Title: wetten.nl - Regeling - Besluit bedrijfsbrandweren - BWBR0004694

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0004694/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit bedrijfsbrandweren - BWBR0004694", "content": "Besluit van 17 januari 1990, houdende regels betreffende bedrijfsbrandweren\n\nWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,\n                                    enz. enz. enz.\n\nOp de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 12 juli 1989,\n                                    nr. Eproj.88/87/5, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie\n                                    Brandweer;\n\nGelet op artikel 13, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 (Stb. 87);\n\nGehoord de Brandweerraad;\n\nDe Raad van State gehoord (advies van 7 november 1989, nr. W04.89.0436);\n\nGezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 10 januari 1990,\n                                    nr. Eproj.88/87/7, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie\n                                    Brandweer;\n\nHebben goedgevonden en verstaan:\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nIn dit besluit wordt verstaan onder:\n\na. de bedrijfsbrandweer: de organisatie van mensen en middelen die tot doel heeft het\n                                          bestrijden van branden en ongevallen op het terrein van de inrichting;\n\nb. het rapport: het rapport inzake de bedrijfsbrandweer, bedoeld in artikel 3, eerste lid.\n\nc. het veiligheidsrapport: het rapport, bedoeld in artikel 10 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nVoor een aanwijzing als inrichting die over een bedrijfsbrandweer moeten beschikken,\n                                    komen slechts in aanmerking:\n\na. inrichtingen waarop paragraaf\u00a02 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is;\n\nb. inrichtingen met installaties waarop Hoofdstuk 2, Afdeling 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing is voor zover het betreft:\n\n1\u00b0. inrichtingen die geheel of nagenoeg geheel zijn bestemd voor de opslag in verband\n                                                met vervoer van in die afdeling genoemde stoffen, al dan niet in combinatie met andere\n                                                stoffen en producten;\n\n2\u00b0. spoorwegemplacementen voor zover zij geen onderdeel zijn van een inrichting waarop\n                                                het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is;\n\nc. inrichtingen, bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet, behoudens in de gevallen dat artikel 44 van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen van toepassing is;\n\nd. inrichtingen, waarin radioactieve stoffen voorhanden zijn, worden bereid dan wel toegepast,\n                                          bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Kernenergiewet, niet zijnde inrichtingen als bedoeld in de onderdelen a en b van dit artikel;\n\ne. inrichtingen, waarin vaste stoffen of vloeistoffen voorhanden zijn, die bij verhitting\n                                          tot brandgevaarlijke situaties kunnen leiden en waarvan de totale verbrandingsenergie\n                                          meer bedraagt dan 46.1011 kJ.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n1 Alvorens tot aanwijzing over te gaan, verzoeken burgemeester en wethouders het hoofd\n                                          of de bestuurder van de inrichting, waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat\n                                          deze in geval van brand of ongevallen een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid\n                                          kan vormen, binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek aan hen een rapport inzake\n                                          de bedrijfsbrandweer over te leggen, dat de volgende gegevens bevat:\n\na. een algemene beschrijving van de inrichting, van de daarin voorkomende stoffen en\n                                                de eigenschappen van deze stoffen;\n\nb. een algemene beschrijving van de processen die in de inrichting plaatsvinden;\n\nc. de geloofwaardige incidentscenario\u2019s dat wil zeggen een beschrijving van de aard,\n                                                de omvang, het verloop in de tijd en de bestrijding of de beheersing van een brand\n                                                of een ongeval op het terrein van de inrichting,\n\n1\u00b0. die gegeven de aard van een installatie of de inrichting, rekening houdend met de\n                                                      daarin aangebrachte preventieve voorzieningen, als zeer re\u00ebel en typerend wordt geacht,\n\n2\u00b0. waarbij schade aan gebouwen of personen in de omgeving van de inrichting kan ontstaan,\n                                                      en\n\n3\u00b0. waarbij van preventieve of repressieve maatregelen duidelijk effect verwacht mag worden,\n                                                      waardoor escalatie daarvan wordt voorkomen;\n\nd. de maatgevende incidentscenario\u2019s dat wil zeggen de geloofwaardige incidentscenario's,\n                                                bedoeld in onderdeel c, die bepalend zijn voor de omvang en de uitrusting van de bedrijfsbrandweer;\n\ne. een beschrijving van de organisatie van de nodig geachte bedrijfsbrandweer, waaronder\n                                                de omvang van het personeel en het materieel.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing indien voor de inrichting een veiligheidsrapport\n                                          moet worden ingediend.\n\n3 Indien gegevens als bedoeld in het eerste lid reeds zijn opgenomen in een of meer\n                                          arbeidsveiligheidsrapporten als bedoeld in artikel 2.2b van het Arbeidsomstandighedenbesluit of een veiligheidsrapport als bedoeld in artikel 10 van het Besluit risico\u2019s zware ongevallen 1999, kan in het rapport worden volstaan met een verwijzing naar de desbetreffende gegevens.\n\n4  Burgemeester en wethouders zenden een exemplaar van het rapport aan:\n\na. de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen toezichthouder,\n                                                bedoeld in artikel 1, derde lid, onderdeel d, van de Arbeidsomstandighedenwet;\n\nb. het bestuur van de regionale brandweer in wier grondgebied de inrichting is gelegen;\n\nc. het bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 8.2 van de Wet milieubeheer bevoegd is een vergunning voor de desbetreffende inrichting te verlenen, tenzij burgemeester\n                                                en wethouders dat bestuursorgaan zijn;\n\nd. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, indien de inrichting is gelegen op of deel\n                                                uitmaakt van een luchtvaartterrein als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Luchtvaartwet;\n\ne. Onze Minister van Defensie, indien de inrichting is gelegen op of deel uitmaakt van\n                                                een bij de krijgsmacht ingebruik zijnd terrein.\n\n5  Burgemeester en wethouders kunnen het hoofd of de bestuurder van de inrichting verzoeken\n                                          hen aanvullende gegevens te verschaffen.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n1 Indien burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de inrichting waarvoor zij\n                                          ingevolge artikel 3, eerste lid, een rapport of ingevolge artikel 3, tweede lid, een veiligheidsrapport hebben ontvangen in geval van brand of ongevallen bijzonder\n                                          gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid, wijzen zij, met inachtneming van\n                                          de bij dit besluit behorende bijlage, de inrichting aan die binnen een door hen te\n                                          stellen termijn over een bedrijfsbrandweer dient te beschikken.\n\n2  Burgemeester en wethouders gaan niet over tot het aanwijzen van een inrichting dan\n                                          nadat de in artikel 3, vierde lid, bedoelde functionarissen door hen in de gelegenheid zijn gesteld advies ter zake\n                                          uit te brengen en nadat het hoofd of de bestuurder van de inrichting door hen is gehoord.\n\n3  Burgemeester en wethouders kunnen inrichtingen aanwijzen die gezamenlijk over een\n                                          bedrijfsbrandweer dienen te beschikken. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.\n\n4  Burgemeester en wethouders maken de aanwijzing, bedoeld in het eerste en derde lid,\n                                          bekend aan de in artikel 3, vierde lid, bedoelde functionarissen.\n\n5  Burgemeester en wethouders kunnen in de aanwijzing, bedoeld in het eerste en derde\n                                          lid, slechts eisen stellen aan:\n\na. het opleidingsniveau en de geoefendheid van het personeel van de bedrijfsbrandweer;\n\nb. de voorzieningen inzake bluswater, melding, alarmering en verbindingen;\n\nc. het blusmaterieel;\n\nd. de beschermende middelen;\n\ne. de alarmering van en samenwerking met de gemeentelijke brandweer en andere hulpverleningsorganisaties;\n\nf. de omvang van het personeel en het materieel van de bedrijfsbrandweer.