n4.7\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 10\u00a0m2 aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben boven de vloer een hoogte van ten\n                                                   minste 2,1\u00a0m.\n\n2 In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte\n                                                   van ten minste 7,5\u00a0m2 en een breedte van ten minste 2,4\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende toiletruimten.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.8 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.8\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.8 aangegeven aantal toiletruimten.\n\n2 Op een toiletruimte zijn niet meer dan vijf woonfuncties aangewezen. Op een dergelijke\n                                                   toiletruimte zijn uitsluitend woonfuncties of een nevenfunctie daarvan aangewezen.\n\n3 Op een toiletruimte zijn niet meer dan 30 personen aangewezen.\n\n4 In afwijking van het eerste lid kan met een toiletruimte worden volstaan, indien op\n                                                   die toiletruimte niet meer dan 15 personen zijn aangewezen.\n\n5 Op een toiletruimte zijn niet meer dan zes logiesverblijven aangewezen.\n\n[Vervallen per 01-07-2017]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 m.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een integraal toegankelijke toiletruimte een\n                                                   vloeroppervlakte van ten minste 1,65 m x 2,2 m.\n\n3 Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid heeft boven die vloer\n                                                   ten minste de in tabel 4.8 aangegeven hoogte.\n\n4 Het eerste lid is niet van toepassing op een toiletruimte in een cel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk\n                                             zijn de artikelen 4.9 tot en met 4.11 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                             niveau van eisen bij de breedte en de vloeroppervlakte wordt uitgegaan van het rechtens\n                                             verkregen niveau en bij de hoogte van 2\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk heeft voldoende toiletruimten.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.13 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.13\n                                                   geen voorschrift is gegeven.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.13 aangegeven aantal toiletruimten.\n\n2 Op een toiletruimte zijn niet meer dan 9 logiesverblijven aangewezen.\n\n3 Op een toiletruimte zijn niet meer dan 45 personen aangewezen.\n\n4 In afwijking van het eerste lid, kan met een toiletruimte worden volstaan, indien\n                                                   op die toiletruimte niet meer dan 25 personen zijn aangewezen.\n\n[Vervallen per 01-07-2017]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.14 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64\u00a0m2, met een breedte van tenminste 0,6\u00a0m en een hoogte boven de vloer van ten minste\n                                                   2\u00a0m.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een toiletruimte in een cel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende badruimten.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.17 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.17\n                                                geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\naanwezigheid\n\nafmetingen\n\nverbouw\n\nafmetingen\n\nartikel\n\n4.18\n\n4.19\n\n4.20\n\n4.19\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n*\n\n5\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n[m]\n\na\n\nwoonwagen\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n*\n\n2,1\n\nb\n\nvoor zorg met een g.o. > 500\u00a0m2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n*\n\n2,3\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n*\n\n2,1\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen gebruiksfunctie heeft ten minste een badruimte.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een badruimte als bedoeld in artikel 4.18 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6\u00a0m2 en een breedte van ten minste 0,8\u00a0m.\n\n2 Een badruimte als bedoeld in artikel 4.18 die is samengevoegd met een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9 heeft een vloeroppervlakte\n                                                van ten minste 2,2\u00a0m2 en een breedte van ten minste 0,9\u00a0m.\n\n3 Een integraal toegankelijke badruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6\n                                                m x 1,8 m.\n\n4 Een integraal toegankelijke badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte heeft\n                                                een vloeroppervlakte van ten minste 2,2 m x 2,2 m.\n\n5 Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, heeft boven\n                                                die vloer ten minste de in tabel 4.17 aangegeven hoogte.\n\n6 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een badruimte in een cel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                          de artikelen 4.18 en 4.19 van overeenkomstige toepassing waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                          niveau van eisen bij de breedte en de vloeroppervlakte wordt uitgegaan van het rechtens\n                                          verkregen niveau en bij de hoogte van 2\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende bereikbare en toegankelijke ruimten.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.21 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.21\n                                                geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\nvrije doorgang\n\nvrije doorgang verkeersroute\n\naanwezigheid\n\ntoegankelijkheidssector\n\nintegraal toegankelijke\n\ntoilet- en badruimte\n\nbereikbaarheid\n\ntoegankelijkheidssector\n\nhoogteverschillen\n\nafmetingen liftkooi\n\nverbouw\n\nvrije doorgang\n\nvrije doorgang\n\nverkeersroute\n\ntoegankelijkheidssector\n\nintegraal toegankelijke\n\ntoilet- en badruimte\n\nartikel\n\n4.22\n\n4.23\n\n4.24\n\n4.25\n\n4.26\n\n4.27\n\n4.28\n\n4.29\n\n4.22 en 4.23\n\n4.24\n\n4.25\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n3\n\n4\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n[m]\n\n[%]\n\n[n]\n\na\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2,1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor zorg met een g.o. > 500\u00a0m2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n2,3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n2,3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor alcoholgebruik\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\n\u2013\n\n80\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor het aanschouwen van sport, voor film, voor muziek of voor theater\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\n\u2013\n\n80\n\n\u2013\n\nc\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\n\u2013\n\n80\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\n40\n\n\u2013\n\n10\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\n\u2013\n\n80\n\n10\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\n40\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\n40\n\n\u2013\n\n10\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2,1\n\n40\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\n100\n\n\u2013\n\n35\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\n40\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2,3\n\n\u2013\n\n60\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85\u00a0m en ten minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een doorgang naar:\n\na. een verblijfsgebied;\n\nb. een verblijfsruimte;\n\nc. een toiletruimte als bedoeld in de artikelen 4.9 en 4.25;\n\nd. een badruimte als bedoeld in de artikelen 4.18 en 4.25;\n\ne. een bergruimte als bedoeld in artikel 4.31;\n\nf. een buitenruimte als bedoeld in artikel 4.35, en\n\ng. een ruimte voor het bereiken van een lift.\n\nDit geldt ook voor een doorgang op een route vanaf het aansluitende terrein naar een\n                                                in dit lid bedoelde ruimte.\n\n2 Een lifttoegang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85\u00a0m en een tussen de onderdelen\n                                                van de bouwconstructie gemeten hoogte van 2,3\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verkeersroute die begint bij een doorgang als bedoeld in artikel 4.22, loopt door een ruimte met een vrije breedte van ten minste 0,85\u00a0m en ten minste\n                                                de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt niet voor zover de verkeersroute over een trap\n                                                voert.\n\n2 Indien de in het eerste lid bedoelde ruimte een gemeenschappelijke verkeersruimte\n                                                is, is de vrije breedte ten minste 1,2\u00a0m. Dit geldt niet voor zover de verkeersroute\n                                                over een trap voert.\n\n3 Een toegang van een woongebouw als bedoeld in artikel 4.27 ontsluit een gemeenschappelijke verkeersruimte die bij die toegang over een lengte\n                                                van ten minste 1,5\u00a0m een vrije doorgang heeft met een breedte van ten minste 1,5\u00a0m.\n\n4 Aan een doorgang van een liftschacht grenst een ruimte met een vloeroppervlakte van\n                                                ten minste 1,5 m x 1,5 m.\n\n5 In aanvulling op het tweede lid, heeft een gemeenschappelijke verkeersruimte, over\n                                                een lengte van 1,5\u00a0m een vrije doorgang met een breedte van ten minste 1,5\u00a0m. Dit\n                                                geldt niet indien een rolstoelgebruiker vanuit die verkeersruimte zonder te keren\n                                                het aansluitende terrein kan bereiken.\n\n6 Indien de in het eerste lid bedoelde ruimte in een toegankelijkheidssector ligt, is\n                                                de vrije breedte ten minste 1,2\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een woongebouw heeft een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector, indien:\n\na. de vloer van een verblijfsgebied in het woongebouw hoger ligt dan 12,5\u00a0m boven het\n                                                      meetniveau, of\n\nb. het woongebouw een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 3.500\u00a0m2 die hoger ligt dan 1,5\u00a0m boven het meetniveau.\n\n2 In een woonfunctie voor zorg ligt ten minste een verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector.\n\n3 Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, tezamen met de gebruiksoppervlakte\n                                                van andere in hetzelfde gebouw gelegen gebruiksfuncties waarvoor dit voorschrift geldt,\n                                                groter is dan 400\u00a0m2, ligt het in tabel 4.21 aangegeven deel van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied van de gebruiksfunctie\n                                                in een toegankelijkheidssector.\n\n4 Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, tezamen met de gebruiksoppervlakte\n                                                van andere in hetzelfde gebouw gelegen gebruiksfuncties waarvoor dit voorschrift geldt,\n                                                groter is dan 250 m2 ligt het in tabel 4.21 aangegeven deel van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied van de gebruiksfunctie\n                                                in een toegankelijkheidssector en ligt 5% van de logiesverblijven, op een geheel getal\n                                                naar boven afgerond in een toegankelijkheidssector.\n\n5 Voor zover de in het vierde lid bedoelde gebruiksfunctie een bijeenkomstfunctie is\n                                                voor het aanschouwen van sport, film, muziek of theater of een bijeenkomstfunctie\n                                                die een nevenfunctie is van een kantoor- of industriefunctie, ligt 40% van de vloeroppervlakte\n                                                aan verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector.\n\n6 Een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik met een gebruiksoppervlakte van meer dan\n                                                150\u00a0m2 heeft een toegankelijkheidssector.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.24 heeft ten minste een integraal toegankelijke toiletruimte.\n\n2 Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.24 heeft een aantal integraal toegankelijke toiletruimten van ten minste het aantal\n                                                toiletruimten als bedoeld in artikel 4.9, gedeeld door de in tabel 4.21 aangegeven waarde, op een geheel getal naar boven afgerond.\n\n3 Een gezondheidszorgfunctie met een bedgebied heeft ten minste een integraal toegankelijke\n                                                badruimte per 500\u00a0m2 vloeroppervlakte aan bedgebied, op een geheel getal naar boven afgerond.\n\n4 Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.24 heeft een aantal integraal toegankelijke badruimten van ten minste de getalswaarde\n                                                van het aantal aanwezige badruimten gedeeld door 20, op een geheel getal naar boven\n                                                afgerond.\n\n5 Een integraal toegankelijke badruimte mag zijn samengevoegd met een integraal toegankelijke\n                                                toiletruimte.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een ruimte die in een toegankelijkheidssector ligt, is rechtstreeks bereikbaar vanaf\n                                                het aansluitende terrein of langs een verkeersroute die uitsluitend door een toegankelijkheidssector\n                                                voert.\n\n2 Ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector die rechtstreeks bereikbaar\n                                                is vanaf het aansluitend terrein is de hoofdtoegang van het gebouw.\n\n3 Een verkeersroute als bedoeld in het eerste lid, voert niet door een niet-gemeenschappelijke\n                                                ruimte van een andere gebruiksfunctie.\n\n4 De toegang van een woonfunctie gelegen in een woongebouw met een gemeenschappelijke\n                                                toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.24, eerste lid, grenst aan een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op ten minste een route tussen een punt in een toegankelijkheidssector en het aansluitende\n                                                terrein is een hoogteverschil groter dan 0,02\u00a0m, gemeten vanaf de afgewerkte vloer,\n                                                overbrugd door een lift of een hellingbaan. Het hoogteverschil tussen de op die route\n                                                gelegen toegang van de toegankelijkheidssector en het aansluitende terrein is niet\n                                                groter dan 1\u00a0m.\n\n2 Op ten minste een route tussen de vloer ter plaatse van de toegang van een woongebouw\n                                                zonder een toegankelijkheidssector en het aansluitende terrein is een hoogteverschil\n                                                groter dan 0,02\u00a0m, gemeten vanaf de afgewerkte vloer, overbrugd door een hellingbaan.\n                                                Het hoogteverschil tussen die toegang en het aansluitende terrein is niet groter dan\n                                                1\u00a0m.\n\n3 Bij alle toegangen van een woonfunctie is een hoogteverschil op de route tussen een\n                                                niet-gemeenschappelijke vloer en de aangrenzende vloer van een gemeenschappelijke\n                                                verkeersruimte of het aansluitende terrein groter dan 0,02\u00a0m, gemeten vanaf de afgewerkte\n                                                vloer, overbrugd door een hellingbaan. Het hoogteverschil tussen die toegang en het\n                                                aansluitende terrein of de gemeenschappelijke verkeersruimte is niet groter dan 1\u00a0m.\n\n4 Op ten minste een route tussen ten minste een uitgang van een woonfunctie en een gemeenschappelijke\n                                                buitenruimte als bedoeld in artikel 4.35, tweede lid, is een hoogteverschil groter dan 0,02\u00a0m, gemeten vanaf de afgewerkte vloer, overbrugd\n                                                door een lift of een hellingbaan.\n\n5 Een woongebouw waarin de vloer ter plaatste van de toegang van een woonfunctie hoger\n                                                ligt dan 3 m boven het meetniveau, heeft op elke bouwlaag een opstelplaats voor een\n                                                lift, met een liftkooi van ten minste 1,05\u00a0m x 2,05 m.\n\n6 Op ten minste een route tussen de vloer ter plaatse van de toegang van een gebouw\n                                                zonder een toegankelijkheidssector en het aansluitende terrein is een hoogteverschil\n                                                groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de afgewerkte vloer, overbrugd door een hellingbaan.\n                                                Het hoogteverschil tussen die toegang en het aansluitende terrein is niet groter dan\n                                                1\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De kooi van een lift als bedoeld in artikel 4.27, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,05 m x 1,35 m.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft de kooi van een lift in een woongebouw met meer\n                                                dan 6 woonfuncties een vloeroppervlakte van ten minste 1,05 m x 2,05 m.\n\n3 De loopafstand tussen de toegang van een woonfunctie en de toegang van ten minste\n                                                een lift als bedoeld in het eerste lid is ten hoogste 90\u00a0m. Indien het tweede lid\n                                                van toepassing is, wordt de loopafstand bepaald tussen de toegang van de woonfunctie\n                                                en de toegang van ten minste een in het tweede lid bedoelde lift.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                          de artikelen 4.22 tot en met 4.28 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                          niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen woonfunctie, anders dan een woonfunctie waarin door het Centraal Orgaan\n                                                opvang asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden, heeft een afsluitbare bergruimte\n                                                om fietsen of scootmobielen beschermd tegen weer en wind te kunnen opbergen.\n\n2 Voor zover voor een woonfunctie in deze afdeling voorschriften zijn aangewezen wordt\n                                                voor die woonfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een woonfunctie heeft als nevenfunctie een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte\n                                                met een vloeroppervlakte van ten minste 5\u00a0m2 bij een breedte van ten minste 1,8\u00a0m en een hoogte daarboven van ten minste 2,3\u00a0m.