\n\nHet tweede lid is van overeenkomstige toepassing.\n\n6  Burgemeester en wethouders houden bij het vaststellen van de eisen, bedoeld in het\n                                          vijfde lid, rekening met de eisen die ter zake aan de inrichting worden gesteld bij\n                                          of krachtens de Brandweerwet 1985 en andere wetten.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n1 Na wijziging of uitbreiding van een aangewezen inrichting dan wel verandering van\n                                          de daarin gebezigde processen die in betekenende mate consequenties hebben voor de\n                                          inhoud van het rapport, dient het hoofd of de bestuurder van die inrichting zo spoedig\n                                          mogelijk een dienovereenkomstig gewijzigd rapport aan burgemeester en wethouders over\n                                          te leggen.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing indien voor de inrichting een veiligheidsrapport\n                                          dan wel een met die wijziging of uitbreiding verband houdende wijziging of bijwerking\n                                          van dat rapport moet worden ingediend.\n\n3 \nArtikel 3, derde tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.\n\n4 Indien het gewijzigde rapport, het veiligheidsrapport of de wijziging daarvan daartoe\n                                          aanleiding geven, kunnen burgemeester en wethouders de aanwijzing, bedoeld in artikel 4, eerste dan wel derde lid, intrekken dan wel met inachtneming van de bij dit besluit\n                                          behorende bijlage de eisen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, wijzigen.\n\n5  Burgemeester en wethouders bepalen bij het vaststellen van de gewijzigde eisen, bedoeld\n                                          in het vierde lid, een termijn waarbinnen aan die eisen moet zijn voldaan.\n\n6 \nArtikel 4, tweede, vierde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n1 Na wijziging van de omgeving van een aangewezen inrichting die in betekenende mate\n                                          consequenties heeft voor de maatgevende incidentscenario's, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, dan wel voor de scenario's voor een mogelijk zwaar ongeval op het terrein van de\n                                          inrichting, bedoeld in bijlage III, onder 1. l, van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, kunnen burgemeester en wethouders de aanwijzing, bedoeld in artikel 4, eerste dan wel derde lid, intrekken dan wel met inachtneming van de bij dit besluit\n                                          behorende bijlage de eisen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, wijzigen.\n\n2  Burgemeester en wethouders bepalen bij het vaststellen van de gewijzigde eisen, bedoeld\n                                          in het eerste lid, een termijn waarbinnen aan die eisen moet zijn voldaan.\n\n3 \nArtikel 4, tweede, vierde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nIndien met betrekking tot een zelfde inrichting naast een rapport tevens een of meer\n                                    arbeidsveiligheidsrapporten als bedoeld in artikel 2.2b van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten worden ingediend, dienen de onderscheidene bestuursorganen bij wie de betrokken\n                                    rapporten moeten worden ingediend, hun activiteiten met betrekking tot de beoordeling\n                                    van die rapporten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nOp een inrichting die is gelegen op of deel uitmaakt van een bij de krijgsmacht in\n                                    gebruik zijnd terrein, voor zover er gegevens in het geding zijn waarvan de geheimhouding\n                                    door het belang van de veiligheid van de staat is geboden, zijn de artikelen 1 tot en met 7 van toepassing met dien verstande dat:\n\na. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in plaats van burgemeester\n                                          en wethouders optreedt in de artikelen 3, eerste, en vierde lid, aanhef en onderdeel c, en vijfde lid, 4, 5, eerste, vierde en vijfde lid, 6, eerste en tweede lid, en 9;\n\nb. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een exemplaar van het\n                                          rapport, naast de in artikel 3, vierde lid, genoemde functionarissen en bestuursorganen, zendt aan burgemeester en wethouders\n                                          van de gemeente waarin een inrichting als bedoeld in de aanhef van dit artikel is\n                                          gelegen.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n1 Totdat het hoofd of de bestuurder van een inrichting ingevolge artikel 28 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 voor de eerste keer een veiligheidsrapport heeft ingediend, kunnen burgemeester en\n                                          wethouders hem in afwijking van artikel 3, tweede lid, verzoeken een rapport over te leggen.\n\n2 In een geval als bedoeld in artikel 5, eerste lid, dient het hoofd of de bestuurder, bedoeld in het eerste lid, in afwijking van artikel 5, tweede lid, een gewijzigd rapport over te leggen.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nDit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel 13 van de Brandweerwet 1985 in werking treedt.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nDit besluit kan worden aangehaald als Besluit bedrijfsbrandweren.\n\nLasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het\n                                       Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van\n                                       State en aan de Algemene Rekenkamer.\n\n\n\n's-Gravenhage, 17 januari 1990\n\nBeatrix\n\nDe Minister van Binnenlandse Zaken,\n\nC. I. Dales\n\nDe Minister van Justitie,\n\nE. M. H. Hirsch Ballin\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n1.\n\nInleiding\n\n1.1\n\nAchtergrond en doel\n\n1.2\n\nOpzet\n\n2\n\nSelectiemodel voor inrichtingen\n\n2.1\n\nAlgemene model opzet\n\n2.2\n\nUitvoering eerste selectiestap\n\n2.3\n\nVoorbeelden\n\n2.3.1\n\nVoorbeeld 1\n\n2.3.2\n\nVoorbeeld 2\n\n2.3.3\n\nVoorbeeld 3\n\n2.4\n\nWaardering schaderisico omgeving\n\n3\n\nBeschrijving inrichtingen\n\n3.1\n\nInstallaties\n\n3.1.1\n\nAlgemene gegevens installatie\n\n3.1.2\n\nBrandbestrijdingsgegevens van de installatie\n\n3.2\n\nBedrijfsbrandweer\n\n3.2.1\n\nAlarmering\n\n3.2.2\n\nOpkomst en inzet\n\n3.3\n\nDe organisatie van de brandweer in het bedrijf\n\n4\n\nToetsing\n\n5\n\nSamenvatting werkwijze\n\nLiteratuur\n\nAppendixen\n\nReferentiescenario\u2019s en voorbeelden\n\nBegrippenlijst\n\nAanwijzingssysteem AVR\n\nGrenswaarden EVR\n\nStralingsbelasting bij brand\n\nDrukbelasting bij ontplofbare stoffen\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n1.1 Achtergrond en doel\n\nIn artikel 13 van de Brandweerwet 1985 is aan burgemeester en wethouders respectievelijk de Minister van Binnenlandse Zaken,\n                                    voor zover het gaat om een inrichting als bedoeld in artikel 8, de bevoegdheid toebedeeld de aanwezigheid van een bedrijfsbrandweer die aan bepaalde\n                                    eisen inzake personeel en materieel moet voldoen, voor te schrijven voor inrichtingen\n                                    die in geval van brand of ongevallen bijzonder gevaar kunnen opleveren voor de openbare\n                                    veiligheid.\n\nOnder de woorden \"bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid\" dient te worden begrepen\n                                    een situatie waarbij er naar het oordeel van burgemeester en wethouders respectievelijk\n                                    de Minister van Binnenlandse Zaken als gevolg van geloofwaardige incidentscenario\u2019s\n                                    binnen de inrichting, een schade in de omgeving van die inrichting kan ontstaan die\n                                    duidelijk groter is dan de schade die optreedt door mogelijke ongevallen in de betrokken\n                                    omgeving zelf en waarop de overheidsbrandweer is berekend.\n\nHet Besluit bedrijfsbrandweren geeft in artikel 1 de kring van inrichtingen aan die voor een aanwijzing als bedrijfsbrandweerplichtig\n                                    in aanmerking komen.\n\nDe onderhavige bijlage heeft tot doel richting te geven aan het proces van selecteren,\n                                    beoordelen en aanwijzen van inrichtingen. De algemene uitgangspunten die zijn gehanteerd,\n                                    zijn de volgende:\n\na. De te hanteren selectiemethodiek dient te voldoen aan de doelstelling dat op een relatief\n                                          eenvoudige, eenduidige wijze en in samenhang met overige veiligheidswetgeving, mogelijk\n                                          van belang zijnde inrichtingen worden geselecteerd. In de geselecteerde verzameling\n                                          inrichtingen mogen nog in beperkte mate inrichtingen v\u00f3\u00f3rkomen die nader bezien niet\n                                          getoetst behoeven te worden, doch er mogen geen werkelijk relevant zijnde inrichtingen\n                                          worden \"gemist\". Het selectiesysteem is daardoor conservatief van aard, waar tegenover\n                                          staat dat het relatief eenvoudig van opzet is.\n\nb. De beschouwing dient landelijk gezien op een uniforme wijze te geschieden; vergelijkbare\n                                          situaties dienen ook tot vergelijkbare behandeling te leiden.\n\nc. Er dient, voor zover van toepassing, aansluiting te bestaan met overige veiligheidswetgeving,\n                                          waarmee inrichtingen van doen hebben. In dat, verband kan met name worden genoemd\n                                          de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Milieubeheer. In het kader van deze wetten worden (zullen) inrichtingen (worden) getoetst in verband\n                                          met onder meer het verplichten tot het opstellen van een arbeidsveiligheidsrapport\n                                          dan wel tot het doen van een rapportage inzake de veiligheidsrisico\u2019s voor de omgeving.\n                                          Overigens worden aan inrichtingen in het kader van de Wet Milieubeheer eisen gesteld in verband met het voldoen aan normen inzake de veiligheid voor de\n                                          omgeving, zoals in paragraaf 2.1. is genoemd. In het Besluit risico\u2019s zware ongevallen\n                                          is een duidelijke relatie tussen externe veiligheidswetgeving en de arbeidsveiligheidswetgeving\n                                          gelegd.\n\nd. De selectie dient betrekking te hebben op situaties, waarbij naast bijzonder gevaar\n                                          er ook sprake is van de daadwerkelijke mogelijkheid tot gevaarbeperking door repressie.\n                                          Naast het bestrijden van brandgevaarlijke situaties kan hierbij gedacht worden bijvoorbeeld\n                                          aan situaties waarbij het verminderen van de omvang van toxische wolken mogelijk is\n                                          door afdekken met schuim of door het afschermen met nevelgordijnen.\n\ne. Ten aanzien van preventieve en repressieve voorzieningen voor inrichtingen, waarbij\n                                          (brand) gevaarlijke situaties voor de omgeving kunnen ontstaan, zijn diverse richtlijnen\n                                          en aanbevelingen uitgegeven in de afgelopen jaren. In dit verband kunnen onder meer\n                                          worden genoemd publicaties van de Commissie Preventie van Rampen (CPR) en van het\n                                          Nationaal Brandpreventie Instituut (NBPI). Hierop is zoveel mogelijk aangesloten.\n\nf. Er wordt van uitgegaan dat bij de bepaling van de personeels- en materieelssterkte\n                                          van de brandweer van de gemeente waarin de inrichting is gelegen, rekening is gehouden\n                                          met de methodiek uit de Handleiding brandweerzorg, zoals neergelegd in de circulaire\n                                          van de Minister van Binnenlandse Zaken van 17 juni 1992, nr. EB92/1352.\n\n1.2 Opzet\n\nDe opzet van de leidraad valt in twee stappen uiteen:\n\n- welke inrichtingen komen in aanmerking om beoordeeld te worden (selectie)?;\n\n- aan de hand van welke gegevens kunnen de inrichtingen worden beoordeeld?\n\nIn hoofdstuk 2 wordt het selectiemodel beschreven, de opzet van het selectiemodel\n                                    en vervolgens de wijze waarop het doorlopen kan worden. In hoofdstuk 3 wordt een model\n                                    gegeven voor de wijze waarop de inrichtingen kunnen worden beschreven en welke gegevens\n                                    bekend dienen te zijn voor een verdere beoordeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n2.1 Algemene model opzet\n\nDe selectie geschiedt in twee stappen:\n\n- een eerste globale selectie op basis van een algemene toepassing van v\u00f3\u00f3rkomende stofhoeveelheden\n                                          en dergelijke;\n\n- een tweede, nadere selectie op basis van de inrichtings- en omgevingssituatie.\n\nIn figuur 2.1. staat schematisch de opzet van het selectiemodel weergegeven. De basislijst\n                                    van waaruit de selectie plaatsvindt zijn de inrichtingen met een Wet milieubeheervergunning.\n                                    De eerste globale selectie vindt plaats, indien inrichtingen voldoen aan \u00e9\u00e9n van de\n                                    volgende voorwaarden:\n\n- de inrichting is verplicht een rapport inzake de externe veiligheid op te stellen\n                                          (EVR-plichtig);\n\n- de inrichting dient een arbeidsveiligheidsrapport op te stellen (AVR-plichtig);\n\n- het betreft nucleaire inrichtingen of een instituut voor nucleair onderzoek vallend\n                                          onder brandklasse 1;\n\n- het betreft een inrichting waar brandbare vaste stoffen of brandbare vloeistoffen\n                                          met een vlampunt hoger dan 21 \u00b0C boven een grenshoeveelheid v\u00f3\u00f3rkomen.\n\nIn principe zijn met deze \"zeef\" alle potentieel relevante inrichtingen geselecteerd,\n                                    waar sprake kan zijn van bijzonder gevaar door dan wel:\n\n- toxische stoffen (AVR, EVR);\n\n- brandgevaarlijke stoffen (AVR, EVR);\n\n- ontplofbare stoffen (AVR);\n\n- radioactieve stoffen (brandklasse-indeling).\n\nEr is \u00e9\u00e9n categorie van inrichtingen die naast deze categorie\u00ebn nog aanleiding kan\n                                    geven tot een bijzonder gevaar voor de omgeving. Dit is de categorie van inrichtingen\n                                    waar grote hoeveelheden brandbare stoffen voorkomen. Hierbij kan worden gedacht aan\n                                    een bulkopslag van olieproducten, grote opslagen van brandbare vaste stof (hout, plastics,\n                                    rubber en dergelijke). Daar waar sprake is van vloeistoffen: stoffen met een vlampunt\n                                    > 21 \u00b0C.\n\nAnaloog aan de gehanteerde grenswaarden EVR en AVR (appendixen 3 en 4) is er als eerste\n                                    selectiecriterium een grenswaarde gehanteerd uitgaande van een totaal aanwezige verbrandingsenergie\n                                    inhoud in de inrichting. Als grenswaarde voor deze stofcategorie wordt aangehouden\n                                    100.000 tonolie-equivalenten gebaseerd op een verbrandingswarmte van 46.103 kJ/kg.\n\nDe tweede selectiestap betreft de toetsing aan criteria voor de risicobelasting van\n                                    de omgeving van de inrichting. Het resultaat van deze selectiestap kan zijn dat eerder\n                                    geselecteerde inrichtingen alsnog afvallen, indien de te verwachten belasting niet\n                                    tot bijzonder gevaar aanleiding geeft. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:\n\n- stralingsbelasting ten gevolge van brand;\n\n- brandende gaswolk in geval van brandgevaarlijke stoffen;\n\n- concentratiebelasting ten gevolge van dispersie toxische stoffen;\n\n- piekoverdrukbelasting ten gevolge van explosie.\n\nFiguur 2.1 Schema selectiemodel\n\n2.2 Uitvoering eerste selectiestap\n\nBij de eerste selectie wordt getoetst of een inrichting aan \u00e9\u00e9n van de volgende voorwaarden\n                                    voldoet:\n\n- is er een EVR-plicht voor de inrichting?\n\n- is er een AVR-plicht voor de inrichting?\n\n- betreft het een nucleaire inrichting van brandklasse 1?\n\n- betreft het een inrichting met opslag van brandbare stoffen (olieproducten, rubbers,\n                                          kunststofproducten, hout en dergelijke) met een totale verbrandingsenergie van deze\n                                          producten van meer dan 46.1011 kJ?\n\nIndien aan geen van deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de inrichting niet geselecteerd.\n\n2.3 Voorbeelden\n\nHier volgt een aantal voorbeelden van de voorkomende categorie\u00ebn inrichtingen.\n\n2.3.1 Voorbeeld 1\n\nBenzine-opslag 150.000 ton.\n\nEerste selectiestap\n\n- EVR-systeem: algemene grenswaarde voor vloeistoffen met een vlampunt < 21 \u00b0C: 100.000\n                                          ton.\n\nVolgens het EVR-systeem wordt de installatie geselecteerd.\n\n2.3.2 Voorbeeld 2\n\nAmmoniakopslag 500 ton.\n\nEerste selectiestap\n\n- EVR-systeem: grenswaarde ammoniakopslag 600 ton.\n\nVolgens het EVR-systeem vindt geen selectie plaats.\n\n- AVR-systeem: omstandigheidsfactor 0.01 \u2217 7, de gecorrigeerde hoeveelheid wordt daarmee\n                                          500 \u2217 0.7 = 350 ton; de grenswaarde is 5 ton, gecorrigeerd met bij voorbeeld faseringsfactor\n                                          400 wordt de gehanteerde grenswaarde 2000 ton.