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kan bij een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte\n                                                van niet meer dan 50\u00a0m2de bergruimte gemeenschappelijk zijn indien de vloeroppervlakte van de bergruimte\n                                                ten minste 1,5\u00a0m2 per woonfunctie bedraagt.\n\n3 Een bergruimte als bedoeld in dit artikel is vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar\n                                                via het aansluitende terrein of een gemeenschappelijke verkeersruimte.\n\n4 Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op een woonfunctie voor studenten\n                                                en een woonfunctie voor zorg.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe uitwendige scheidingsconstructie van een bergruimte als bedoeld in artikel 4.31 is, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een woonfunctie\n                                          zijn de artikelen 4.31 en 4.32 van overeenkomstige toepassing waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                          niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen woonfunctie, anders dan een woonfunctie voor studenten of een woonfunctie\n                                                voor zorg, heeft een rechtstreeks bereikbare buitenruimte.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke buitenruimte met een vloeroppervlakte\n                                                van ten minste 4\u00a0m2 en een breedte van ten minste 1,5\u00a0m, die rechtstreeks bereikbaar is vanuit een niet-gemeenschappelijk\n                                                verblijfsgebied van die woonfunctie.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kan bij een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte\n                                                van niet meer dan 50\u00a0m2 de buitenruimte gemeenschappelijk zijn indien de vloeroppervlakte aan buitenruimte\n                                                ten minste 1\u00a0m2 per op die buitenruimte aangewezen woonfunctie bedraagt, met een minimum van 4\u00a0m2 en een breedte van ten minste 1,3\u00a0m. De buitenruimte is rechtstreeks vanuit de woning\n                                                bereikbaar of via gemeenschappelijke ruimten.\n\n3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een woonfunctie waarin door het\n                                                Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een woonfunctie\n                                          is artikel 4.35 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven\n                                          niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk heeft opstelplaatsen voor een aanrecht, een kooktoestel, een\n                                                   verwarmingstoestel en een warmwatertoestel.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.37 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.37\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een woonfunctie heeft in ten minste een verblijfsgebied een opstelplaats voor een\n                                                   aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel.\n\n2 Een gebruiksfunctie heeft een opstelplaats voor een verwarmingstoestel, waarvan de\n                                                   afmetingen zijn afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit geldt niet indien de gebruiksfunctie\n                                                   wordt aangesloten op een publieke voorziening voor verwarming.\n\n3 Een gebruiksfunctie heeft een opstelplaats voor een warmwatertoestel, waarvan de afmetingen\n                                                   zijn afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit geldt niet indien de gebruiksfunctie\n                                                   wordt aangesloten op een publieke voorziening voor warm water.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 4.38, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,5 m x 0,6 m.\n\n2 Een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.38, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,6 m x 0,6 m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                             de artikelen 4.38 en 4.39 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven\n                                             niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bestaand bouwwerk heeft opstelplaatsen voor een aanrecht en voor een kooktoestel.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.41 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                   voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                   van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.41\n                                                   geen voorschrift is aangewezen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen woonfunctie heeft een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor\n                                             een kooktoestel die in een besloten ruimte liggen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 4.42, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,4 m.\n\n2 Een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.42, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,4 m x 0,4 m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk is bijna energieneutraal.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 5.1 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 5.1\n                                                geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarde\n\nbijna energieneutraal\n\nbijna energieneutraal\n\nartikel\n\n5.2\n\n5.2\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\nEnergiebehoefte\n\nPrimair fossiel energiegebruik\n\nAandeel hernieuwbare energie\n\n[kWh/m2.jr]\n\n[kWh/m2.jr]\n\n[%]\n\n(1) geldt als Als/Ag \u2264 1,83\n\n(2) geldt als Als/Ag > 1,83 en \u2264 3,0\n\n(3) geldt als Als/Ag > 3,0\n\n(4) geldt als Als/Ag \u2264 1,5\n\n(5) geldt als Als/Ag > 1,5 en \u2264 3,0\n\n(6) geldt als Als/Ag \u2264 1,8\n\n(7) geldt als Als/Ag > 1,8\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoongebouw\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n(1) 65\n\n50\n\n40\n\n(2) 55 + 30 x (Als/Ag - 1,5)\n\n(3) 100 + 50 x (Als/Ag - 3,0)\n\nb\n\nwoonwagen\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n100 + 30 x (Als/Ag - 2,0)\n\n60\n\n50\n\nc\n\ndrijvend bouwwerk na 1\u00a0januari 2018 gerealiseerde ligplaats\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n80 + 30 x (Als/Ag - 1,5)\n\n50\n\n50\n\nd\n\ndrijvend bouwwerk andere ligplaats\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n80 + 30 x (Als/Ag - 1,5)\n\n70\n\n50\n\ne\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n(4) 55\n\n30\n\n50\n\n(5) 55 + 30 x (Als/Ag - 1,5)\n\n(3) 100 + 50 x (Als/Ag - 3,0)\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n(6) 160\n\n70\n\n40\n\n(7) 160 + 30 x (Als/Ag - 1,8)\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n(6) 90\n\n60\n\n30\n\n(7) 90 + 30 x (Als/Ag - 1,8)\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n(6) 160\n\n120\n\n30\n\n(7) 160 + 35 x (Als/Ag - 1,8)\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n350\n\n130\n\n30\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n(6) 90\n\n50\n\n40\n\n(7) 90 + 35 x (Als/Ag - 1,8)\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n(6) 90\n\n40\n\n30\n\n(7) 90 + 30 x (Als/Ag - 1,8)\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n(6) 100\n\n130\n\n40\n\n(7) 100 + 35 x (Als/Ag - 1,8)\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n(4) 55\n\n40\n\n50\n\n(5) 55 + 30 x (Als/Ag - 1,5)\n\n(3) 100 + 50 x (Als/Ag - 3,0)\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n(6) 190\n\n70\n\n40\n\n(7) 190 + 30 x (Als/Ag - 1,8)\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n(6) 40\n\n90\n\n30\n\n(7) 40 + 15 x (Als/Ag - 1,8)\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n(6) 70\n\n60\n\n30\n\n(7) 70 + 30 x (Als/Ag - 1,8)\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarde\n\nthermische isolatie\n\nluchtvolumestroom\n\ngebruiksfunctie met een lage energievraag\n\nverbouw\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nthermische isolatie\n\nartikel\n\n5.3\n\n5.4\n\n5.5\n\n5.6\n\n5.7\n\n5.3\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1 en 8\n\n3\n\n5 en 6\n\n[m2.K/W]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n2,6\n\n2,6\n\n2,6\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n3\n\nCelfunctie\n\na\n\nin een cellengebouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\nb\n\nandere celfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n12\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een gebruiksfunctie heeft, bepaald volgens NTA 8800, de in tabel 5.1 aangegeven maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik\n                                                en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een gebouw of een gedeelte daarvan, dat op niet\n                                                meer dan een perceel ligt, met meerdere gebruiksfuncties niet van dezelfde soort,\n                                                waarvoor op grond van het eerste lid een eis geldt, bepaald volgens NTA 8800 naar\n                                                gebruiksoppervlak gewogen maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel\n                                                energiegebruik en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie. Bij het bepalen\n                                                van die waarden wordt per gebruiksfunctie uitgegaan van de in tabel 5.1 aangegeven waarden.\n\n3 In afwijking van het eerste lid hoeft een woongebouw niet te voldoen aan de minimumwaarde\n                                                voor het aandeel hernieuwbare energie, voor zover het als gevolg van locatiegebonden\n                                                omstandigheden niet mogelijk is daaraan te voldoen.\n\n4 Bij toepassing van dit artikel gelden voor een nevenfunctie van de woonfunctie de\n                                                eisen aan de woonfunctie.\n\n5 Bij toepassing van dit artikel op een gebruiksfunctie in een gebouw of een gedeelte\n                                                daarvan, met een naar gebruiksoppervlak gewogen gemiddelde specifieke interne warmtecapaciteit\n                                                van 180 kJ/m2K of minder, bepaald volgens NTA 8800, worden de in tabel 5.1 aangegeven maximumwaarden voor energiebehoefte verhoogd met 5 kWh/m2.jr.\n\n6 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over het in dit\n                                                artikel bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte\n                                                of een badruimte, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste\n                                                de in tabel 5.1 gegeven waarde.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft de uitwendige scheidingsconstructie van een\n                                                drijvend bouwwerk op een op 1\u00a0januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een volgens\n                                                NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 3,7 m2\u2022K/W.\n\n3 Een horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied,\n                                                een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand\n                                                van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.\n\n4 In afwijking van het derde lid heeft de uitwendige scheidingsconstructie van een drijvend\n                                                bouwwerk op een op 1\u00a0januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een volgens NTA 8800\n                                                bepaalde warmteweerstand van ten minste 4,5\u00a0m2\u2022K/W.\n\n5 Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte\n                                                of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende\n                                                delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand,\n                                                heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.\n\n6 Een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied,\n                                                een toiletruimte of een badruimte en de grond of het water, met inbegrip van de op\n                                                die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van\n                                                invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand\n                                                van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.\n\n7 In afwijking van het eerste, tweede en zesde lid heeft de uitwendige scheidingsconstructie\n                                                van het drijflichaam van een drijvend bouwwerk een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand\n                                                van ten minste 3,7 m2\u2022K/W en bij een op 1\u00a0januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een warmteweerstand van\n                                                ten minste 2,6 m2\u2022K/W.\n\n8 Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied,\n                                                een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt\n                                                verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen, heeft een\n                                                volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.\n\n9 Ramen, deuren en kozijnen in een in het eerste tot en met achtste lid bedoelde scheidingsconstructie\n                                                hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt van ten hoogste 2,2\u00a0W/m2\u2022K. De gemiddelde warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt van de ramen, deuren en kozijnen in de\n                                                in het eerste tot en met achtste lid bedoelde scheidingsconstructies van een bouwwerk\n                                                is, bepaald volgens een bij ministeri\u00eble regeling gegeven bepalingsmethode, ten hoogste\n                                                1,65\u00a0W/m2\u2022K.\n\n10 Met ramen, deuren en kozijnen gelijk te stellen constructieonderdelen in een in het\n                                                eerste tot en met achtste lid bedoelde scheidingsconstructie hebben een volgens NTA\n                                                8800 bepaalde warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt van ten hoogste 1,65\u00a0W/m2\u2022K.\n\n11 Het eerste, derde, vijfde, zesde, en het achtste tot en met tiende lid, zijn van overeenkomstige\n                                                toepassing op scheidingsconstructies van een functiegebied.\n\n12 Het eerste tot en met het achtste lid zijn niet van toepassing op een oppervlakte\n                                                aan scheidingsconstructies, waarvan de getalwaarde niet groter is dan 2% van de gebruiksoppervlakte\n                                                van de gebruiksfunctie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden,\n                                                toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2\u00a0m3/s.\n\n2 In afwijking van het eerste lid, heeft een gebouw of een gedeelte daarvan dat op niet\n                                                meer dan een perceel ligt, met meerdere gebruiksfuncties waarvoor volgens het eerste\n                                                lid een eis aan de luchtvolumestroom geldt, een volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom\n                                                van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van de gebruiksfuncties\n                                                die niet groter is dan 0,2\u00a0m3/s.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op een gebruiksfunctie die niet is bestemd om te worden verwarmd of gekoeld ten behoeve\n                                                van personen zijn de artikelen 5.2 tot en met 5.4 niet van toepassing.\n\n2 Op een gebruiksfunctie waarbij de in artikel 5.2, eerste lid, bedoelde waarde ten hoogste 1% bedraagt van de maximum waarde voor primair fossiel\n                                                energiegebruik zijn de artikelen 5.2 tot en met 5.4 niet van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn\n                                                de voorschriften van artikel 5.2 niet van toepassing en de voorschriften van de artikelen 5.3, eerste tot en met tiende lid, en 5.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van het rechtens verkregen\n                                                niveau voor zover dat niveau voor de warmteweerstand niet lager is dan 1,4 m2\u2022K/W.\n\n2 In afwijking van het eerste lid geldt bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen\n                                                een warmteweerstand van ten minste 2,6\u00a0m2.K/W voor een vloer, 1,4\u00a0m2.K/W voor een gevel en 2,1\u00a0m2.K/W voor een dak, bepaald volgens NTA 8800 en bij het vernieuwen of vervangen van\n                                                ramen, deuren en kozijnen een warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt van ten hoogste 2,2W/m2.K, bepaald volgens NTA 8800. Indien het rechtens verkregen niveau een betere energieprestatie\n                                                heeft, dan geldt het rechtens verkregen niveau.\n\n3 In afwijking van het eerste lid zijn op het geheel oprichten of geheel vernieuwen\n                                                van een dakkapel of van een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht de voorschriften van artikel 5.2 niet van toepassing, en zijn de voorschriften van de artikelen 5.3, eerste tot en met tiende lid, en 5.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in artikel 5.4 aangegeven\n                                                niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n4 In afwijking van het eerste lid zijn op een ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel\n                                                2 van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen de voorschriften van artikel 5.2 niet van toepassing en zijn de voorschriften van de artikelen 5.3, eerste tot en met zevende lid, en 5.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in artikel 5.4 aangegeven\n                                                niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.\n\n5 In aanvulling op het vierde lid voldoet bij een ingrijpende renovatie als bedoeld\n                                                in artikel 2 van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen waarbij een technisch\n                                                bouwsysteem voor ruimteverwarming of ruimtekoeling of een combinatie daarvan wordt\n                                                geplaatst, gedeeltelijk vernieuwd, veranderd of vergroot, een gebruiksfunctie aan\n                                                een minimumwaarde hernieuwbare energie van 30 x (Aroof / Ag;tot) kWh/m2.jr, bepaald volgens NTA 8800, waarbij Aroof / Ag;tot ten hoogste 1,0 is.