\n\nVolgens het AVR-systeem wordt de installatie thans niet geselecteerd.\n\nResultaat eerste selectiestap: geen selectie.\n\n2.3.3 Voorbeeld 3\n\nWaterstoffluoride-opslag 500 ton.\n\nEerste selectiestap\n\n- EVR-systeem: grenswaarde 50 ton.\n\nVolgens het EVR-systeem wordt de inrichting geselecteerd.\n\n2.4 Waardering schaderisico omgeving\n\nHet mogelijke schaderisico voor de omgeving is afhankelijk van de kwetsbaarheid van\n                                    de omgeving of de uitbreidingsmogelijkheid in de omgeving. Indien er sprake is van\n                                    mogelijk schaderisico in de omgeving blijft het bedrijf geselecteerd. Afhankelijk\n                                    van dit schaderisico zullen aan de bestrijding meer of minder hoge eisen worden gesteld.\n\nOnder schade wordt verstaan:\n\n- persoonlijk letsel: gewonden, doden (acute persoonlijke schade);\n\n- directe materi\u00eble schade: beschadiging aan gebouwen en dergelijke.\n\nOmdat de aard van de schade-effecten in hoofdlijnen te onderscheiden is in brandeffecten\n                                    en in toxische-effecten \u00e9n omdat de potenti\u00eble reikwijdte van deze beiden zeer verschilt,\n                                    wordt voorgesteld het volgende onderscheid te maken in omgevingssituaties:\n\n- Ten aanzien van brandeffecten (brandbare, brandgevaarlijke stoffen):\n\n\u2217. hoog schaderisico\n\nVan een hoog schaderisico is sprake indien brandeffecten leiden tot een stralingsbelasting\n                                    hoger dan 10 kW/m2 bij omgevingsbebouwing.\n\n\u2217. beperkt schaderisico\n\nVan een beperkt schaderisico is sprake indien brandeffecten leiden tot een stralingsbelasting\n                                    lager dan 10 kW/m2 doch hoger dan 3 kW/m2 bij de omgevingsbebouwing.\n\n\u2217. gering schaderisico\n\nVan een gering schaderisico is sprake indien brandeffecten leiden tot een stralingsbelasting\n                                    lager dan 3 kW/m2 doch hoger dan 1 kW/m2 bij de omgevingsbebouwing.\n\n\u2217. geen schaderisico\n\nHiervan is sprake indien de stralingsbelasting bij de omgevingsbebouwing lager is\n                                    dan 1 kW/m2. Het bedrijf is dan niet meer geselecteerd.\n\nIn appendix 5 staan enige relaties weergegeven ontleend aan NBPI- en CPR-publicaties\n                                    die gebruikt kunnen worden ter vaststelling van de belastingniveaus (zie literatuurlijst,\n                                    nrs. 2 en 16).\n\n- Ten aanzien van overdrukeffecten (ontplofbare stoffen):\n\n\u2217. hoog schaderiscio\n\nVan een hoog schaderisico is sprake indien ter plaatse van de bebouwing in de omgeving\n                                    de piekoverdruk waarbij ruitbreuk optreedt, wordt overschreden (0,03 bar).\n\nAls richtlijn voor de afstand vanaf de installatie tot waar overschrijding van de\n                                    0,03 bar piekoverdruk optreedt, kan de relatie volgens de brochure \"Bestrijding van\n                                    ongevallen waarbij ontplofbare stoffen betrokken zijn\" (zie literatuurlijst nr. 8\n                                    en appendix 6) R = 24 w1/3 worden gehanteerd. Hierin is w de hoeveelheid ontplofbare\n                                    stof (kg) en R de afstand (m) installatie/bebouwing in meters.\n\n\u2217. geen schaderisico\n\nHiervan is sprake indien de piekoverdruk lager is dan 0,03 bar bij de omgevingsbebouwing.\n                                    Het bedrijf is dan niet meer geselecteerd.\n\n- Ten aanzien van toxische-effecten (toxische stoffen):\n\n\u2217. hoog schaderisico\n\nVan een hoog schaderisico is sprake indien zich bij de bebouwing in de omgeving concentratiebelastingen\n                                    kunnen voordoen die tot reversibel letsel aanleiding kunnen geven. Als richtlijn kan\n                                    hier gebruik worden gemaakt van concentratieniveaus zoals genoemd in de Handleiding\n                                    voor de schatting van schadegebieden bij ongevallen met brandbare en giftige stoffen\n                                    (\"gewond contour\"); zie literatuurlijst nr. 10.\n\n\u2217. beperkt schaderisico\n\nVan beperkt schaderisico is sprake indien zich bij de bebouwing in de omgeving concentratiebelastingen\n                                    kunnen voordoen van tenminste 1/5 van het hiervoor genoemde concentratieniveau.\n\n\u2217. geen schaderisico\n\nHiervan is sprake indien concentraties bij de bebouwing lager zijn dan 1/5 van het\n                                    genoemde concentratieniveau of lager dan de EPEL-waarde. Het bedrijf is dan niet meer\n                                    geselecteerd.\n\nDe bovenstaande schaderisicowaardering is van toepassing in combinatie met de vastgestelde\n                                    scenario's. Dit houdt in dat afhankelijk van de inrichting van de installaties en\n                                    de preventieve voorzieningen de hoeveelheid stof betrokken bij de scenario\u2019s veel\n                                    geringer kunnen zijn dan de hoeveelheden waarop de selectie in de eerste selectiestap\n                                    heeft plaatsgevonden.\n\nIn tabel 2.2. is de waardering van het schaderisico samengevat.\n\nTabel 2.2 Waardering schaderisico\n\nWaardering schaderisico\n\nBelasting bij omgevingsbebouwing\n\nBrandeffecten\n\nOverdrukeffecten\n\nToxische effecten\n\nhoog\n\n> 10 kW/m2\n\n> 0,03 bar\n\nreversibel letsel\n\nbeperkt\n\n3-10 kW/m2\n\n> EPEL\u2217\n\ngering\n\n1-3 kW/m2\n\ngeen\n\n< 1 kW/m2\n\n< 0,03 bar\n\n< EPEL\u2217\n\n\u2217 of andere vergelijkbare waarden\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nDe beschrijving van de inrichting dient die gegevens te bevatten op grond waarvan\n                                    kan worden beoordeeld of er voldoende brandweervoorzieningen aanwezig zijn. Bij de\n                                    beoordelingen dienen de volgende aspecten te worden beschouwd:\n\n- welke zijn de installaties die tot selectie hebben geleid en wat zijn de gevaren voor\n                                          de omgeving?;\n\n- welke zijn de ongevalsscenario\u2019s waarop de capaciteit van de brandweervoorzieningen\n                                          is gebaseerd, zijn deze scenario\u2019s re\u00ebel en is deze capaciteit toereikend voor deze\n                                          scenario's?;\n\n- is de brandweerorganisatie dusdanig dat een adequaat optreden verwacht mag worden\n                                          in de voorziene ongevalssituaties?\n\n3.1 Installaties\n\nIn principe worden alle installaties die tot selectie zouden hebben geleid, beschreven.\n                                    In gevallen waarbij dit tot een zeer omvangrijke rapportage van een groot aantal gelijksoortige\n                                    installaties zou leiden, zou volstaan kunnen worden met het beschrijven van die installaties\n                                    die tot de meest omvangrijke brandweerinzet aanleiding geven (zogenaamde maatgevende\n                                    incidentscenario's); dit onder verwijzing naar de overige installaties waar een soortgelijke\n                                    of kleinere inzet van toepassing is. De volgende gegevens dienen daarbij te worden\n                                    opgegeven.\n\n3.1.1 Algemene gegevens installatie\n\n- Installatielocatie; minimale afstand tot het hek; brandrisico omgeving;\n\n- Installatie typering; proces, opslag, handling/transport;\n\n- Stofnaam;\n\n- Gevaarseffect:\n\n\u2217. brandbaar;\n\n\u2217. brandgevaarlijk;\n\n\u2217. toxisch;\n\n\u2217. ontplofbaar;\n\n\u2217. radioactief;\n\n- Verschijningsvorm/fasetoestand:\n\n\u2217. vloeistof;\n\n\u2217. tot vloeistof verdicht gas;\n\n\u2217. vaste stof;\n\n\u2217. poeder/vaste deeltjes;\n\n\u2217. gas;\n\n- Stofhoeveelheid in de installatie.\n\n3.1.2 Brandbestrijdingsgegevens van de installatie\n\n- Voorziene scenario('s); gerefereerd kan worden aan scenariotabel, appendix 1.\n\n- Voorziene effecten; gerefereerd kan worden aan scenariotabel, appendix 1.\n\n- Blus-/bestrijdingscapaciteit en doelstelling; gerefereerd kan worden aan scenariotabel,\n                                          appendix 1. Hierbij dienen ook opkomsttijd, inzetduur en hoeveelheden blusmiddelen\n                                          te worden aangegeven.\n\nVoor zover er sprake is van scenario\u2019s en voorziene effecten die leiden tot een kleinere\n                                    bluscapaciteit en een minder vergaande doelstelling dan in de scenariotabel ( appendix\n                                    1) genoemd, dient dit te worden toegelicht, bij voorbeeld onder verwijzing naar preventieve\n                                    voorzieningen en dergelijke.\n\nBij de beschrijving van de mogelijk geachte schade-ontwikkeling zijn de volgende punten\n                                    van belang:\n\n- Kunnen de beschreven effecten aanleiding geven tot (verdere) aantasting van de installatie\n                                          of omliggende installaties waardoor uitbreiding mogelijk zou zijn?;\n\n- Indien dit mogelijk is, op welke wijze wordt dit eventueel voorkomen door preventieve\n                                          of repressieve voorzieningen?;\n\n- Zijn in dat geval de benodigde middelen toereikend?; voldoende capaciteit en voldoende\n                                          snel.\n\nOp deze wijze wordt de omvang van de geloofwaardig geachte incidentscenario\u2019s vastgesteld.\n\nDe volgende criteria worden gehanteerd voor mogelijke uitbreiding:\n\n- effectafstand in geval van explosie: 0,2 bar piekoverdruk;\n\n- effectafstand in geval van brand: vlamcontact of vlamoverslag, warmtebelasting 10\n                                          kW/m2.\n\nVoor installaties of bebouwing die binnen deze grenzen vallen, wordt aangenomen dat\n                                    dit kan leiden tot een nieuw ongevalsscenario dat voor die betreffende installatie\n                                    geldt, tenzij aangetoond wordt dat door middel van preventieve en/of repressieve maatregelen\n                                    deze belasting kan worden voorkomen of gereduceerd.\n\nVoorbeelden\n\n1. Voor een gegeven tankopslag wordt tankbrand als maatgevend incidentscenario beschouwd.\n                                          De tankbrand leidt tot aanstraling van omliggende tanks. Het scenario blijft beperkt\n                                          tot een tankbrand wanneer tenminste de watercapaciteit voor het koelen van de aangestraalde\n                                          oppervlakken in voldoende mate aanwezig is en ook snel genoeg ingezet kan worden.\n                                          Zo niet dan zal als maatgevend incidentscenario een groter scenario aangehouden moeten\n                                          worden bij voorbeeld tankputbrand.\n\n2. Voor een procesinstallatie wordt brand van de grootste component maatgevend geacht.\n                                          De overige installatie-onderdelen kunnen als onaangetast worden beschouwd indien er\n                                          een voldoende bluswatercapaciteit tijdig inzetbaar is. Zo niet dan zullen andere installatiedelen\n                                          onderdeel van het maatgevende incidentscenario kunnen zijn.\n\n3.2 Bedrijfsbrandweer\n\nHierin wordt een beschrijving gegeven van de wijze van alarmering en van bestrijding\n                                    voor de genoemde maatgevende installaties in paragraaf 3.1.2. De beschrijving vindt\n                                    zoveel mogelijk plaats in de vorm van:\n\n- wat zijn de opkomst-/inzettijden die daarvoor gelden.\n\nIn het kort zijn hieronder een aantal aandachtspunten toegelicht.\n\n3.2.1 Alarmering\n\nOp welke wijze geschiedt alarmering; wanneer, door wie of wat en aan wie.\n\n3.2.2 Opkomst en inzet\n\nOp welke wijze geschiedt de opkomst en inzet van mensen en materieel:\n\n- welke onderdelen (mensen/materieel) worden opgeroepen/ingezet;\n\n- waar worden deze ingezet;\n\n- hoe worden deze opgeroepen en hoe komen zij ter plaatse;\n\n- welke zijn de opkomst-/inzettijden die daarvoor gelden;\n\n- wie heeft de operationele leiding.\n\nIndien bijstand van buiten wordt gevraagd:\n\n- wanneer wordt bijstand gevraagd; op basis van welke afspraak, op wiens initiatief;\n\n- aan wie wordt bijstand gevraagd;\n\n- wat voor bijstand wordt gevraagd;\n\n- wat zijn de opkomst-inzettijden die daarvoor gelden;\n\n- hoe is de commandovoering in dit geval geregeld.\n\n3.3 De organisatie van de brandweer in het bedrijf\n\nHierin wordt beschreven op welke wijze de brandweerorganisatie is opgebouwd.\n\nDe volgende punten dienen beschreven te worden:\n\n- organisatieschema ingevuld met taken en verantwoordelijkheden en personen;\n\n- welke opleiding hebben de personen;\n\n- hoe is de training geregeld;\n\n- schema van beschikbare middelen; aard (blusmiddel, stationair/mobiel), aantallen,\n                                          capaciteit;\n\n- hoe is het onderhoud geregeld;\n\n- hoe is de alarmering en opkomst geregeld (voor zover nog niet beschreven onder 3.2.);\n\n- hoe is de communicatie binnen het bedrijf en met externe diensten/instanties geregeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nDe toetsing die uiteindelijk plaatsvindt, geschiedt aan de hand van de gegevens genoemd\n                                    in hoofdstuk 3. De volgende punten zijn daarbij aan de orde:\n\n- Zijn de maatgevende incidentscenario\u2019s waarop de brandweervoorzieningen zijn gebaseerd,\n                                          voldoende onderbouwd? Als van minder ernstige scenario\u2019s dan beschreven in de referentietabel\n                                          ( appendix 1) wordt uitgegaan, is dat dan verklaarbaar op grond van getroffen veiligheidsmaatregelen?\n\n- Zijn de opgegeven middelen en mensen toereikend voor de gehanteerde scenario\u2019s en\n                                          kan de aangegeven wijze van bestrijding worden gerealiseerd met de bestaande organisatie?\n\n- Mag verwacht worden dat er sprake is van een voldoende vaardigheid en uitrusting ten\n                                          aanzien van de te bestrijden situaties op grond van opleiding, training en onderhoud?\n\nNaast de toetsing aan de hand van overlegde gegevens kan toetsing overigens plaatsvinden\n                                    door middel van controle ter plaatse van de onder 3.1. tot en met 3.3. genoemde punten.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nIn onderstaand schema is de selectie, scenariokeuze en capaciteitsbepaling weergegeven.\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n1. Adviesgroep AVIV, Selectie en beschrijving van representatieve ongevalsscenario's,\n                                          1985.\n\n2. Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, LPG Afleveringsinstallatie\n                                          voor motorvoertuigen, CPR 8-1\n\n3. Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, Vloeibare aardolieprodukten,\n                                          bovengrondse opslag kleine installaties, CPR 9-2\n\n4. Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, Vloeibare aardolieprodukten,\n                                          bovengrondse opslag grote installaties, CPR 9-3\n\n5. Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, Chlooropslag en gebruik,\n                                          CPR 10\n\n6. Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, Methoden voor het berekenen\n                                          van fysische effekten, CPR 14\n\n7. F. P. Lees, Loss prevention in the process industries, 1983, Buttersworths London\n\n8. Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Brandweer/inspectie voor het brandweerwezen,\n                                          Bestrijding van ongevallen waarbij ontplofbare stoffen betrokken zijn, 1985\n\n9. Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Brandweer/inspectie voor het brandweerwezen,\n                                          Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen, 1986\n\n10. Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Brandweer/inspectie voor het brandweerwezen\n                                          en Provinciale Waterstaat Zuid-Holland, Handleiding voor de schatting van schadegebieden\n                                          bij ongevallen met brandbare en giftige stoffen, 1988\n\n11. Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Brandweer/inspectie voor het brandweerwezen,\n                                          Leidraad risico-opleverende industri\u00eble activiteiten, 1988\n\n12. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directoraat-generaal van de Arbeid,\n                                          Leidraad betreffende het aanwijzingssysteem, 1982\n\n13. National Fire Protection Association, Fire protection handbook, 1976, NFPA Boston\n\n14. Nederlands Brandpreventie Instituut, Brandbeveiliging procesindustrie, 1982\n\n15. Nederlands Brandpreventie Instituut, Brandbeveiliging industrieterreinen\n\n16. Nederlands Brandpreventie Instituut, Brandbeveiliging van opslag in de buitenlucht,\n                                          1985\n\n17. Schwartz Dr. Evon, Handbuch der Feuer- und Explosionsgefahr, 1964, Feuerschutzverlag\n                                          Ph. L. Jung M\u00fcnchen\n\n18. Stuurgroep Richtlijnen Veiligheid Procesindustrie (RIVEPRO), Checklist, 1974\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nDe onderstaande tabel geeft een overzicht van scenario\u2019s die voor de beoordeling van\n                                    bedrijfsbrandweervoorzieningen als richtinggevend worden beschouwd.\n\nVoor elke installatie worden bijbehorende scenario\u2019s genoemd, zie tabel 1. Afhankelijk\n                                    van de omgeving wordt van elk van de scenario\u2019s de bestrijdingsdoelstelling en de\n                                    bluscapaciteit genoemd, tabel 2.\n\nVoor zover bluscapaciteiten zijn vermeld, zijn deze ontleend aan CPR- of NBPI-publicaties.