\n\n6 Het vijfde lid is niet van toepassing op een bouwwerk:\n\na. voor zover artikel 5.5 van toepassing is;\n\nb. dat is aangesloten of aantoonbaar binnen drie jaar na de renovatie wordt aangesloten\n                                                      op een warmtenet als bedoeld in artikel 1 van de Warmtewet;\n\nc. voor zover het als gevolg van locatiegebonden omstandigheden of bouwtechnische belemmeringen\n                                                      niet mogelijk is aan de minimumwaarde voor hernieuwbare energie te voldoen; of\n\nd. waarbij de maatregelen die nodig zijn om aan de minimumwaarde voor hernieuwbare energie\n                                                      te voldoen een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar, mits de maximale hoeveelheid\n                                                      hernieuwbare energie wordt gerealiseerd die mogelijk is met maatregelen die een terugverdientijd\n                                                      hebben van ten hoogste 10 jaar.\n\n7 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in dit artikel\n                                                bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk dat bestemd is om te worden verwarmd is artikel 5.3 van overeenkomstige toepassing, waarbij de warmteweerstand ten minste 1,3\u00a0m2\u2022K/W en de warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt ten hoogste 4,2\u00a0W/m2\u2022K bedraagt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het bouwwerk\n                                                toe te passen materialen wordt beperkt.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 5.8 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 5.8\n                                                geen voorschrift is aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nduurzaam bouwen\n\nverbouw\n\nartikel\n\n5.9\n\n5.10\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een gebruiksfunctie heeft een milieuprestatie van ten hoogste 0,8 bepaald volgens\n                                                de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.\n\n2 Een kantoorgebouw heeft een milieuprestatie van ten hoogste 1 bepaald volgens de Bepalingsmethode\n                                                Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw als de totale gebruiksoppervlakte\n                                                aan kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het kantoorgebouw of in het gebouw\n                                                waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt kleiner is dan 100\u00a0m2.\n\n4 Het tweede lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw dat deel uitmaakt van een\n                                                gebouw met andere gebruiksfuncties dan een kantoorfunctie of nevenfunctie daarvan.\n\n5 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste\n                                                en tweede lid bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk\n                                          is artikel 5.9 niet van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het is vanaf 1\u00a0januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te\n                                                gebruiken zonder een geldig energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen met een maximumwaarde voor primair fossiel energiegebruik van 225 kWh/m2.jr, bepaald volgens NTA 8800, of met een in een letter of lettercombinatie uitgedrukte\n                                                weergave van de energieprestatie van C of beter, die daarin op grond van bij ministeri\u00eble\n                                                regeling gestelde regels is omgezet.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte\n                                                aan kantoorfuncties kleiner dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties\n                                                van het gebouw waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw als de totale gebruiksoppervlakte\n                                                aan kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het kantoorgebouw of in het gebouw\n                                                waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt kleiner is dan 100\u00a0m2.\n\n4 Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw dat behoort tot een categorie\n                                                als bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit energieprestatie gebouwen.\n\n5 Wanneer de maatregelen die nodig zijn om de in het eerste lid bedoelde energieprestatie\n                                                te realiseren voor 1\u00a0januari 2023, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar\n                                                worden maatregelen genomen die een terugverdientijd hebben tot en met 10 jaar. In\n                                                die gevallen kan worden volstaan met de daarbij behorende energieprestatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk heeft voldoende laadinfrastructuur ten behoeve van elektrische voertuigen.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen woongebouw met een parkeergelegenheid in het gebouw of buiten het gebouw\n                                                op hetzelfde perceel, met meer dan tien parkeervakken, heeft leidingdoorvoeren voor\n                                                oplaadpunten voor ieder parkeervak.\n\n2 Een te bouwen gebouw, anders dan een woongebouw, met een parkeergelegenheid met meer\n                                                dan tien parkeervakken in het gebouw of buiten het gebouw op hetzelfde perceel heeft\n                                                ten minste een oplaadpunt en leidingdoorvoeren voor oplaadpunten voor ten minste een\n                                                op de vijf parkeervakken.\n\n3 Een bestaand gebouw, anders dan een woongebouw, met een parkeergelegenheid met meer\n                                                dan 20 parkeervakken in het gebouw of buiten het gebouw op hetzelfde perceel heeft\n                                                met ingang van 1\u00a0januari 2025 tenminste een oplaadpunt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 2 van de herziene richtlijn energieprestatie\n                                                gebouwen zijn de voorschriften van artikel 5.15, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing:\n\na. in geval van een parkeergelegenheid in een gebouw, als de renovatie betrekking heeft\n                                                      op de parkeergelegenheid of de elektrische infrastructuur van het gebouw; of\n\nb. in geval van een parkeergelegenheid gelegen buiten het gebouw op hetzelfde perceel,\n                                                      als de renovatie betrekking heeft op de parkeergelegenheid of de elektrische infrastructuur\n                                                      van de parkeergelegenheid.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing als de kosten voor het aanleggen van de oplaadpunten\n                                                en de leidingdoorvoeren meer dan 7% bedragen van de kosten van de ingrijpende renovatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan\n                                                worden gebruikt en verlaten.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.1 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak\n                                                of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1\u00a0lux.\n\n2 Een onder het meetniveau gelegen functieruimte heeft een verlichtingsinstallatie die\n                                                een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan\n                                                geven van ten minste 1\u00a0lux.\n\n3 Een overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer met een gebruiksoppervlakte van\n                                                meer dan 50\u00a0m2 heeft in een boven het meetniveau gelegen functieruimte een verlichtingsinstallatie\n                                                die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte\n                                                kan geven van ten minste 1\u00a0lux.\n\n4 Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert\n                                                heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan\n                                                gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1\u00a0lux.\n\n5 Een wegtunnelbuis heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak\n                                                of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1\u00a0lux.\n\n6 Een te bouwen wegtunnelbuis heeft een voorziening die een uit oogpunt van verkeersveiligheid\n                                                voldoende geleidelijke overgang van daglicht naar kunstlicht waarborgt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een\n                                                vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.\n\n2 Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, heeft noodverlichting.\n\n3 Een besloten ruimte als bedoeld in artikel 6.2, vierde lid, heeft noodverlichting.\n\n4 Een wegtunnelbuis heeft noodverlichting.\n\n5 Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen 15 seconden\n                                                na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten\n                                                een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van\n                                                ten minste 1\u00a0lux.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen verlichtingsinstallatie als bedoeld in de artikelen 6.2 en 6.3 is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit als bedoeld in artikel 6.8.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen ruimte bestemd om te worden verduisterd tijdens het gebruik door meer dan 50 personen\n                                          heeft zodanige voorzieningen dat tijdens de verduistering een redelijke ori\u00ebntatie\n                                          mogelijk is.\n\n[Vervallen per 01-07-2017]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie heeft een\n                                                veilige voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan:\n\na. NEN 1010 bij lage spanning, en\n\nb. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, bij hoge spanning.\n\n2 Bij een bestaand bouwwerk voldoet in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, de\n                                                voorziening voor elektriciteit aan V\u00a01041.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te installeren voorziening voor gas voldoet aan:\n\na. NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5\u00a0bar, en\n\nb. NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5\u00a0bar en lager dan 40\u00a0bar.\n\n2 Een bestaande voorziening voor gas voldoet aan:\n\na. NEN 8078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5\u00a0bar, en\n\nb. NEN 2078 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5\u00a0bar en lager dan 40\u00a0bar.\n\n3 Een te bouwen bouwwerk met een in artikel 6.10 bedoelde aansluiting op het distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting,\n                                                leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een in artikel 6.8, eerste en tweede lid, bedoelde voorziening voor elektriciteit is aangesloten op het distributienet voor\n                                                elektriciteit indien:\n\na. de aansluitafstand niet groter is dan 100\u00a0m, of\n\nb. de aansluitafstand groter is dan 100\u00a0m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij\n                                                      een aansluitafstand van 100\u00a0m.\n\n2 Een in artikel 6.9, eerste en tweede lid, bedoelde voorziening voor gas is aangesloten op het distributienet voor gas indien\n                                                artikel 10, zesde lid, onderdeel a of b, van de Gaswet op de aansluiting van toepassing is, en de aansluitafstand niet groter is dan 40\u00a0m\n                                                of de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan\n                                                bij een aansluitafstand van 40\u00a0m.\n\n3 Een te bouwen bouwwerk met een of meer verblijfsgebieden is aangesloten op het in\n                                                het warmteplan bedoelde distributienet voor warmte indien:\n\na. het in het warmteplan geplande aantal aansluitingen op dat distributienet op het moment\n                                                      van het indienen van de aanvraag om vergunning voor het bouwen nog niet is bereikt,\n                                                      en\n\nb. de aansluitafstand:\n\ni. niet groter is dan 40 m, of\n\nii. groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand\n                                                            van 40\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of warmwater heeft een voorziening\n                                                voor drinkwater of warmwater die de gezondheid niet nadelig be\u00efnvloedt.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste\n                                                lid bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste\n                                                lid bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen in artikel 6.12 bedoelde watervoorziening is aangesloten op het openbare distributienet voor drinkwater,\n                                          indien:\n\na. de aansluitafstand niet groter is dan 40\u00a0m, of\n\nb. de aansluitafstand groter is dan 40\u00a0m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij\n                                                een aansluitafstand van 40\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater\n                                                of hemelwater dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden\n                                                afgevoerd.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.15 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nafvoer van huishoudelijk afvalwater\n\nafvoer van hemelwater\n\naansluitleiding en buitenriolering\n\nartikel\n\n6.16\n\n6.17\n\n6.18\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na.\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\nb.\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een andere opstelplaats voor\n                                                een lozingstoestel heeft voor die opstelplaats een afvoervoorziening voor huishoudelijk\n                                                afvalwater.\n\n2 Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater als bedoeld in het eerste lid\n                                                heeft:\n\na. bij een te bouwen bouwwerk: een capaciteit, een lucht- en waterdichtheid en een uitmonding\n                                                      en capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen aan NEN 3215;\n\nb. bij een bestaand bouwwerk: een zodanige capaciteit dat elk daarop aangesloten lozingstoestel\n                                                      binnen 5 minuten kan worden geleegd en een lucht- en waterdichtheid die voldoen aan\n                                                      NEN 3215.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer\n                                                van hemelwater met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens\n                                                die norm bepaalde belasting van die voorziening.\n\n2 Een binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater\n                                                is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening als bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 door een uitwendige scheidingconstructie van een bouwwerk ligt zoveel mogelijk haaks\n                                                op de scheidingsconstructie.\n\n2 De gebouwaansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 op de op het eigen erf of terrein gelegen riolering of andere voorziening voor afvoer\n                                                van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dichtheid van de aansluiting en de afvoer\n                                                gehandhaafd blijft.\n\n3 Een terreinleiding waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid:\n\na. heeft geen vernauwing in de stroomrichting;\n\nb. heeft een vloeiend beloop;\n\nc. is waterdicht;\n\nd. heeft een voldoende inwendige middellijn, en\n\ne. bevat geen beer- of rottingput.\n\n4 Op aanwijzing van het bevoegd gezag wordt bepaald:\n\na. indien voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater een openbaar vuilwaterriool of\n                                                      een systeem als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de Wet milieubeheer aanwezig is waarop aangesloten kan worden: op welke plaats, op welke hoogte en met\n                                                      welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld\n                                                      in artikel 6.16 op dat riool of dat systeem noodzakelijke perceelaansluitleiding bij de gevel van\n                                                      het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd;\n\nb. indien voor de afvoer van hemelwater een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar\n                                                      vuilwaterriool aanwezig is waarop aangesloten kan worden en hemelwater op dat stelsel\n                                                      of riool mag worden gebracht: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige\n                                                      middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in artikel 6.17 op dat stelsel of riool noodzakelijke perceelaansluitleiding bij de gevel van het\n                                                      bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd, en\n\nc. of, en zo ja welke voorzieningen in de afvoervoorziening of de op het erf of terrein\n                                                      gelegen riolering moeten worden aangebracht om het functioneren van de afvoervoorzieningen,\n                                                      naburige aansluitingen en de openbare voorzieningen voor de inzameling en het transport\n                                                      van afvalwater te waarborgen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat\n                                                veilig kan worden gevlucht.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.19 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften.\n\nGebruiksfunctie\n\nLeden van toepassing\n\nBrandmeldinstallatie\n\nrookmelders\n\nArtikel\n\n6.20\n\n6.21\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor zorg\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor kamergewijze verhuur\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor het aanschouwen van sport\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor het personenvervoer\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 met een\n                                                omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage\u00a0I bij dit besluit, indien:\n\na. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan\n                                                      gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw voor zover die gebruiksfuncties\n                                                      op eenzelfde vluchtroute zijn aangewezen groter is dan de in deze bijlage aangegeven\n                                                      grenswaarde;\n\nb. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie gemeten boven het\n                                                      meetniveau hoger is gelegen dan op de in deze bijlageaangegeven grenswaarde, of\n\nc. deze bijlage dit aanwijst zonder dat sprake is van een grenswaarde als hierboven bedoeld.\n\n2 Een brandcompartiment waarin een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als\n                                                bedoeld in het eerste lid ligt, heeft een brandmeldinstallatie met een zelfde omvang\n                                                van de bewaking en doormelding als die gebruiksfunctie.\n\n3 Een doormelding als bedoeld in het eerste lid vindt rechtstreeks plaats naar de regionale\n                                                alarmcentrale van de brandweer.\n\n4 Bij een woonfunctie voor zorg met zorg op afroep in een woongebouw of in een groepszorgwoning\n                                                vindt rechtstreekse melding naar een zorgcentrale plaats. Bij 24-uurszorg in een woongebouw\n                                                of in een groepszorgwoning vindt deze melding naar een zusterpost plaats.\n\n5 Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte slechts in \u00e9\u00e9n richting kan worden\n                                                gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor die enkele vluchtroute\n                                                voert alsmede aan die ruimten grenzende verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd\n                                                brandrisico voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in\n                                                NEN 2535, indien:\n\na. de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in\n                                                      meer dan \u00e9\u00e9n richting kan worden gevlucht meer dan 10\u00a0m is;\n\nb. de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede\n                                                      van de daarop aangewezen verblijfsruimten meer dan 200\u00a0m2 is, of\n\nc. het aantal aan de enkele vluchtroute gelegen verblijfsruimten meer dan twee is.\n\n6 In de in bijlage I bij dit besluit aangewezen gevallen heeft een bij of krachtens de wet voorgeschreven\n                                                brandmeldinstallatie een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van\n                                                het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties.\n\n7 Het onderhoud van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie\n                                                waarvoor geen certificaat als bedoeld in het zesde lid is vereist, voldoet aan NEN\n                                                2654-1.\n\n8 Het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie\n                                                voldoen aan NEN 2654-1.\n\n9 Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien boven de in bijlage I bedoelde hoogste vloer niet meer dan 6 opstelplaatsen voor bedden voor kinderen zijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een\n                                                besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte\n                                                en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst\n                                                volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor\n                                                een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20.\n\n2 Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een besloten ruimte waardoor een\n                                                vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie\n                                                een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen\n                                                als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een woonfunctie met een brandmeldinstallatie\n                                                als bedoeld in artikel 6.20.\n\n3 Een verblijfsruimte heeft een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst\n                                                volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor\n                                                een verblijfsruimte in een wooneenheid indien elke wooneenheid in de woonfunctie in\n                                                een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment ligt met een volgens NEN 6068 bepaalde\n                                                weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag vanuit dat beschermd subbrandcompartiment\n                                                naar een andere ruimte in het brandcompartiment van ten minste 30 minuten.\n\n4 Een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de\n                                                uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van het gebouw hebben een of meer rookmelders\n                                                die voldoen aan de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet\n                                                voor een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20.\n\n5 Het vierde lid is niet van toepassing op een bestaande logiesfunctie.\n\n6 Een bestaande woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met\n                                                een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte\n                                                en de uitgang van de woonfunctie een rookmelder die voldoet aan EN 14604. Deze eis\n                                                is niet van toepassing tot 1\u00a0juli 2022.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat het ontvluchten goed kan verlopen.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.22 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.\n\nGebruiksfunctie\n\nLeden van toepassing\n\nontruimtingsalarminstallatie en\n\nontruimingsplan\n\nvluchtorueteaanduidingen\n\ndeuren in vluchtroutes\n\nzelfsluitende constructieonderdelen\n\nArtikel\n\n6.23\n\n6.24\n\n6.25\n\n6.26\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor zorg met een g.o. > 500\u00a0m2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie voor zorg\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nvoor kamergewijze verhuur\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nd\n\nandere woonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor het personenvervoer\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n9\n\n10\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, eerste, tweede en vijfde lid, heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het ontruimingssignaal\n                                                van de in het eerste lid bedoelde ontruimingsalarminstallatie.\n\n3 Het beheer en de controle van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste\n                                                lid voldoen aan NEN 2654-2.\n\n4 Een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, die behoort bij een\n                                                brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, zesde lid, van toepassing is, heeft een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond\n                                                van het CCV-inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties.\n\n5 Het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, die\n                                                behoort bij een brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, zevende lid, van toepassing is, voldoet aan NEN 2654-2.\n\n6 Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 heeft een ontruimingsplan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen\n                                                hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet bij een te bouwen bouwwerk aan NEN 3011\n                                                of bij een bestaand bouwwerk aan NEN 6088, en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld\n                                                in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.\n\n2 Een wegtunnel heeft een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen,\n                                                bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838. De vluchtrouteaanduiding\n                                                is niet hoger dan 1,5 m boven de vloer aangebracht en de afstand tussen twee vluchtrouteaanduidingen\n                                                is niet meer dan 25 meter, gemeten langs de tunnelwand.\n\n3 Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid is aangebracht op\n                                                een duidelijk waarneembare plaats.\n\n4 Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid voldoet binnen 15\n                                                seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode\n                                                van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in de artikelen 5.2\n                                                tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.\n\n5 Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid gelegen op een vluchtroute\n                                                vanuit een ruimte met een verlichtingsinstallatie niet zijnde noodverlichting als\n                                                bedoeld in artikel 6.3, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid\n                                                bedoelde zichtbaarheidseisen niet van toepassing.\n\n6 Een deur in een tunnel die toegang geeft tot een beschermde route als bedoeld in afdeling 2.12 is uitgevoerd in de kleur groen, RAL 6024.\n\n7 Bij een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het tweede lid is goed zichtbaar aangegeven\n                                                de loopafstand in twee richtingen tot het einde van de tunnelbuis of, indien die loopafstand\n                                                korter is, de loopafstand tot de meest nabije toegang als bedoeld in het zesde lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis\n                                                van een te bouwen woongebouw draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.\n\n2 Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid naar de uitgang van\n                                                de woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan in de vluchtrichting worden geopend:\n\na. door een lichte druk tegen de deur, of\n\nb. met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179 of aan NEN-EN\n                                                      1125.\n\n3 Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in\n                                                indien bij een te bouwen bouwwerk meer dan 37\u00a0personen of bij een bestaand bouwwerk\n                                                meer dan 60\u00a0personen op die uitgang zijn aangewezen.\n\n4 Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.\n\n5 Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.\n\n6 Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden\n                                                geopend door:\n\na. een lichte druk tegen de deur, of\n\nb. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de\n                                                      deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125.\n\n7 Een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het insluiten van personen,\n                                                kan tijdens het vluchten met een sleutel worden geopend.\n\n8 Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole\n                                                in een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren.\n\n9 Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een aanduiding\n                                                waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn.\n\n10 Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift \u00abnooddeur\n                                                vrijhouden\u00bb of \u00abnooduitgang\u00bb aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor\n                                                aanvullende tekens in NEN 3011.\n\n11 Bij ministeri\u00eble regeling kan worden afgeweken van het derde lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor\n                                                een eis aan de weerstand tegen branddoorslag,\u00a0weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag\n                                                of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend.\n\n2 Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gemeenschappelijke doorgang in\n                                                een bestaand woongebouw.\n\n3 Het eerste lid geldt niet voor een deur van een cel.\n\n4 Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gezamenlijke doorgang.\n\n5 Een toegangsdeur van een woonfunctie is alleen zelfsluitend bij brand in de woonfunctie\n                                                of het woongebouw waarin de woonfunctie is gelegen.\n\n6 Het eerste en vijfde lid zijn ook van toepassing bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen\n                                                of veranderen of het vergroten van een bouwwerk of wijziging van de gebruiksfunctie\n                                                van een bouwwerk of een gedeelte daarvan naar een woonfunctie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand\n                                                binnen redelijke tijd kan worden bestreden.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.27 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ngrenswaarden\n\nbrandslanghaspels\n\ndroge blusleidingen\n\nbluswatervoorziening\n\nblustoestellen\n\nautomatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem\n\naanduiding blusmiddelen\n\ntijdelijke bouw\n\nbrandslanghaspels\n\nartikel\n\n6.28\n\n6.29\n\n6.30\n\n6.31\n\n6.32\n\n6.33\n\n6.34\n\n6.28\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n[m2]\n\na\n\nvoor zorg met een g.o. > 500 m2\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\nb\n\nkamergewijze verhuur\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n500\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\nb\n\nander gezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n500\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1.000\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n500\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n500\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n500\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n500\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel.\n\n2 Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel indien de gebruiksoppervlakte\n                                                van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde\n                                                soort in het gebouw groter is dan de grenswaarde vermeld in tabel 6.27.\n\n3 De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste\n                                                en tweede lid en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie is niet groter dan\n                                                de lengte van de brandslang, vermeerderd met 5\u00a0m. Dit geldt niet voor een niet in\n                                                een functiegebied gelegen vloer die uitsluitend door niet besloten ruimten kan worden\n                                                bereikt.\n\n4 Een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste en tweede lid:\n\na. heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30\u00a0m;\n\nb. is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in artikel 6.12, die bij het mondstuk een statische druk geeft van niet minder dan 100\u00a0kPa en een\n                                                      capaciteit heeft van 1,3\u00a0m3/h bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels, en\n\nc. ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20 m boven\n                                                het meetniveau, heeft een droge blusleiding.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling kan een droge blusleiding in andere gevallen dan in het\n                                                eerste lid bepaald worden voorgeschreven en kunnen voorschriften ter zake van droge\n                                                blusleidingen worden gegeven.\n\n3 Een wegtunnelbuis heeft een op een in artikel 6.30 bedoelde bluswatervoorziening aangesloten\n                                                droge blusleiding met in elke hulppost als bedoeld in afdeling 2.13 een brandslangaansluiting die bij brand een capaciteit van ten minste 120\u00a0m3/h kan leveren.\n\n4 De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een in het eerste lid bedoelde\n                                                droge blusleiding en een punt in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgebied\n                                                is niet groter dan 60\u00a0m voor nieuwbouw en 110\u00a0m voor bestaande bouw.\n\n5 Een te installeren droge blusleiding voldoet aan NEN 1594.\n\n6 De inrichting van een bestaande droge blusleiding voldoet aan NEN 1594 voor:\n\na. de drukbestendigheid;\n\nb. de onbrandbaarheid van het materiaal van de leiding;\n\nc. de soorten koppelingen voor de aansluiting van brandslangen;\n\nd. de aanduiding van de brandslangaansluitingen, en\n\ne. de aanduiding van de voedingsaansluitingen.\n\n7 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, worden een bij of krachtens de wet voorgeschreven droge blusleiding en een pompinstallatie\n                                                bij oplevering en daarna eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 1594.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet indien de\n                                                aard, ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd\n                                                gezag niet vereist.\n\n2 Een wegtunnel heeft een bluswatervoorziening die bij brand gedurende ten minste 60\n                                                minuten een capaciteit van ten minste 120\u00a0m3/h kan leveren.\n\n3 De afstand tussen een bluswatervoorziening als bedoeld in het eerste lid en een brandweeringang\n                                                als bedoeld in artikel 6.36, eerste lid, is ten hoogste 40\u00a0m.\n\n4 Een bluswatervoorziening als bedoeld in het eerste en tweede lid is onbeperkt toegankelijk\n                                                voor bluswerkzaamheden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels\n                                                is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen\n                                                om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te\n                                                laten bestrijden.\n\n2 Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is aan het eerste lid voldaan met een\n                                                toestel in een gezamenlijke keuken en ten minste een per bouwlaag in een ruimte waardoor\n                                                een gezamenlijke vluchtroute voert.\n\n3 Elke hulppost als bedoeld in artikel 2.122 heeft een draagbaar brandblusapparaat.