\n                                    Ten aanzien van bestrijdingsdoelstellingen is onderscheid gemaakt in:\n\n- beheersen en beperken van uitbreiding van het scenario is niet toegestaan en zo snel\n                                          mogelijke be\u00ebindiging is gewenst uit het oogpunt van risico\u2019s voor de omgeving;\n\n- beperken; indien het scenario niet verder uitbreidt, is de veiligheid voor de omgeving\n                                          dan voldoende gewaarborgd?\n\nNoodgedwongen zijn de bestrijdingsdoelstellingen gebaseerd op een globale karakterisering\n                                    van de omgeving.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nstof\n\nopslag\n\ninstallatie transport overslag\n\nproces\n\nbrandbaar\n\n\u2013 vloeistof\n\n1, 2, 3\n\n5\n\n4\n\n\u2013 gas\n\n8, 9\n\n8\n\n4, 8\n\n\u2013 vast\n\n7 \u2217\n\ntoxisch \u2217\u2217\n\n\u2013 vloeistof\n\n10\n\n10\n\n10\n\n\u2013 gas\n\n11\n\n11\n\n11\n\nradioactief\n\n12, 13\n\n12, 13\n\n12, 13\n\ntoxisch bij brand\n\n\u2217\u2217\n\n\u2217\u2217\n\n\u2217\u2217\n\n\u2217 vooral preventieve voorzieningen en brandbeveiligingsmaatregelen die grote brandontwikkeling\n                                       voorkomen\n\n\u2217\u2217 alleen van toepassing voor die stoffen waarbij repressieve maatregelen mogelijk\n                                       zijn\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nScenario\n\nBestrijdingsdoelstelling en capaciteit water\n\nVan toepassing in risicogebied (brandschaderisico)\n\n1 tankbrand \u2217\n\n1.1 beperken tot tank;\n\nbeperkt\n\n1000 1/m/uur x strekkende meter aangestraald tankoppervlak (omliggende tanks) 1 l/m2/min\n                                                         x aangestraald oppervlak van andere bebouwing (bij 15 m afstand)\n\n1.2 beheersen + beperken;\n\nhoog\n\nals 1.1 + 6 l/m2/min x tankoppervlak (mobiele installatie) \u2217\u2217\n\n2 tankputbrand\n\n2.1 beperken tot tankput;\n\nbeperkt\n\nals 1.1\n\n2.2 beheersen + beperken;\n\nhoog\n\nals 1.1 + 6 l/m2/min x tankputoppervlak (mobiele installatie) \u2217\u2217\n\n3 rim-fire (tank met drijvend dak uitgerust met detectie op het dak)\n\n3.1 beperken + blussen 6 l/min x omtrek tank\n\nhoog of beperkt\n\nScenario\n\nBestrijdingsdoelstelling en capaciteit water\n\nVan toepassing in risicogebied (brandschaderisico)\n\n4 brand procesinstallatie\n\n4.1 beperken tot installatie;\n\nbeperkt\n\nals 1.1\n\n4.2 beheersen + beperken;\n\nhoog\n\nals 1.1 + 6 l/m2/min x brandoppervlak (mobiele installatie) \u2217\u2217\n\n5 leidingbrand\n\n5.1 beperken tot leiding \u2217\u2217\u2217 (bij grote lekkages);\n\nbeperkt\n\nals 1.1\n\n5.2 beheersen + beperken;\n\nhoog\n\nals 1.1 + 6 l/m2/min x plasoppervlak (mobiele installatie) \u2217\u2217\n\n6 brand bij overslag\n\n6.1 beperken tot overslagplaats \u2217\u2217;\n\nbeperkt\n\nals bij 1.1\n\nals bij 5.2\n\nhoog\n\n\u2217 Bij innerfloaters met inertgasdeken + detectie wordt geen scenario beschouwd.\n\n\u2217\u2217 Bij stationaire installatie 4 l/m2/min x oppervlak.\n\n\u2217\u2217\u2217 In het algemeen mag worden aangenomen dat betrokken systeemonderdelen door middel\n                                          van afsluiters kunnen worden ge\u00efsoleerd.\n\nBij onverwarmde K3-vloeistoffen wordt als scenario gehanteerd het kunnen beheersen/bestrijden\n                                          van een brand buiten de tank zodanig dat de K3-opslag niet wordt aangetast.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nScenario\n\nBestrijdingsdoelstelling en capaciteit water\n\nVan toepassing in risicogebied (brandschaderisico)\n\nfakkel\n\n7.1 beperken tot tank door preventieve maatregelen (afstand, afscherming)\n\nhoog of beperkt\n\n8 gaswolkdispersie\n\n8.1 beperking dampvorming\n\nhoog of beperkt\n\n9 oververhitting tengevolge van omgevingsbrand\n\n9.1 koelen;\n\nhoog of beperkt\n\n10 l/m2/min x aangestraald tankoppervlak (indien geen andere preventieve maatregelen\n                                                         zijn genomen als hittebeschermende coatings, stralingsschermen, sproeiinstallatie\n                                                         en dergelijke)\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nHet beheersen/bestrijden van branden in een vroegtijdig stadium v\u00f3\u00f3rdat de opslageenheid\n                                          geheel door brand wordt aangetast; bluscapaciteit 1 l/m2/min \u2217 brandend oppervlak.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nHet beheersen/beperken van branden in een vroegtijdig stadium voordat de installatie\n                                          wordt aangetast.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nScenario\n\nBestrijdingsdoelstelling en capaciteit water\n\nVan toepassing in risicogebied (schaderisico)\n\n10 lekkage algemeen\n\n10.1 beperken dampvorming;\n\nhoog of beperkt\n\nafdekken met schuim, oplossen in water, bij stoffen waar dit kan, stoppen van lekkage\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nScenario\n\nBestrijdingsdoelstelling en capaciteit water\n\nVan toepassing in risicogebied (brandschaderisico)\n\n11 lekkage algemeen\n\n11.1 beperken dampwolk;\n\nhoog of beperkt\n\nafscherming door nevelgordijnen, bij stoffen waar dit kan, stoppen van lekkage\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nBetreft nucleaire installaties en inrichtingen voor nucleair onderzoek vallende onder\n                                          brandklasse I.\n\nScenario\n\nBestrijdingsdoelstelling en capaciteit water\n\nVan toepassing in risicogebied (brandschaderisico)\n\n12 brand in bedrijfsruimten binnen stralingscontrolegebied\n\n12.1 blussen met aauwezige middelen van binnenbranden\n\naltijd\n\n13 brand in bedrijfsruimten buiten stralingscontrolegebied\n\n13.1 beheersen en beperken\n\naltijd\n\nVoorbeeldbeschrijving:\n\n1. Scenario installatiebrand:\n\n- brandoppervlak 1.000 m2;\n\n- aangestraald oppervlak omliggende bebouwing 1.800 m2 geveloppervlak, 300 m opslagtanks;\n\n- bestrijding gericht op beperken, vervolgens blussen;\n\n- capaciteit in volgorde van inzet:\n\n\u2217. koeling ter voorkoming van verdere uitbreiding, motorspuit 2 \u2217 1.200 l/min., aangesloten\n                                          op 2 hydranten (bedrijfsbrandweer).\n\n\u2217. bluscapaciteit gefaseerde blussing, 2 motorspuiten 1.600 l/min., aangesloten op\n                                          2 hydranten (ondersteuning van buiten).\n\nTotale capaciteit 5.600 l/min.\n\n2. Bestrijdingsorganisatie\n\ntijd\n\n0 minuten - melding door de operator volgens meldingsprocedure aan de portier;\n\n1 minuut - alarmering van de bevelvoerder/brandweerploeg en anderen volgens bedrijfsnoodplan,\n                                          opkomsttijd 4 minuten;\n\n3 minuten - alarmering van de overheidsbrandweer volgens bedrijfsnoodplan, opkomsttijd\n                                          8 minuten;\n\n7 minuten - inzet van de bluscapaciteit 2 \u2217 1.200 l/min. na 7 minuten;\n\n15 minuten - inzet van de bluscapaciteit 2 \u2217 1.600 l/min. na 15 minuten;\n\n- co\u00f6rdinatie van de bestrijding overeenkomstig de gemaakte afspraken.\n\n3. Bedrijfsbrandweerorganisatie\n\nSamenstelling van de bedrijfsbrandweer:\n\n- een bevelvoerder en een vijfmansploeg (totaal 18 personen);\n\n- leiding van de bestrijdingsoperatie bij het hoofd veiligheidsdienst (oproepbaar).\n\nOpleiding: modules ...\n\nOefening/training: - per jaar \u2217 oefeningen op het terrein volgens scenario A, B of\n                                          C;\n\n- eens per Y jaar een training bij ...\n\n1\n2\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n- het AVR: het arbeidsveiligheidsrapport, bedoeld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet\n                                       (Stb. 1980, 664);\n\n- het AVR-systeem: het aanwijzingssysteem, zoals vermeld in de leidraad betreffende\n                                       het aanwijzingssysteem van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aan\n                                       de hand waarvan installaties die voor een arbeidsveiligheidsrapport in aanmerking\n                                       komen, worden aangewezen;\n\n- een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid: een situatie waarbij er naar het\n                                       oordeel van burgemeester en wethouders als gevolg van geloofwaardige incidentscenario\u2019s\n                                       binnen de inrichting, een schade in de omgeving van die inrichting kan ontstaan die\n                                       duidelijk groter is dan de schade die optreedt door mogelijke ongevallen in de betrokken\n                                       omgeving zelf en waarop de overheidsbrandweer is berekend;\n\n- brandbare stoffen: vaste stoffen of vloeistoffen (zoals onverwarmde K3-producten,\n                                       rubber, kunststofproducten en hout) die als gevolg van hun ontstekingstemperatuur\n                                       of vlampunt alleen bij verhitting tot brandgevaarlijke situaties aanleiding kunnen\n                                       geven;\n\n- brandgevaarlijke stoffen: vloeistoffen of gassen (K0-, K1-, K2-producten en verwarmde\n                                       K3-producten) die als gevolg van de omstandigheden waaronder zij zich in de installatie/inrichting\n                                       bevinden, aanleiding kunnen geven tot brandbare damp/gaswolken (concentraties hoger\n                                       dan onder explosiegrens);\n\n- een bedrijfsbrandweer: een organisatie van mensen en middelen met als doel het geco\u00f6rdineerd\n                                       bestrijden van branden en ongevallen op het terrein van de inrichting;\n\n- het EVR: het rapport inzake de externe veiligheid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit\n                                       risico\u2019s zware ongevallen (Stb. 1988, 432);\n\n- het EVR-systeem: het selectiesysteem van grenswaarden op grond waarvan inrichtingen\n                                       die voor een EVR in aanmerking komen, worden geselecteerd;\n\n- een geloofwaardig incidentscenario: een beschrijving van de aard, de omvang, het verloop\n                                       in de tijd en de bestrijding of de beheersing van een brand of een ongeval op het\n                                       terrein van de inrichting:\n\na. die gegeven de aard van een installatie of de inrichting, rekening houdend met de\n                                             daarin aangebrachte preventieve voorzieningen, als zeer re\u00ebel en typerend wordt geacht;\n\nb. waarbij schade aan gebouwen of personen in de omgeving van de inrichting kan ontstaan,\n                                             en\n\nc. waarbij van preventieve of repressieve maatregelen duidelijk effect verwacht mag worden,\n                                             waardoor escalatie daarvan wordt voorkomen;\n\n- een incident: een ongewenste gebeurtenis, brand of ongeval op het terrein van een\n                                       inrichting, waarbij schade aan gebouwen en personen in de omgeving van die inrichting\n                                       kan ontstaan;\n\n- een incidentscenario: een beschrijving van de aard, de omvang en het verloop in de\n                                       tijd van een incident en de bestrijding daarvan;\n\n- een maatgevend incidentscenario: een geloofwaardig incidentscenario dat bepalend is\n                                       voor de omvang en de uitrusting van de bedrijfsbrandweer;\n\n- ontplofbare stoffen: stoffen (zoals springstoffen en munitie) die onder bepaalde omstandigheden\n                                       tot snel verlopende chemische reacties aanleiding kunnen geven die gepaard gaan met\n                                       piekoverdruk;\n\n- de opkomsttijd: de tijd, gerekend vanaf de melding, waarop de bestrijdingseenheid\n                                       ter plaatse is van het incident;\n\n- de selectiemethodiek: de methodiek waarmee naar verwachting relevante inrichtingen\n                                       worden geselecteerd met het oog op een nadere beschouwing inzake de noodzaak van een\n                                       bedrijfsbrandweer.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nVoorbeelden aanwijzingssysteem; \u00e9\u00e9n grenswaarde per installatie\n\nInstallatie\n\nStoffen\n\nInhoud (103 kg) (Q)\n\nProcestemp. (\u00b0C)\n\nAtm. kookpunt van de stof (\u00b0C)\n\nOmstan- digheidsfactor (O)\n\nQ corr. (103 kg) (Q x O)\n\nGrenswaarde (103 kg) (G)\n\nAanwij- zingsfactor (Q x O): G\n\nAangewezen bij faseringsfactor 400, ja/nee\n\nDrukopslag, buiten\n\nchloor\n\n500\n\n25\n\n\u2013 34\n\n0,01 x 7\n\n35\n\n0,3\n\n116,7\n\nnee\n\nGekoelde atm. opslag, buiten\n\nchloor\n\n1.000\n\n\u2013 34\n\n\u2013 34\n\n0,01 x 2\n\n20\n\n0,3\n\n66,7\n\nnee\n\nProduktie-installatie\n\nchloor\n\n5\n\n50\n\n\u2013 34\n\n9\n\n45\n\n0,3\n\nbuiten\n\nchloor\n\n15\n\n\u2013 5\n\n\u2013 34\n\n5\n\n75\n\n0,3\n\n400,0\n\nja\n\nProduktie-installatie\n\nfosgeen\n\nbinnen 0,8\n\n25\n\n8\n\n3 x 10\n\n24\n\n0,04\n\nbinnen/buiten\n\nfosgeen\n\nbuiten 0,1\n\n25\n\n8\n\n3\n\n0,3\n\n0,04\n\n807,5\n\nja\n\nOpslagtank, buiten\n\nbenzine (\u22171)\n\n20.000\n\n25\n\n85\n\n0,01 x 0,4\n\n80\n\n10\n\n8\n\nnee\n\nDrukopslag, buiten\n\npropaan\n\n2.000\n\n25\n\n\u2013 42\n\n0,01 x 8\n\n160\n\n10\n\n16\n\nnee\n\nGekoelde atm.\n\nmethaan\n\n50.000\n\n\u2013162\n\n\u2013162\n\n0,01 x 4\n\n2.000\n\n10\n\n200\n\nnee\n\nopslag, buiten\n\n(LNG)\n\nProduktie-installatie, buiten\n\netheen\n\n200\n\n\u2013 30\n\n\u2013104\n\n10\n\n2.000\n\n10\n\nethaan\n\n100\n\n80\n\n\u2013 88\n\n10\n\n1.000\n\n10\n\npropeen\n\n10\n\n30\n\n\u2013 47\n\n9\n\n90\n\n10\n\npropeen\n\n10\n\n\u2013 35\n\n\u2013 47\n\n3\n\n30\n\n10\n\n417\n\nja\n\npropaan\n\n100\n\n100\n\n\u2013 42\n\n10\n\n1.000\n\n10\n\nbutaan\n\n5\n\n90\n\n\u2013 1\n\n10\n\n50\n\n10\n\n(\u22171) Stel begintemp. kooktraject = 85\u00b0C.\n\nTabel 3:\nVoorbeelden aanwijzingssysteem; verschillende grenswaarden per installatie\n\nInstallatie\n\nStoffen\n\nInhoud (103 kg) (Q)\n\nProcestemp. (\u00b0C)\n\nAtm. kookpunt van de stof (\u00b0C)\n\nOmstan- digheidsfactor (O)\n\nQ corr. (103 kg) (Q x O)\n\nGrenswaarde (103 kg) (G)\n\nAanwij- zingsfactor (Q x O): G\n\nAangewezen bij faseringsfactor 400, ja/nee\n\nProduktieinstallatie, buiten\n\nchloor\n\n10\n\n55\n\n\u2013 34\n\n10\n\n0,3\n\n\u2013\n\nchloorwaterstof\n\n0,5\n\n55\n\n\u2013 85\n\n10\n\n0,5\n\n\u2013\n\ntox: 343,3\n\nnee (\u22171)\n\netheen\n\n60\n\n55\n\n\u2013104\n\n10\n\n\u2013\n\n10\n\nbrandb.: 60,0\n\nProduktieinstallatie, buiten\n\nammoniak\n\n40\n\n100\n\n\u2013 33\n\n10\n\n5\n\n10\n\nblauwzuur\n\n1,5\n\n100\n\n26\n\n8\n\n0,03\n\n\u2013\n\nacrylnitril\n\n5\n\n40\n\n77\n\n0,6\n\n2\n\n10\n\ntox: 481,5\n\nja\n\npropeen\n\n20\n\n25\n\n\u2013 47\n\n8\n\n\u2013\n\n10\n\nbrandb.: 66,3\n\npropeen\n\n10\n\n100\n\n\u2013 47\n\n10\n\n\u2013\n\n10\n\n(\u22171) De resultaten van de toxische en brandbare stoffen mogen niet worden gesommeerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nRichtlijn van de Raad der Europese Gemeenschappen van 5 augustus 1982, nr. 82/501/EEG\n                                 (Pb EG 1982, L 230)\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nOnderstaande hoeveelheden gelden per installatie of per groep installaties van een\n                                    zelfde fabrikant wanneer de afstand tussen de installaties niet groot genoeg is om\n                                    in voorzienbare omstandigheden te vermijden dat de risico\u2019s van zware ongevallen groter\n                                    worden. In elk geval gelden deze hoeveelheden per groep installaties van een zelfde\n                                    fabrikant indien de afstand tussen de installaties minder dan ongeveer 500 meter bedraagt.\n\nStoffen of categorie\u00ebn van stoffen\n\nHoeveelheid (t)\u2265\n\nVoor de toepassing van de artikelen 3 en 4\n\nVoor de toepassing van artikel 5\n\n1.\n\nOntvlambaar gas in de zin van de bijlage IV, sub c), i)\n\n50\n\n300 (\u22171)\n\n2.\n\nLicht ontvlambare vloeistoffen in de zin van bijlage IV, sub c), ii)\n\n10\u00a0000\n\n100\u00a0000\n\n3.\n\nAcrylonitril\n\n350\n\n5\u00a0000\n\n4.\n\nAmmoniak\n\n60\n\n600\n\n5.\n\nChloor\n\n10\n\n200\n\n6.\n\nZwaveldioxide\n\n20\n\n500\n\n7.\n\nAmmoniumnitraat\n\n500 (\u22172)\n\n5\u00a0000 (\u22172)\n\n8.\n\nNatriumchloraat\n\n25\n\n250 (\u22172)\n\n9.\n\nVloeibare zuurstof\n\n200\n\n2\u00a0000 (\u22172)\n\n(\u22171) De Lid-Staten kunnen artikel 5 toepassen vanaf 500 ton als voorlopige maatregel, en wel tot de herziening van bijlage\n                                    11 als bedoeld in artikel 19.\n\n(\u22172) voor zover de staat waarin deze stof verkeert hieraan eigenschappen verleent\n                                    die het risico van een zwaar ongeval zouden kunnen opleveren.\n\n[Regeling vervallen per 01-10-2010]\n\nOnderstaande hoeveelheden gelden per installatie of per groep installaties van een\n                                    zelfde fabrikant wanneer de afstand tussen de installaties niet groot genoeg is om\n                                    in voorzienbare omstandigheden te vermijden dat de risico\u2019s van zware ongevallen groter\n                                    worden. In elk geval gelden deze hoeveelheden per groep installaties van een zelfde\n                                    fabrikant indien de afstand tussen de installa- ties minder dan ongeveer 500 meter\n                                    bedraagt.\n\nBenaming\n\nHoeveelheid (\u2265)\n\nCAS-nr.\n\nEEG-nr.\n\n1.\n\n4-Aminobifenyl\n\n1 kg\n\n92-67-1\n\n2.\n\nBenzidine\n\n1 kg\n\n92-87-5\n\n612-042-00-2\n\n3.\n\nBenzidinezouten\n\n1 kg\n\n4.\n\nDimethylnitrosamine\n\n1 kg\n\n62-75-9\n\n5.\n\n2-Naftylamine\n\n1 kg\n\n91-59-8\n\n612-022-00-3\n\n6.\n\nBeryllium (poederen/ofverbindingen)\n\n10 kg\n\n7.\n\nDichloormethylether\n\n1 kg\n\n542-88-1\n\n603-046-00-5\n\n8.\n\n1,3-Propaansulton\n\n1 kg\n\n1120-71-4\n\n9.\n\n2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine (TCDD)\n\n1 kg\n\n1746-01-6\n\n10.\n\nArseenpentoxide, arseen(V)zuur en zouten daarvan\n\n500 kg\n\n11.\n\nArseentrioxide, arsenig(111)zuuren zouten daarvan\n\n100 kg\n\n12.\n\nArseenwaterstof(arsine)\n\n10 kg\n\n7784-42-1\n\n13.\n\nN,N-Dimethylcarbamoylchloride\n\nl kg\n\n79-44-7\n\n14.\n\nN-Chloorformylmorfoline\n\n1 kg\n\n15159-40-7\n\n15.\n\nKooloxychloride (fosgeen)\n\n20 t\n\n75-44-5\n\n006-002-00-8\n\n16.\n\nChloor\n\n50 t\n\n7782-50-5\n\n017-001-00-7\n\n17.\n\nZwavelwaterstof\n\n50 t\n\n7783-06-04\n\n016-001-00-4\n\n18.\n\nAcrylnitril (vinylcyanide)\n\n200 t\n\n107-13-1\n\n608-003-00-4\n\n19.\n\nCyaanwaterstof\n\n20 t\n\n74-90-8\n\n006-006-00-X\n\n20.