\n\n4 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, wordt ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze\n                                                het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar\n                                                blustoestel verricht en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bij of krachtens de wet voorgeschreven automatische brandblusinstallatie is voorzien\n                                                van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema\n                                                Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen.\n\n2 Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie is voorzien\n                                                van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema\n                                                Rookbeheersingsinstallaties.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen voorziening voor het bestrijden van brand als bedoeld in de artikelen 6.28 en 6.31 is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in\n                                          NEN 3011.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 6.28 en 6.29 van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk is zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden\n                                                kunnen worden uitgevoerd en hulpverlening kan worden geboden.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.35 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nbrandweeringang\n\nbereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten\n\nopstelplaatsen voor brandweervoertuigen\n\nbrandweerlift\n\nmobiele radiocommunicatie\n\nartikel\n\n6.36\n\n6.37\n\n6.38\n\n6.39\n\n6.40\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang. Dit geldt\n                                                niet indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel\n                                                van het bevoegd gezag niet vereist.\n\n2 Indien een bouwwerk dat op grond van het eerste lid een brandweeringang moet hebben\n                                                meerdere toegangen heeft, worden in overleg met de brandweer een of meer van die toegangen\n                                                als brandweeringang aangewezen.\n\n3 In een bouwwerk met een brandmeldinstallatie met doormelding als bedoeld in artikel 6.20, eerste lid, wordt een brandweeringang bij een brandmelding automatisch ontsloten of ontsloten\n                                                met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk voor het verblijven\n                                                van personen ligt een verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer\n                                                en andere hulpverleningsdiensten.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing:\n\n\u2013 op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000\u00a0m2 en een vuurbelasting van ten hoogste 500\u00a0MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090;\n\n\u2013 op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50\u00a0m2;\n\n\u2013 op een lichte industriefunctie uitsluitend voor het bedrijfsmatig telen, kweken of\n                                                      opslaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting\n                                                      van ten hoogste 150\u00a0MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090;\n\n\u2013 indien de toegang tot het bouwwerk op ten hoogste 10 meter van een openbare weg ligt,\n                                                      of\n\n\u2013 indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk naar het oordeel van het\n                                                      bevoegd gezag geen verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid vereist.\n\n3 Tenzij het bestemmingsplan of een gemeentelijke verordening anderszins bepaalt heeft\n                                                een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid:\n\na. een breedte van ten minste 4,5 meter;\n\nb. een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen\n                                                      met een massa van ten minste 14.600 kilogram;\n\nc. een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter, en\n\nd. een doeltreffende afwatering.\n\n4 Een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid is over de in het derde lid voorgeschreven\n                                                hoogte en breedte vrijgehouden voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.\n\n5 Hekwerken die een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid afsluiten, kunnen door\n                                                hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem\n                                                dat in overleg met de brandweer is bepaald.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige opstelplaatsen voor\n                                                brandweervoertuigen dat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening\n                                                kan worden gelegd.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing:\n\n\u2013 op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000\u00a0m2 en een vuurbelasting van ten hoogste 500\u00a0MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090;\n\n\u2013 op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50\u00a0m2;\n\n\u2013 een lichte industriefunctie uitsluitend voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan\n                                                      van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting\n                                                      van ten hoogste 150\u00a0MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090, of\n\n\u2013 indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk naar het oordeel van het\n                                                      bevoegd gezag geen opstelplaatsen als bedoeld in het eerste lid vereist.\n\n3 De afstand tussen een opstelplaats als bedoeld in het eerste lid en een brandweeringang\n                                                als bedoeld in artikel 6.36, eerste lid, is ten hoogste 40\u00a0m.\n\n4 Een opstelplaats voor brandweervoertuigen als bedoeld in het eerste lid is over de\n                                                voorgeschreven hoogte en breedte als bedoeld in artikel 6.37, derde lid, vrijgehouden voor brandweervoertuigen.\n\n5 Hekwerken die een opstelplaats als bedoeld in het eerste lid afsluiten, kunnen door\n                                                hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem\n                                                dat in overleg met de brandweer is bepaald.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen te bouwen gebouw waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m\n                                          boven het meetniveau heeft een brandweerlift.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een voor grote aantallen bezoekers bestemd bouwwerk waarbij het goed functioneren\n                                                van hulpverleningsdiensten afhankelijk is van mobiele radiocommunicatie heeft indien\n                                                dat voor die communicatie nodig is een door het bevoegd gezag goedgekeurde installatie\n                                                voor mobiele radiocommunicatie tussen hulpverleningsdiensten binnen en buiten dat\n                                                bouwwerk.\n\n2 Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m heeft een door het bevoegd gezag\n                                                goedgekeurde installatie voor mobiele radiocommunicatie tussen hulpverleningsdiensten\n                                                binnen en buiten die wegtunnel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m heeft zodanige voorzieningen\n                                                dat de veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen hulppost als bedoeld in artikel 2.122 heeft een noodtelefoon en een wandcontactdoos met een elektrische spanning van 230\n                                          volt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 500\u00a0m is aangesloten op een bedieningscentrale\n                                          met een voorziening voor permanente videobewaking en automatische detectie van ongevallen\n                                          en van brand.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250\u00a0m heeft ter beperking\n                                                van uitbreiding van brand door verspreiding van brandbare vloeistoffen en ter beperking\n                                                van verspreiding van giftige vloeistoffen, in een rijbaanvloer ten minste iedere 20\u00a0m\n                                                gemeten in de lengterichting van de tunnelbuis, een voorziening voor de afvoer van\n                                                brandbare en giftige vloeistoffen.\n\n2 Een bestaande wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m heeft ter beperking\n                                                van uitbreiding van brand door verspreiding van brandbare vloeistoffen en ter beperking\n                                                van verspreiding van giftige vloeistoffen een voorziening voor de afvoer van brandbare\n                                                en giftige vloeistoffen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een op een wegtunnelbuis aansluitende rijbaan heeft een zelfde aantal rijstroken als\n                                                de rijbaan in de wegtunnelbuis. Een eventuele wijziging van het aantal rijstroken\n                                                buiten de tunnelbuis vindt op zodanige afstand van de tunnelbuis plaats dat geen onrustige\n                                                verkeersbewegingen in de tunnelbuis door die wijziging kunnen optreden.\n\n2 In een wegtunnelbuis is geen tweerichtingsverkeer toegestaan.\n\n3 In afwijking van het tweede lid is tweerichtingsverkeer toegestaan indien is aangetoond\n                                                dat eenrichtingsverkeer in verband met fysieke, geografische of verkeerstechnische\n                                                omstandigheden niet mogelijk is en het tweerichtingsverkeer met voldoende veiligheidswaarborgen\n                                                is omgeven.\n\n4 Bij toepassing van het in het derde lid bedoelde tweerichtingsverkeer, is de wegtunnelbuis\n                                                in ieder geval voorzien van een systeem voor permanent toezicht en een systeem voor\n                                                de afsluiting van rijstroken en is de toegestane maximumsnelheid ten hoogste 70\u00a0km\n                                                per uur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 500\u00a0m heeft een voorziening:\n\na. waarmee door luidsprekers mededelingen kunnen worden gedaan aan personen op elke rijbaan\n                                                      en vluchtroute;\n\nb. voor heruitzending van radiosignalen in elke wegtunnelbuis, en\n\nc. om radio-uitzendingen te kunnen onderbreken om mededelingen te doen.\n\n2 Mededelingen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en c, worden ten minste in\n                                                het Nederlands en het Engels gedaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe voor een evacuatie noodzakelijke voorzieningen, systemen en installaties in een\n                                          wegtunnel, die voor het functioneren zijn aangewezen op een voorziening voor elektriciteit,\n                                          zijn aangesloten op een voorziening die binnen 15 seconden na het uitvallen van de\n                                          voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten de werking van die\n                                          voorzieningen, systemen en installaties zeker stelt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk met een toegankelijkheidssector, een woongebouw zonder een toegankelijkheidssector\n                                                als bedoeld in artikel 4.27, derde lid, en een gebouw zonder een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.27, zesde\n                                                lid, zijn vanaf de openbare weg toegankelijk voor personen met een functiebeperking.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten minste een route tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector\n                                                van een gebouw,\u00a0een woongebouw zonder een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.27, derde lid, of een gebouw zonder een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.27, zesde\n                                                lid, loopt over een weg, pad of steiger met:\n\na. een breedte van ten minste 1,1\u00a0m, en\n\nb. bij een te overbruggen hoogteverschil van meer dan 0,02\u00a0m, een hellingbaan als bedoeld\n                                                      in afdeling 2.6.\n\n2 Een doorgang waardoor een in het eerste lid bedoelde route voert heeft een vrije breedte\n                                                van ten minste 0,85\u00a0m en een vrije hoogte van ten minste 2\u00a0m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een woongebouw heeft zodanige voorzieningen dat veel voorkomende criminaliteit wordt\n                                                voorkomen.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een toegang van een te bouwen woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van buitenaf\n                                                niet zonder sleutel kan worden geopend.\n\n2 Ten minste een toegang van een te bouwen woongebouw:\n\na. heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven dat\n                                                      in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen woonfunctie\n                                                      waarneembaar is;\n\nb. heeft een spreekinstallatie die vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte\n                                                      van een op die toegang aangewezen woonfunctie kan worden bediend, en\n\nc. kan vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen\n                                                      woonfunctie worden geopend.\n\n3 Een afsluitbare toegang van een bestaand woongebouw heeft een zelfsluitende deur die\n                                                van buitenaf niet zonder sleutel kan worden geopend.\n\n4 Indien een woonfunctie in een bestaand woongebouw uitsluitend bereikbaar is via een\n                                                afsluitbare gemeenschappelijke verkeersruimte, heeft ten minste een toegang van het\n                                                woongebouw aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven\n                                                dat in een niet-gemeenschappelijke ruimte van die woonfunctie waarneembaar is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden uitgevoerd.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen,\n                                                heeft een te bouwen gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste\n                                                lid bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen bouwwerk heeft technische bouwsystemen die voldoen aan eisen ten behoeve\n                                                van een optimaal energiegebruik.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door de toepassing van de voorschriften\n                                                gesteld bij of krachtens deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een technisch bouwsysteem voldoet aan de in tabel 6.55 opgenomen waarde voor de energieprestatie.\n\n2 Een technisch bouwsysteem, is adequaat gedimensioneerd, ge\u00efnstalleerd, ingeregeld\n                                                en instelbaar.\n\n3 Een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming of ruimtekoeling of een combinatie\n                                                daarvan, is voorzien van zelfregulerende apparatuur waarmee de temperatuur per verblijfsgebied\n                                                of verblijfsruimte kan worden gereguleerd.\n\n4 Indien een technisch bouwsysteem bestaat uit een combinatie van de in tabel 6.55 opgenomen\n                                                bouwsystemen, worden de in het eerste lid bedoelde eisen naar rato berekend op basis\n                                                van de eisen die gelden voor de systemen die deel uitmaken van de combinatie.\n\n5 Bij ministeri\u00eble regeling worden voorschriften gegeven over het in dit artikel bepaalde.\n\nTechnisch bouwsysteem\n\nWaarde voor de energieprestatie woonfunctie\n\nWaarde voor de energieprestatie overig\n\nRuimteverwarming\n\n\u22641,31\n\n\u22641,31\n\nRuimtekoeling\n\n\u22641,33\n\n\u22641,33\n\nVentilatie\n\n\u2013\n\n\u22643,8 kWh/(m3/u)\n\nWarm tapwater\n\n\u22643,45\n\n\u22643,45\n\nIngebouwde verlichting\n\n\u2013\n\n\u226475kWhprim/m2\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het plaatsen of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een\n                                                technisch bouwsysteem waarbij de energieprestatie wordt be\u00efnvloed, voldoet dat technische\n                                                bouwsysteem aan de in tabel 6.55 opgenomen waarde voor de energieprestatie.\n\n2 Een technisch bouwsysteem is adequaat gedimensioneerd, ge\u00efnstalleerd, ingeregeld en\n                                                instelbaar.\n\n3 Een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming is na het vervangen van een warmtegenerator\n                                                voorzien van zelfregulerende apparatuur waarmee de temperatuur per verblijfsgebied\n                                                of verblijfsruimte kan worden gereguleerd.\n\n4 Een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming in een bouwwerk dat is aangesloten\n                                                op het in het warmteplan bedoelde distributienet voor warmte is na het vervangen van\n                                                de afleverset voor warmte per verblijfsgebied of verblijfsruimte zelfregulerend.\n\n5 Indien een technisch bouwsysteem bestaat uit een combinatie van de in tabel 6.55 opgenomen bouwsystemen, worden de in het eerste lid bedoelde eisen naar rato berekend\n                                                op basis van de eisen die gelden voor de systemen die deel uitmaken van de combinatie.\n\n6 Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing als de kosten voor het aanbrengen\n                                                van zelfregulerende apparatuur meer dan 20% bedragen van de kosten van het technisch\n                                                bouwsysteem voor ruimteverwarming.\n\n7 Bij ministeri\u00eble regeling worden voorschriften gegeven over het in dit artikel bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De energieprestatie van de in deze afdeling bedoelde technische bouwsystemen wordt\n                                                beoordeeld en gedocumenteerd door de installateur en overhandigd aan de gebouweigenaar.\n\n2 In afwijking van het eerste lid mag bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen\n                                                of het vergroten van een technisch bouwsysteem worden volstaan met documentatie van\n                                                de energieprestatie van de gewijzigde onderdelen.\n\n3 Bij ministeri\u00eble regeling worden voorschriften gegeven over het in dit artikel bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp een verblijfsruimte die niet bestemd is om te worden verwarmd of gekoeld, of waarbij\n                                          de verwarming of koeling uitsluitend is bestemd voor een ander doel dan het verblijven\n                                          van personen zijn de eisen aan ruimteverwarming en ruimtekoeling, bedoeld in de artikelen 6.55, derde en vierde lid, 6.55a, derde en vierde lid, en 6.55b, niet van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen gebouw met een aansluiting op het distributienet voor elektriciteit\n                                                als bedoeld in artikel 6.10, eerste lid, heeft een voorziening voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk\n                                                met hoge snelheid als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de richtlijn breedband.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een gebruiksfunctie in een te bouwen gebouw heeft een toegangspunt voor de aansluiting\n                                                op een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid als bedoeld in\n                                                artikel 2, derde lid, van de richtlijn breedband.\n\n2 Het in het eerste lid bedoelde toegangspunt is gelegen in een toegankelijke niet-gemeenschappelijke\n                                                ruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 0,75 x 0,31 m2 en een hoogte boven die vloer van ten minste 2,1 m.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op een nevenfunctie van een gebruiksfunctie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen gebouw heeft in de uitwendige scheidingsconstructie ten minste een invoerpunt\n                                                voor de aansluitleiding van een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge\n                                                snelheid als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de richtlijn breedband.\n\n2 Een gebruiksfunctie in een te bouwen gebouw heeft tussen een invoerpunt als bedoeld\n                                                in het eerste lid en het toegangspunt, bedoeld in artikel 6.57, eerste lid, een aaneengesloten ruimte met een diameter van ten minste 40 mm voor de aansluitleiding\n                                                van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.\n\n3 De doorvoer van een aansluitleiding van een openbaar elektronisch communicatienetwerk\n                                                door een uitwendige scheidingsconstructie, een niet-toegankelijke ruimte en een kruipruimte,\n                                                is uitgevoerd met een mantelbuis die voldoet aan NEN 2768.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn afwijking van artikel 1.12 zijn op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van\n                                          een bouwwerk waarvoor een vergunning voor het bouwen is vereist, de artikelen 6.57 en 6.58 van overeenkomstige toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Verwarmingssystemen, gecombineerde ruimteverwarmings- en ventilatiesystemen, airconditioningsystemen\n                                                en gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen worden regelmatig gekeurd.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                gesteld bij of krachtens deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De toegankelijke delen van een verwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings-\n                                                en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70\u00a0kW worden ten minste\n                                                eenmaal per vier jaar gekeurd.\n\n2 De keuring:\n\na. bevat een beoordeling van het rendement en de dimensionering van de warmtegenerator,\n                                                      gelet op de verwarmingsbehoeften van het gebouw; en\n\nb. houdt rekening met het vermogen van het verwarmingssysteem of het gecombineerd ruimteverwarmings-\n                                                      en ventilatiesysteem om de prestaties onder typische of gemiddelde werkingsomstandigheden\n                                                      te optimaliseren.\n\n3 In afwijking van het tweede lid bevat de keuring geen beoordeling van de dimensionering\n                                                van de warmtegenerator als er sinds de laatste keuring geen wijziging heeft plaatsgevonden\n                                                van het verwarmingssysteem, het gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem\n                                                of de verwarmingsbehoeften van het gebouw.\n\n4 De keuring wordt op onafhankelijke wijze uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige.\n                                                Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de kwaliteitseisen\n                                                waar aan de keuring en de deskundige moeten voldoen.\n\n5 Na de keuring wordt aan de eigenaar of huurder van het gebouw een keuringsverslag\n                                                verstrekt dat ten minste het resultaat van de verrichte keuring alsmede aanbevelingen\n                                                voor een kosteneffici\u00ebnte verbetering van de energieprestatie van het gekeurde verwarmingssysteem\n                                                of gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem bevat.\n\n6 Dit artikel is niet van toepassing op:\n\na. een verwarmingssysteem of een gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem:\n\n1\u00b0. dat valt onder een overeengekomen energieprestatiecriterium of een contractuele regeling\n                                                            waarin een overeengekomen niveau van energie-effici\u00ebntieverbetering is vermeld; of\n\n2\u00b0. dat wordt beheerd door een energieleverancier als bedoeld in de artikelen 1, onder ah, van de Gaswet, 1, onder f, van de Elektriciteitswet 1998 en 1 van de Warmtewet of een netbeheerder als bedoeld in de artikelen 1, onder e, van de Gaswet, 1, onder\n                                                            k, van de Elektriciteitswet 1998 en 1 van de Warmtewet;\n\nmits met de aanpak onder 1\u00b0 of 2\u00b0 hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de keuring,\n                                                      bedoeld in het eerste en tweede lid; of\n\nb. een verwarmingssysteem in een gebouw met een systeem voor gebouwautomatisering en\n                                                      -controle als bedoeld in artikel 6.64.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De toegankelijke delen van een airconditioningsysteem of een gecombineerd airconditionings-\n                                                en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70\u00a0kW worden ten minste\n                                                eenmaal per vijf jaar gekeurd.\n\n2 De keuring:\n\na. bevat een beoordeling van het rendement en de dimensionering van het airconditioningsysteem,\n                                                      gelet op de koelingsbehoeften van het gebouw; en\n\nb. houdt rekening met het vermogen van het airconditioningsysteem of het gecombineerd\n                                                      airconditioning- en ventilatiesysteem om de prestaties onder typische of gemiddelde\n                                                      werkingsomstandigheden te optimaliseren.\n\n3 In afwijking van het tweede lid bevat de keuring geen beoordeling van de dimensionering\n                                                van het airconditioningsysteem als er sinds de laatste keuring geen wijziging heeft\n                                                plaatsgevonden van het airconditioningsysteem, het gecombineerde airconditioning-\n                                                en ventilatiesysteem of de koelingsbehoeften van het gebouw.\n\n4 De keuring wordt op onafhankelijke wijze uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige.\n                                                Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de kwaliteitseisen\n                                                waar aan de keuring en de deskundige moeten voldoen.\n\n5 Na de keuring wordt aan de eigenaar of huurder van het gebouw een keuringsverslag\n                                                verstrekt dat ten minste het resultaat van de verrichte keuring alsmede aanbevelingen\n                                                voor een kosteneffici\u00ebnte verbetering van de energieprestatie van het gekeurde airconditioningsysteem\n                                                of gecombineerde airconditioning- en ventilatiesysteem bevat.\n\n6 Dit artikel is niet van toepassing op:\n\na. een airconditioningsysteem of een gecombineerd airconditioning- en ventilatiesysteem:\n\n1\u00b0. dat valt onder een overeengekomen energieprestatiecriterium of een contractuele regeling\n                                                            waarin een overeengekomen niveau van energie-effici\u00ebntieverbetering is vermeld; of\n\n2\u00b0. dat wordt beheerd door een energieleverancier als bedoeld in de artikelen 1, onder ah, van de Gaswet, 1, onder f, van de Elektriciteitswet 1998 en 1 van de Warmtewet of een netbeheerder als bedoeld in de artikelen 1, onder e, van de Gaswet, 1, onder\n                                                            k, van de Elektriciteitswet 1998 en 1 van de Warmtewet;\n\nmits met de aanpak onder 1\u00b0 of 2\u00b0 hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de keuring,\n                                                bedoeld in het eerste en tweede lid; of\n\nb. een airconditioningsysteem in een gebouw met een systeem voor gebouwautomatisering\n                                                      en -controle als bedoeld in artikel 6.64.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bouwwerk, anders dan een woonfunctie, met een verwarmingssysteem of gecombineerd\n                                                ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 290\n                                                kW of een airconditioningsysteem of gecombineerd airconditioning- en ventilatiesysteem\n                                                met een nominaal vermogen van meer dan 290 kW heeft met ingang van 1\u00a0januari 2026\n                                                een systeem voor gebouwautomatisering en -controle.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                gesteld bij of krachtens deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het systeem voor gebouwautomatisering en -controle als bedoeld in artikel 6.63, eerste lid, is in staat:\n\na. het energieverbruik permanent te controleren, bij te houden, te analyseren en de bijsturing\n                                                      ervan mogelijk te maken;\n\nb. de energie-effici\u00ebntie van het gebouw te toetsen, rendementsverliezen van technische\n                                                      bouwsystemen op te sporen, en de beheerder van de voorzieningen of technische bouwsystemen\n                                                      te informeren over de mogelijkheden om de energie-effici\u00ebntie te verbeteren; en\n\nc. communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw\n                                                      mogelijk te maken, en interoperabel te zijn met technische bouwsystemen van verschillende\n                                                      soorten eigendomstechnologie\u00ebn, toestellen en fabrikanten.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over het in dit\n                                                artikel bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het gebruik van een bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke\n                                                situatie en de ontwikkeling van brand wordt voorkomen.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 7.1 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nverbod op roken en open vuur\n\nvastzetten zelfsluitend constructieonderdeel\n\naankleding\n\nbrandveiligheid inrichtingselementen\n\nbrandgevaarlijke stoffen\n\nbrandbare niet-milieugevaarlijke stoffen\n\nopslag in stookruimte\n\nveilig gebruik verbrandingstoestel\n\nrestrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand\n\nartikel\n\n7.2\n\n7.3\n\n7.4\n\n7.5\n\n7.6\n\n7.7\n\n7.8\n\n7.9\n\n7.10\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n2\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren\n\n1\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n3\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\nAlle hier niet boven genoemde gebruiksfuncties\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het is verboden te roken of open vuur te hebben:\n\na. in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof;\n\nb. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof\n                                                      kan veroorzaken, en\n\nc. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof.\n\n2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt goed zichtbaar aangegeven door het aanbrengen\n                                                van een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig NEN 3011.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen zelfsluitend constructieonderdeel als bedoeld in artikel 6.26, eerste lid, mag niet in geopende stand zijn vastgezet tenzij het constructieonderdeel bij brand\n                                          en bij rook door brand automatisch wordt losgelaten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet\n                                                aanwezig indien de aankleding:\n\na. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;\n\nb. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;\n\nc. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1;\n\nd. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in afdeling 2.9, of\n\ne. een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste\n                                                      60 seconden.\n\n2 Bij een besloten ruimte voor het verblijven of vluchten van meer dan 50 personen is\n                                                het eerste lid, onderdeel e, niet van toepassing, indien de aankleding:\n\na. zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar zich personen kunnen bevinden;\n\nb. de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5\u00a0m is, en\n\nc. niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.\n\n3 Aankleding in een besloten ruimte die niet direct op de vloer, trap of hellingbaan\n                                                is aangebracht mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien\n                                                de aankleding:\n\na. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;\n\nb. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;\n\nc. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of\n\nd. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in afdeling 2.9.\n\n4 Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen\n                                                voldoet aan brandklasse A1, als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of is onbrandbaar, bepaald\n                                                volgens NEN 6064, indien:\n\na. op het materiaal een intensiteit van de warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens\n                                                      NEN 6061, groter is dan 2\u00a0kW/m2, of\n\nb. in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger\n                                                      is dan 90\u00a0\u00b0C.\n\n5 In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.\n\n6 Het eerste tot en met vijfde lid gelden niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte.\n\n7 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over de bijdrage\n                                                aan brandgevaar van aankleding.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia\n                                                en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig.\n\n2 Aan het in het eerste lid gestelde is in ieder geval voldaan indien een naar de lucht\n                                                gekeerd onderdeel van het inrichtingselement:\n\na. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;\n\nb. voldoet aan brandklasse A1, als bedoeld in NEN-EN 13501-1;\n\nc. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan brandklasse D, als bedoeld in\n                                                      NEN-EN 13501-1;\n\nd. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN\n                                                      6065, of\n\ne. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met\n                                                      een onderdeel als bedoeld onder c of d.\n\n3 Het eerste en tweede lid gelden niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In, op of nabij een bouwwerk is geen brandgevaarlijke stof als bedoeld in tabel 7.6\n                                                aanwezig.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing indien:\n\na. de in tabel 7.6 aangegeven toegestane hoeveelheid per stof niet wordt overschreden,\n                                                      met dien verstande dat de totale toegestane hoeveelheid stoffen 100 kilogram of liter\n                                                      is;\n\nb. de stof deugdelijk is verpakt, waarbij:\n\n1\u00b0. de verpakking tegen normale behandeling bestand is;\n\n2\u00b0. de verpakking is voorzien van een adequate gevaarsaanduiding, en\n\n3\u00b0. geen inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen, en\n\nc. de stof wordt gebruikt met inachtneming van de op de verpakking aangegeven gevaarsaanduidingen.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op:\n\na. brandstof in het reservoir van een verbrandingsmotor;\n\nb. brandstof in een verlichtings-, een verwarmings- of een ander warmteontwikkelend toestel;\n\nc. voor consumptie bestemde alcoholhoudende dranken;\n\nd. gasflessen tot een totale waterinhoud van 115 liter;\n\ne. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen de 61\u00a0\u00b0C en 100\u00a0\u00b0C\n                                                      tot een totale hoeveelheid van 1.000 liter, en\n\nf. brandgevaarlijke stoffen voor zover de aanwezigheid daarvan bij of krachtens de Wet\n                                                      milieubeheer of de Wabo is toegestaan.\n\n4 Bij het berekenen van een toegestane hoeveelheid als bedoeld in het tweede lid, onderdeel\n                                                a, wordt een aangebroken verpakking als een volle meegerekend.\n\n5 In afwijking van het derde lid, onderdeel e, is de aanwezigheid van meer dan 1.000\n                                                liter van een in dat onderdeel bedoelde oliesoort toegestaan indien de wijze van opslag\n                                                en gebruik daarvan zodanig is dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en\n                                                de ontwikkeling van brand naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende worden\n                                                voorkomen.\n\nADR-klasse\n\nomschrijving\n\nverpakkingsgroep\n\ntoegestane maximum hoeveelheid1 in kg of l\n\n2\n\nUN 1950 spuitbussen & UN 2037 houders, klein, gas\n\nGassen zoals propaan, zuurstof, acyteleen, aerosolen (spuitbussen)\n\nn.v.t.\n\n50\n\n3\n\nbrandbare vloeistoffen zoals bepaalde oplosmiddelen en aceton\n\nII\n\n25\n\n3\n\nexcl. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 61\u00b0C en 100\u00b0C\n\nbrandbare vloeistoffen zoals terpentine en bepaalde inkten\n\nIII\n\n50\n\n4.1, 4.2, 4.3\n\n4.1: brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen\n                                                               in niet explosieve toestand zoals wrijvingslucifers, zwavel en metaalpoeders\n\n4.2: voor zelfontbranding vatbare stoffen zoals fosfor (wit of geel) en diethylzink\n\n4.3: stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen zoals magnesiumpoeder,\n                                                               natrium en calciumcarbide\n\nII en III\n\n50\n\n5.1\n\nbrandbevorderende stoffen zoals waterstofperoxide\n\nII en III\n\n50\n\n5.2\n\norganische peroxiden zoals dicymyl peroxide en di-propionyl peroxide\n\nn.v.t.\n\n1\n\n1 Eenheid bepaald overeenkomstig bijlage\u00a0I, onder C, bij het Besluit omgevingsrecht.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen is zodanig dat\n                                                bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor een op een aangrenzend perceel\n                                                gelegen of op dat perceel volgens het bestemmingsplan nog te realiseren gebouw dat\n                                                op grond van hoofdstuk\u00a02 een brandcompartiment of een gedeelte van een brandcompartiment is, of voor een speeltuin,\n                                                kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen.\n\n2 Aan het in het eerste lid gestelde is bij opslag van hout, anders dan in een gebouw,\n                                                voldaan indien:\n\na. de opslag bij brand gedurende een periode van ten minste 60 minuten, gerekend vanaf\n                                                      het ontstaan van de brand, geen grotere stralingsbelasting veroorzaakt dan 15\u00a0kW/m2;\n\nb. de bereikbaarheid van de opslag vanaf twee tegenover elkaar liggende zijden is gewaarborgd,\n                                                      waarbij in een derde zijde ook een toegangsmogelijkheid aanwezig is indien die zijde\n                                                      langer is dan 40\u00a0m, en\n\nc. bij de opslag een bluswatervoorziening met gedurende ten minste vier uren een toevoercapaciteit\n                                                      van ten minste 90\u00a0m3 per uur aanwezig is.\n\n3 De in het tweede lid bedoelde stralingsbelasting wordt gemeten op:\n\na. de perceelsgrens, indien het aangrenzend perceel een kampeerterrein, een speeltuin\n                                                      of een opslag van brandgevaarlijke stoffen is, en\n\nb. enig punt van de uitwendige scheidingsconstructie van een op het aangrenzend perceel\n                                                      gelegen gebouw.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn een technische ruimte met een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale\n                                          belasting van meer dan 130\u00a0kW zijn geen brandbare goederen opgeslagen of opgesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verbrandingstoestel wordt uitsluitend gebruikt indien:\n\na. de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht en de voorziening voor afvoer van\n                                                      rookgas niet zijn afgesloten;\n\nb. de capaciteit van de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht, van de voorziening\n                                                      voor afvoer van rookgas en van de daarop aangesloten aansluitleidingen, niet kleiner\n                                                      zijn dan de voor het adequaat functioneren van het verbrandingstoestel noodzakelijke\n                                                      capaciteit;\n\nc. de opstelling van het verbrandingstoestel met inbegrip van een aansluitleiding tussen\n                                                      het toestel en\u00a0de voorziening voor de afvoer van rookgas brandveilig is;\n\nd. de voorziening voor afvoer van rookgas doeltreffend is gereinigd, en\n\ne. het verbrandingstoestel met een aansluitmogelijkheid op een voorziening voor afvoer\n                                                      van rookgas adequaat op de voorziening is aangesloten.\n\n2 Van een brandveilige opstelling als bedoeld in het eerste lid, onder c, is in ieder\n                                                geval sprake indien de opstelling brandveilig is, bepaald volgens NEN 3028.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan\n                                          of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen\n                                          te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of\n                                          niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken\n                                          waardoor:\n\na. brandgevaar wordt veroorzaakt, of\n\nb. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het gebruik van een bouwwerk is zodanig dat bij brand veilig kan worden gevlucht.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 7.11 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nHulp bij ontruiming bij brand\n\ndeuren in vluchtroutes\n\nopstelling zitplaatsen en verdere inrcihting\n\ngangpaden\n\nbeperking van gevaar voor letsel\n\nrestrisico veilig vluchten bij brand\n\nartikel\n\n7.11a\n\n7.12\n\n7.13\n\n7.14\n\n7.15\n\n7.16\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonfunctie voor zorg\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, in een bouwwerk met een vergunning voor brandveilig gebruik en in een bouwwerk waarvoor\n                                                een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 1.18 is gedaan zijn voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende\n                                                snel te laten verlopen.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een woonfunctie voor zorg met zorg op afspraak\n                                                of met zorg op afroep, als bedoeld in bijlage I.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend\n                                                gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van\n                                                een sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kan een deur op een vluchtroute die begint in een\n                                                ruimte voor het insluiten van personen als bedoeld in artikel 6.25, zevende lid, tijdens het vluchten met een sleutel over de ten minste vereiste breedte worden\n                                                geopend, mits de inrichting, het gebruik en de organisatie zodanig zijn dat het in\n                                                het met artikel 7.11 beoogde brandveiligheidsniveau is gewaarborgd.\n\n3 Het eerste lid geldt niet voor een niet-gemeenschappelijke vluchtroute.\n\n4 Het eerste lid geldt niet voor een vluchtroute in een logiesverblijf.\n\n5 In afwijking van het eerste lid kan een deur op een vluchtroute in een tunnel worden\n                                                ontgrendeld met een automatische ontgrendeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De inrichting van een ruimte is zodanig dat:\n\na. voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25\u00a0m2 vloeroppervlakte beschikbaar is;\n\nb. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,3\u00a0m2 vloeroppervlakte beschikbaar is, indien geen inventaris kan verschuiven of omvallen\n                                                      als gevolg van gedrang;\n\nc. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,5\u00a0m2 vloeroppervlakte beschikbaar is, indien inventaris kan verschuiven of omvallen als\n                                                      gevolg van gedrang.\n\nBij de berekening van de per persoon beschikbare vloeroppervlakte wordt uitgegaan\n                                                van de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte na aftrek van de oppervlakte van de inventaris.\n\n2 In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de\n                                                vloer bevestigd, zodanig dat deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg van\n                                                gedrang, voor zover die zitplaatsen in meer dan 4 rijen van meer dan 4 stoelen zijn\n                                                opgesteld.\n\n3 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met\n                                                een breedte van ten minste 0,4 m, gemeten tussen de loodlijnen op de elkaar dichtst\n                                                naderende gedeelten van de rijen.\n\n4 Indien in een rij als bedoeld in het derde lid tussen de zitplaatsen een tafel is\n                                                geplaatst, bevindt deze zich niet in de vrije ruimte, bedoeld in dat lid.\n\n5 Een rij zitplaatsen die slechts aan een einde op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft\n                                                niet meer dan 8 zitplaatsen.\n\n6 Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft\n                                                ten hoogste:\n\na. 16 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, niet groter is dan\n                                                      0,45\u00a0m en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste\n                                                      0,6\u00a0m is;\n\nb. 32 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45\u00a0m\n                                                      en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6\u00a0m\n                                                      is;\n\nc. 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45\u00a0m\n                                                      en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 1,1\u00a0m\n                                                      is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen in\n                                                een voor publiek toegankelijke ruimte zijn ten minste 1,1\u00a0m breed.\n\n2 Voor een uitgang in een ruimte als bedoeld in het eerste lid is een vrije vloeroppervlakte\n                                                met een lengte en een breedte van ten minste de breedte van deze uitgang.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Tegen of onder het plafond aangebracht glas is veiligheidsglas of glas voorzien van\n                                                een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 0,016\u00a0m.\n\n2 Textiel, folie of papier in horizontale toepassing is onderspannen met metaaldraad\n                                                op een onderlinge afstand van ten hoogste 0,35\u00a0m, of metaaldraad in twee richtingen\n                                                met een maximale maaswijdte van 0,7\u00a0m.\n\n3 Aankleding in een besloten ruimte mag bij brand geen druppelvorming geven boven een\n                                                gedeelte van een vloer bestemd voor gebruik door personen.\n\n4 Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte.\n\n5 Het eerste tot en met derde lid gelden niet in een logiesverblijf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan\n                                          of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen\n                                          te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of\n                                          niet te gebruiken of anderszins belemmeringen te veroorzaken waardoor:\n\na. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;\n\nb. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of\n\nc. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het gebruik van een bouwwerk, open erf en terrein is zodanig dat hinder, gezondheidsrisico\u2019s\n                                                en andere veiligheidsrisico\u2019s dan brandveiligheidsrisico\u2019s voor personen in voldoende\n                                                mate worden beperkt.\n\n2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 7.17 voorschriften zijn aangewezen, wordt\n                                                voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing\n                                                van die voorschriften.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\noverbewoning\n\nasbestvezels en formaldehyde\n\nbouwvalligheid\n\nzindelijke staat\n\nrestrisico\n\nkooldioxidemelder\n\nartikel\n\n7.18\n\n7.19\n\n7.20\n\n7.21\n\n7.22\n\n7.23\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\nAlle hier niet boven genoemde gebruiksfuncties\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een woonfunctie wordt niet bewoond door meer dan \u00e9\u00e9n persoon per 12\u00a0m2 gebruiksoppervlakte.\n\n2 Een woonwagen wordt niet bewoond door meer dan \u00e9\u00e9n persoon per 6\u00a0m2 gebruiksoppervlakte.\n\n3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een woonfunctie waarin door het\n                                                Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De concentratie van asbestvezels in een voor personen toegankelijke ruimte van een\n                                                bestaand bouwwerk is niet groter dan 2.000\u00a0vezels/ m3, bepaald volgens NEN 2991.\n\n2 De concentratie van formaldehyde in een voor personen toegankelijke ruimte van een\n                                                bouwwerk is niet groter dan 120\u00a0\u03bcg/m3, bepaald volgens NEN-EN-ISO 16.000-2.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen bouwwerk, open erf of terrein wordt niet gebruikt indien door of namens het bevoegd\n                                          gezag is meegedeeld dat dit in verband met bouwvalligheid van een in de nabijheid\n                                          gelegen bouwwerk gevaarlijk is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen bouwwerk, open erf en terrein bevindt zich in een zodanig zindelijke staat, dat\n                                          dit geen hinder voor personen en geen gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van\n                                          personen oplevert.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein\n                                          voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten\n                                          of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:\n\na. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt\n                                                verspreid;\n\nb. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het\n                                                open erf of terrein;\n\nc. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend\n                                                materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische\n                                                trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door\n                                                verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein, of\n\nd. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs heeft een kooldioxidemeter.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste\n                                                lid bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een\n                                                onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk\n                                                wordt voorkomen.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter\n                                                voorkoming van:\n\na. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein\n                                                      grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;\n\nb. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en\n\nc. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere\n                                                      al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein\n                                                      grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.\n\n2 Bij bouw- en sloopplaatsen van een te bouwen of te slopen gebouw wordt een veiligheidsafstand\n                                                vrijgehouden bepaald volgens paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid,\n                                                versie 1.2\u00a0augustus 2018.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen\n                                                7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd.\n\n2 Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in\n                                                tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur\n                                                niet overschreden.\n\nDagwaarde\n\n\u226460 dB(A)\n\n>60 dB(A)\n\n>65 dB(A)\n\n>70 dB(A)\n\n>75 dB(A)\n\n>80 dB(A)\n\nmaximale blootstellingsduur\n\nonbeperkt\n\n50 dagen\n\n30 dagen\n\n15 dagen\n\n5 dagen\n\n0 dagen\n\n3 Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort\n                                                het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden\n                                                gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.\n\n4 Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden\n                                                beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien\n                                                het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag\n                                                ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis\n                                                is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen\n                                                in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel d, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn\n                                                deel B \u00abHinder voor personen in gebouwen\u00bb 2006.\n\n2 Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste\n                                                lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen\n                                          om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve\n                                          van bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand\n                                          dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een\n                                          veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:\n\na. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:\n\n1\u00b0 de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting\n                                                      van de bouw- of sloopplaats;\n\n2\u00b0 de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen\n                                                      en bouwwerken;\n\n3\u00b0 de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;\n\n4\u00b0 de aan- en afvoerwegen;\n\n5\u00b0 de laad-, los- en hijszones;\n\n6\u00b0 de plaats van bouwketen;\n\n7\u00b0 de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;\n\n8\u00b0 de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;\n\n9\u00b0 de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;\n\nb. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te\n                                                passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;\n\nc. indien een bouwput wordt gemaakt:\n\n1\u00b0 de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;\n\n2\u00b0 de uitgangspunten voor een bemalingsplan;\n\n3\u00b0 de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige\n                                                      bouwwerken;\n\nd. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege\n                                                het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur\n                                                in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld\n                                                in artikel 8.3, vierde lid;\n\ne. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van\n                                                de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte\n                                                bedoeld in artikel 8.4, eerste lid;\n\nf. de naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld\n                                                in artikel 8.2, co\u00f6rdineert.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij het aanbrengen van gespoten PUR-schuim in de kruipruimte van een woonfunctie:\n\na. zijn tijdens het aanbrengen van het gespoten PUR-schuim en ten minste twee uur na\n                                                afloop van de werkzaamheden in de woonfunctie geen andere personen aanwezig dan de\n                                                personen die het gespoten PUR-schuim aanbrengen; en\n\nb. wordt tijdens het aanbrengen de kruipruimte geventileerd met ten minste een ventilatiecapaciteit\n                                                van 30 keer het volume van de kruipruimte per uur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend\n                                                bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij ministeri\u00eble regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden\n                                          categorie\u00ebn bouw-en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein\n                                          bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op een aanvraag om vergunning voor het bouwen, ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding\n                                             van dit besluit, alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een beslissing\n                                             over een dergelijke aanvraag, blijven de voorschriften van het Bouwbesluit 2003, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, paragraaf\u00a02 van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels, de bouwverordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet en de daarop berustende bepalingen van toepassing, zoals deze luidden op het tijdstip\n                                             waarop de aanvraag werd ingediend.\n\n2 Op een aanvraag om vergunning voor brandveilig gebruik, ingediend voor het tijdstip\n                                             van inwerkingtreding van dit besluit, alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld\n                                             tegen een beslissing over een dergelijke aanvraag, blijven de voorschriften van het\n                                             Bouwbesluit 2003, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en de daarop berustende bepalingen van toepassing, zoals deze luidden op het tijdstip\n                                             waarop de aanvraag werd ingediend.\n\n3 Op een aanvraag om omgevingsvergunning voor het slopen als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a, van de Wabo, ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, alsmede met betrekking\n                                             tot enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een beslissing over een dergelijke aanvraag,\n                                             blijven de voorschriften van de bouwverordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet en de daarop berustende bepalingen van toepassing, zoals deze luidden op het tijdstip\n                                             waarop de aanvraag werd ingediend. Een dergelijke vergunning wordt aangemerkt als\n                                             een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26.\n\n4 Op een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 2.12.1, eerste lid, van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, gedaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, alsmede op enig bezwaar\n                                             of beroep, ingesteld tegen een beslissing over een dergelijke melding, blijven de\n                                             voorschriften van het Bouwbesluit 2003, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en de daarop berustende bepalingen van toepassing, zoals deze luidden op het tijdstip\n                                             waarop de melding werd gedaan. Een dergelijke melding wordt aangemerkt als een gebruiksmelding\n                                             als bedoeld in artikel 1.18.\n\n5 Op een door de bouwverordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet vereiste sloopmelding, gedaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit,\n                                             alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een beslissing over een dergelijke\n                                             melding, blijven de voorschriften van de bouwverordening en de daarop berustende bepalingen\n                                             van toepassing, zoals deze luidden op het tijdstip waarop de melding werd gedaan.\n                                             Een dergelijke melding wordt aangemerkt als een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26.\n\n6 Op een aanvraag om vergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik, een gebruiksmelding\n                                             of een sloopmelding, gedaan voor het tijdstip waarop een wijziging van dit besluit\n                                             in werking treedt, alsmede met betrekking tot enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen\n                                             een beslissing omtrent een dergelijke aanvraag of melding, blijven de voorschriften\n                                             van dit besluit en de daarop berustende bepalingen van toepassing, die golden op het\n                                             tijdstip waarop de aanvraag of melding werd gedaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Zolang het aantal personen dat in een bouwwerk of een gedeelte daarvan aanwezig is\n                                             niet groter is dan het onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding\n                                             van dit besluit toegestane aantal personen in dat bouwwerk of gedeelte daarvan blijven\n                                             de artikelen 1.2, eerste lid, voor zover dit betrekking heeft op de bij of krachtens hoofdstuk\u00a02 gestelde eisen, en 6.25, derde lid, buiten toepassing.\n\n2 Zolang de indeling van een bouwwerk of een gedeelte daarvan niet verandert en het\n                                             aantal personen in dat bouwwerk of gedeelte niet groter is dan het onmiddellijk voorafgaand\n                                             aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit toegestane aantal personen blijft\n                                             op dat bouwwerk of gedeelte artikel 6.3 buiten toepassing indien dat bouwwerk of dat gedeelte daarvan voldoet aan de artikelen 2.66 en 2.67 van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van\n                                             dit besluit.\n\n3 Voor wegtunnels met een tunnellengte van meer dan 250 m die zijn opengesteld voor\n                                             29\u00a0juni 2006 blijven de voorschriften van dit besluit en de daarop rustende bepalingen\n                                             tot 1\u00a0mei 2019 buiten toepassing.\n\n4 \nAfdeling 4.11 van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van de inwerkingtreding\n                                             van dit besluit blijft tot 1\u00a0april 2022 van toepassing tenzij in het op het bouwen\n                                             van toepassing zijnde bestemmingsplan voorschriften over stallingruimte voor fietsen\n                                             zijn opgenomen.\n\n5 Een voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt afgegeven document als\n                                             bedoeld in artikel 2.1.7 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken zoals dit luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van\n                                             dit besluit, geldt voor zover de geldigheidsduur van dit document niet is verstreken\n                                             als een geldig document zoals bedoeld in artikel 1.17 van dit besluit.\n\n6 Met een geldig certificaat als bedoeld in de artikelen 6.20, zesde lid, en 6.23, vierde lid, wordt gelijkgesteld een voor 1\u00a0januari 2015 afgegeven document als bedoeld in artikel 2.2.1, negende lid, van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken zoals dit luidde onmiddellijk voorafgaand aan 1\u00a0april 2012, voor zover de geldigheidsduur\n                                             van dat document niet is verstreken.\n\n7 Met een geldig certificaat als bedoeld in artikel 6.32, eerste en tweede lid, wordt gelijkgesteld een voor 1\u00a0januari 2015 afgegeven document als bedoeld in de\n                                             artikelen 2.3.9 en 2.5.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken zoals dit luidde onmiddellijk voorafgaand aan 1\u00a0april 2012, voor zover de geldigheidsduur\n                                             van dat document niet is verstreken.\n\n8 Op een verbindingsweg als bedoeld in artikel 6.37, een opstelplaats voor brandweervoertuigen als bedoeld in artikel 6.38 en een route als bedoeld in artikel 6.49 naar of bij een bouwwerk voor de bouw waarvan voor het tijdstip van inwerkingtreding\n                                             van dit besluit een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend, blijven de voorschriften\n                                             van de bouwverordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet, en de daarop berustende bepalingen van toepassing, zoals deze luidden onmiddellijk\n                                             voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.\n\n9 Op een route vanaf de openbare weg naar een woongebouw zonder een toegankelijkheidssector\n                                             als bedoeld in artikel 4.27, derde lid, die is aangelegd voor 1\u00a0januari 2022, en op een route vanaf de openbare weg naar\n                                             een gebouw zonder een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.27, zesde lid,\n                                             die is aangelegd voor 1\u00a0juli 2021, of waarvoor voor de genoemde data een omgevingsvergunning\n                                             voor het bouwen is aangevraagd, zijn de artikelen 6.48 en 6.49 niet van toepassing.\n\n10 Op een bouwwerk met een toegankelijkheidssector blijven de artikelen 6.48 en 6.49 van toepassing zoals deze luidden onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop\n                                             artikel II, onderdeel AA, van het Besluit houdende aanpassing van het Bouwbesluit\n                                             2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen van de veiligheidsco\u00f6rdinator\n                                             directe omgeving en enkele andere wijzigingen in werking treedt.\n\n11 Op een op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit bestaande bijeenkomstfunctie\n                                             voor kinderopvang blijft paragraaf 3.10.2 van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van\n                                             dit besluit, tot 1\u00a0april 2017 van toepassing.\n\n12 Indien en voor zover in een gemeente onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van\n                                             inwerkingtreding van dit besluit op grond van de bouwverordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet, en de daarop berustende bepalingen voor een gebied een aansluitplicht op het distributienet\n                                             voor warmte geldt, dan blijft deze aansluitplicht voor dat gebied van toepassing.\n\n13 Met een keuring als bedoeld in artikel 6.61, eerste tot en met vijfde lid, wordt tot en met 10\u00a0maart 2022 gelijkgesteld een keuring als bedoeld in artikel 3.10p van het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij een keuring als bedoeld in dat besluit wordt toepast op systemen met een\n                                             nominaal vermogen van meer dan 70\u00a0kW.\n\n14 \nArtikel 1.35, eerste lid, is niet van toepassing op werkzaamheden die aangevangen zijn voor het tijdstip waarop\n                                             artikel I van het Besluit van 14\u00a0september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit\n                                             2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden\n                                             aan gasverbrandingsinstallaties in werking is getreden.\n\n15 Met een keuring als bedoeld in artikel 6.62, eerste tot en met vijfde lid, wordt tot en met 10\u00a0maart 2022 gelijkgesteld een keuring als bedoeld in afdeling 3a.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen zoals dat gold op 9\u00a0maart 2020, waarbij de keuring als bedoeld in dat besluit slechts\n                                             hoeft te worden toepast op systemen met een nominaal vermogen van meer dan 70\u00a0kW.\n\n16 \nArtikel 5.11, eerste lid, is niet van toepassing op een kantoorgebouw met een geldig energielabel als bedoeld\n                                             in artikel 2.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen zoals dat gold op 31\u00a0december 2020, met een energie-index van 1,3 of beter.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het Bouwbesluit 2003 met uitzondering van afdeling 5.3, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en paragraaf\u00a02 van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels worden ingetrokken.\n\n2 \nAfdeling 5.3 van het Bouwbesluit 2003 wordt ingetrokken op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Dit besluit treedt, met uitzondering van de afdelingen 2.16, 5.2 en 6.12 en artikel 5.2, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.\n\n2 De afdelingen 2.16, 5.2 en 6.12 en artikel 5.2 treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de\n                                             verschillende afdelingen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDit besluit wordt aangehaald als Bouwbesluit 2012.\n\nLasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in\n                                       het Staatsblad zal worden geplaatst.\n\n\n\n\u2019s-Gravenhage, 29 augustus 2011\n\nBeatrix\n\nDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,\n\nJ. P. H. \nDonner\n\nDe Minister van Veiligheid en Justitie,\n\nI. W. \nOpstelten\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nGebruiksoppervlakte\n\nHoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau\n\nOmvang van de bewaking, volgens NEN 2535\n\nDoormelding volgens NEN 2535\n\ncertificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid\n\nGroter dan [m2]\n\nHoger dan [m]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nWoonfunctie voor zorg\n\n1\n\nZorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nZorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nZorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nGedeeltelijk\n\nja\n\nja\n\n4\n\nGroepszorgwoning voor zorg op afspraak\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nGroepszorgwoning voor zorg op afroep\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nGroepszorgwoning voor 24-uurs zorg\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nVolledig\n\nja\n\nja\n\n7\n\nAndere woonfunctie voor zorg\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nAndere woonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor het aanschouwen van sport\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nkinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar\n\n200\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1,5\n\nVolledig\n\nja\n\nja\n\nc\n\nAndere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n5\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n\u2013\n\n50\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\n500\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.000\n\n\u2013\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n5.000\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nVolledig\n\nja\n\nja\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\ngezondheidszorgfunctie met bedgebied\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nVolledig\n\nja\n\nja\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n20\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n50\n\nGedeeltelijk\n\nja\n\nja\n\n\u2013\n\n4,1\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n250\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n500\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n\u2013\n\n20\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n750\n\n4,1\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.500\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2.500\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n20\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n50\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n500\n\n4,1\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n750\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.500\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nlogiesfunctie niet in een logiesgebouw\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nlogiesfunctie in een logiesgebouw met 24-uursbewaking\n\n250\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\nc\n\nlogiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24-uursbewaking\n\n\u2013\n\n1,5\n\nVolledig\n\nja\n\nja\n\n250\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n4,1\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n50\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n250\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n500\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n4,1\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n50\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n500\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.000\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n4,1\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n50\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\n500\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.000\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5.000\n\n13\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n10.000\n\n\u2013\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n10.000\n\n13\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nBesloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen\n\n\u2013\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.000\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2.500\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\nb\n\nBesloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer\n\n\u2013\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n13\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.000\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2.500\n\n\u2013\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\nc\n\nAndere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013"}