\n\nKooldisulfide (zwavelkoolstof)\n\n200 t\n\n75-15-0\n\n006-003-00-3\n\n21.\n\nBroom\n\n500 t\n\n7726-95-6\n\n035-001-00-5\n\n22.\n\nAmmoniak\n\n500 t\n\n7664-41-7\n\n007-001-00-5\n\n23.\n\nAcetyleen (ethyn)\n\n50 t\n\n74-86-2\n\n601-015-00-0\n\n24.\n\nWaterstof\n\n50t\n\n1333-74-0\n\n001-001-00-9\n\n25.\n\nEthyleenoxyde\n\n50 t\n\n75-21-8\n\n603-023-00-X\n\n26.\n\nPropyleenoxyde\n\n50 t\n\n75-56-9\n\n603-055-00-4\n\n27.\n\nAcetoncyaanhydrine\n\n200 t\n\n75-86-5\n\n608-004-00-X\n\n28.\n\n2-Propenal (acrole\u00efne)\n\n200 t\n\n107-02-8\n\n605-008-00-3\n\n29.\n\n2-Propen-lol (allylalcohol)\n\n200 t\n\n107-18-6\n\n603-015-00-6\n\n30.\n\nAllylamine\n\n200 t\n\n107-11-9\n\n612-046-00-4\n\n31.\n\nAntimoonwaterstof(stibine)\n\n100 kg\n\n7803-52-3\n\n32.\n\nEthyleenimine\n\n50 t\n\n151-56-4\n\n613-001-00-1\n\n33.\n\nFormaldehyde (minimaal 90%)\n\n50 t\n\n50-00-0\n\n605-001-01-2\n\n34.\n\nFosforwaterstof (fosfine)\n\n100 kg\n\n7803-51-2\n\n35.\n\nMethylbromide (monobroommethaan)\n\n200 t\n\n74-83-9\n\n602-002-00-3\n\n36.\n\nMethylisocyanaat\n\n1 t\n\n624-83-9\n\n615-001-00-7\n\n37.\n\nStikstofoxydes\n\n50 t\n\n11104-93-1\n\n38.\n\nNatriumseleniet\n\n100 kg\n\n10102-18-8\n\n39.\n\nBis-(2-chloorethyl)sulfide\n\n1 kg\n\n505-60-2\n\n40.\n\nPhosazetim\n\n100 kg\n\n4104-14-7\n\n015-092-00-8\n\n41.\n\nTetraethyllood\n\n50 t\n\n78-00-2\n\n42.\n\nTetramethyllood\n\n50t\n\n75-74-1\n\n43.\n\nPromurit (3,4-dichloorfenyl azathioureum)\n\n100 kg\n\n5836-73-7\n\n44.\n\nChloorfenvinfos\n\n100 kg\n\n470-90-6\n\n015-071-00-3\n\n45.\n\nCrimidine\n\n100 kg\n\n535-89-7\n\n613-004-00-8\n\n46.\n\nMonochloormethylether\n\n1 kg\n\n107-30-2\n\n47.\n\nCyaanfosforzuur dimethylamide\n\n1 t\n\n63917-41-9\n\n48.\n\nCarbofenothion\n\n100 kg\n\n786-19-6\n\n015-044-00-6\n\n49.\n\nDialifos\n\n100 kg\n\n10311-84-9\n\n015-88-00-6\n\n50.\n\nCyanthoate\n\n100 kg\n\n3734-95-0\n\n015-070-00-8\n\n51.\n\nAmiton\n\n1 kg\n\n78-53-5\n\n52.\n\nOxydisulfoton\n\n100 kg\n\n2497-07-6\n\n015-096-00-X\n\n53.\n\n0,0-Diethyl-S-(ethylsulfinylmethyl)thiofosfaat\n\n100 kg\n\n288-05-8\n\n54.\n\n0,0-diethyl-S-(ethylsulfonylmethyl)thiophosfaat\n\n100 kg\n\n288-06-9\n\n55.\n\nDisulfotou\n\n100 kg\n\n298-04-4\n\n015-060-00-3\n\n56.\n\nDemetou\n\n100 kg\n\n8065-48-3\n\n57.\n\nPhoraat\n\n100 kg\n\n298-02-2\n\n015-033-00-6\n\n58.\n\n0,0-diethyl-S-(ethylthiomethyl)thiophosfaat\n\n100 kg\n\n2600-69-3\n\n59.\n\n0,0-diethyl-S-(isopropylthiomethyl)dithiofosfaat\n\n100 kg\n\n78-52-4\n\n60.\n\nPyrazoxon\n\n100 kg\n\n108-34-9\n\n015-023-00-1\n\n61.\n\nFensulfothiou\n\n100 kg\n\n115-90-2\n\n015-090-00-7\n\n62.\n\nParaoxou (0,0-diethyl-0-(4-nitrofeuyl)fosfaat\n\n100 kg\n\n311-45-5\n\n63.\n\nParathiou\n\n100 kg\n\n56-38-2\n\n015-034-00-1\n\n64.\n\nAzinfos-ethyl\n\n100 kg\n\n2642-71-9\n\n015-056-00-1\n\n65.\n\n0.0-diethyl-S-(propylthiomethyl)dithiofosfaat\n\n100 kg\n\n3309-68-0\n\n66.\n\nThiouazine\n\n100 kg\n\n297-97-2\n\n67.\n\nCarbofuraau\n\n100 kg\n\n1563-66-2\n\n006-026-00-9\n\n68.\n\nFosfamidon\n\n100 kg\n\n13171-21-6\n\n015-022-00-6\n\n69.\n\nTirpate(0-[[(2,4-dimethyl-1,3-dithiolau-2-yl)methyleen]im ino]\u2013N-methyl-carbonaat)\n\n100 kg\n\n26419-73-8\n\n70.\n\nMevinfos\n\n100 kg\n\n7786-34-7\n\n015-020-00-5\n\n71.\n\nParathiou-methyl\n\n100 kg\n\n298-00-0\n\n015-035-00-7\n\n72.\n\nAzinfos-methyl\n\n100 kg\n\n86-50-0\n\n015-039-00-9\n\n73.\n\nCycloheximide\n\n100 kg\n\n66-81-9\n\n74.\n\nDifacinon\n\n100 kg\n\n82-66-6\n\n75.\n\nTetramethyleendisulfotetramine\n\n1 kg\n\n80-12-6\n\n76.\n\nEPN\n\n100 kg\n\n2104-64-\n\n015-036-00-2\n\n77.\n\n45-Fluorboterzuur\n\n1 kg\n\n462-23-7\n\n78.\n\n4-Fluorboterzure zouten\n\n1 kg\n\n79.\n\n4-Fluorboterzure esters\n\n1 kg\n\n80.\n\n4-Fluorboterzuuramides\n\n1 kg\n\n81.\n\n4-Fluorcrotonzuur\n\n1 kg\n\n37759-72-1\n\n82.\n\nFluorcrotonzure zouten\n\n1 kg\n\n83.\n\nFluorcrotonzure esters\n\n1 kg\n\n84.\n\nFluorcrotouzuuramides\n\n1 kg\n\n85.\n\nMonofluorazijnzuur\n\n1 kg\n\n144-49-0\n\n607-081-00-7\n\n86.\n\nMonofluorazijnzure zouten\n\n1 kg\n\n87.\n\nMonofluorazijnzure esters\n\n1 kg\n\n88.\n\nMonofluorazijnzuuramides\n\n1 kg\n\n89.\n\nFluenetil\n\n100 kg\n\n4301-50-2\n\n607-078-00-0\n\n90.\n\n4-Fluor-2-hydroxyboterzuur\n\n1 kg\n\n91.\n\n4-Fluor-2-hydroxyboterzurezouten\n\n1 kg\n\n92.\n\n4-Fluor-2-Hydroxyboterzureesters\n\n1 kg\n\n93.\n\n4-Fluor-2-hydroxyboterzuuramides\n\n1 kg\n\n94.\n\nFluorwaterstof\n\n50t\n\n7664-39-3\n\n009-002-00-6\n\n95.\n\nHydroxyacetonitril (glycolzuurnitril)\n\n100 kg\n\n107-16-4\n\n96.\n\n1,2,3,7,8,9-Hexachloordibenzo-p-dioxine\n\n100 kg\n\n19408-74-3\n\n97.\n\nIsodrin\n\n100 kg\n\n465-73-6\n\n602-050-00-4\n\n98.\n\nHexamethylfosfortriamide\n\n1 kg\n\n680-31-9\n\n99.\n\nJuglon (5-hydroxy-1,4-naftochinon)\n\n100 kg\n\n481-39-0\n\n100.\n\nWarfarin\n\n100 kg\n\n81-81-2\n\n607-056-00-0\n\n101.\n\n4,4-Methyleen-bis-(2-chlooraniline)\n\n10 kg\n\n101-14-4\n\n102.\n\nEthion\n\n100 kg\n\n563-12-2\n\n015-047-00-2\n\n103.\n\nAldicarb\n\n100 kg\n\n116-06-3\n\n006-017-00-X\n\n104.\n\nNikkeltetracarbonyl\n\n10 kg\n\n13463-39-3\n\n028-001-00-1\n\n105.\n\nIsobenzan\n\n100 kg\n\n297-78-9\n\n602-053-00-0\n\n106.\n\nPentaboraan\n\n100 kg\n\n19624-22-7\n\n107.\n\n1-Propeeu-2-chloor-1,3-dioldiacetaat\n\n10 kg\n\n10118-72-6\n\n108.\n\nPropyleenimine\n\n50t\n\n75-55-8\n\n109.\n\nZuurstofdifluoride\n\n10 kg\n\n7783-41-7\n\n110.\n\nZwavelchloride\n\n1 t\n\n10545-99-0\n\n016-013-00-X\n\n111.\n\nSeleenhexafluoride\n\n10 kg\n\n7783-79-1\n\n112.\n\nSeleenwaterstof\n\n10 kg\n\n7783-07-5\n\n113.\n\nTEPP\n\n100 kg\n\n107-49-3\n\n015-025-00-2\n\n114.\n\nSulfotep\n\n100 kg\n\n3689-24-5\n\n015-027-00-3\n\n115.\n\nDimefox\n\n100 kg\n\n115-26-4\n\n015-061-00-9\n\n116.\n\nTricyclohexylstannyl-IH-1,2,4-triazool\n\n100 kg\n\n41083-11-8\n\n117.\n\nTriethyleenmelamine\n\n10 kg\n\n51-18-3\n\n118.\n\nKobalt (Poederen/ofverbindingen)\n\n100 kg\n\n119.\n\nNikkel (poederen/ofverbindingen)\n\n100 kg\n\n120.\n\nAnabasine\n\n100 kg\n\n494-52-0\n\n121.\n\nTelluurhexafluoride\n\n100 kg\n\n7783-80-4\n\n122.\n\nTrichloormethylsulfenylchloride\n\n100 kg\n\n594-42-3\n\n123.\n\n1,2-dibroomethaan\n\n50t\n\n106-93-4\n\n602-010-00-6\n\n124.\n\nOntvlambare stoffen in de zin van bijlage IV, c), i)\n\n200 t\n\n125.\n\nOntvlambare stoffen in de zin van bijlage IV, c), ii)\n\n50\u00a0000 t\n\n126.\n\nDiazodinitrofenol\n\n10 t\n\n7008-81-3\n\n127.\n\nDiglycoldinitraat\n\n10 t\n\n693-21-0\n\n603-033-00-4\n\n128.\n\nZouten van dinitrofenol\n\n50 t\n\n609-017-00-3\n\n129.\n\n1-Guanyl-4-Nitrosaminoguanyl-1-tetrazeen\n\nlot\n\n109-27-3\n\n130.\n\nHexanitrodifenylamine\n\n50 t\n\n131-73-7\n\n612-018-00-1\n\n131.\n\nHydrazinenitraat\n\n50 t\n\n13464-97-6\n\n132.\n\nNitroglycerine\n\n10 t\n\n55-63-0\n\n603-034-00-X\n\n133.\n\nPentaerytritoltetranitraat\n\n50 t\n\n78-11-5\n\n603-035-00-5\n\n134.\n\nCyclotrimethyleentrinitramine\n\n50 t\n\n121-82-4\n\n135.\n\nTrinitroanaline\n\n50 t\n\n26952-42-1\n\n136.\n\n2,4,6-Trinitroanisool\n\n50 t\n\n606-35-9\n\n609-011-00-0\n\n137.\n\nTrinitrobenzeen\n\n50 t\n\n2377-32-6\n\n609-005-00-8\n\n138.\n\nTrinitrobenzo\u00ebzuur\n\n50 t\n\n35860-50-5\n\n129-66-8\n\n139.\n\nTrinitrochloorbenzeen\n\n50 t\n\n28260-61-9\n\n610-004-00-X\n\n140.\n\nTrinitrofenylmethylnitramine\n\n50 t\n\n479-45-8\n\n612-017-00-6\n\n141.\n\n2,4,6-Trinitrofenol (Pibrinezuur)\n\n50 t\n\n88-89-1\n\n609-009-00-X\n\n142.\n\nTrinitrokresol\n\n50 t\n\n28905-71-7\n\n609-012-00-6\n\n143.\n\n2,4,6-Trinitrofenetool\n\n50 t\n\n4732-14-3\n\n144.\n\nTrinitroresorcinol\n\n50 t\n\n82-71-3\n\n609-018-00-9\n\n145.\n\n2,4.6-Trinitrotolueen\n\n50 t\n\n118-96-7\n\n609-008-00-4\n\n146.\n\nAmmoniumnitraat (\u22171)\n\n5\u00a0000 t\n\n6484-52-2\n\n147.\n\nNitrocellulose (met meer dan 12,6% stikstof)\n\n100 t\n\n9004-70-0\n\n603-037-00-6\n\n148.\n\nZwaveldioxyde\n\n1\u00a0000 t\n\n7446-09-05\n\n016-011-00-9\n\n149.\n\nZoutzuur (tot vloeistof verdicht gas)\n\n20 t\n\n7647-01-0\n\n017-002-00-2\n\n150.\n\nOntvlambare stoffen in de zin van bijlage IV, c, iii)\n\n200 t\n\n151.\n\nNatriumchloraat (\u22171)\n\n20 t\n\n7775-09-9\n\n017-005-00-9\n\n152.\n\nt. Butylperoxyacetaat (concentratie \u2265 70%)\n\n50 t\n\n107-71 -1\n\n153.\n\nt. Butylperoxy-iso-butyraat (concentratie \u2265 80%)\n\n50 t\n\n109-13-7\n\n154.\n\nt. Butylperoxymaleaat (concentratie \u2265 80%)\n\n50 t\n\n1931-62-0\n\n155.\n\nt. Butylperoxy-iso-propylcarbonaat (concentratie \u2265 80%)\n\n50 t\n\n2372-21-6\n\n156.\n\nDibenzylperoxydicarbonaat (concentratie \u2265 90%)\n\n50 t\n\n2144-45-8\n\n157.\n\n2,2-Bis-(t. Butylperoxy) butaan (concentratie \u2265 70%)\n\n50 t\n\n2167-23-9\n\n158.\n\n1,1-is-(t. Butylperoxy) cyclohexaan (concentratie \u2265 80%)\n\n0 t\n\n300686-8\n\n159.\n\nDi-s-butylperoxydicarbonaat (concentratie \u2265 80%)\n\n50 t\n\n19910-65 -7\n\n160.\n\n2,2-dihydroperoxypropaan (concentratie \u2265 30%)\n\n50 t\n\n2614-76-8\n\n161.\n\nDi-n-propylperoxydicarbonaat (concentratie \u2265 80%)\n\n50 t\n\n16066-38 -9\n\n162.\n\n3,3,6,6,9,9-Hexamethyl-1,2,4,5-tetroxacyclononaan (concentratie \u2265 75%)\n\n50 t\n\n22397-33-7\n\n163.\n\nMethylethylketonperoxyde (concentratie \u2265 60%)\n\n50 t\n\n1338-23-4\n\n164.\n\nMethyl-iso-butylketonperoxyde concentratie \u2265 60%)\n\n50 t\n\n37206-20-5\n\n165.\n\nPerazijnzuur (concentratie \u2265 60%)\n\n50 t\n\n79-21-0\n\n607-094-00-8\n\n166.\n\nLoodazide\n\n50 t\n\n13424-46-9\n\n082-003-00-7\n\n167.\n\nLoodtrinitroresorcinolaat\n\n50 t\n\n15245-44-0\n\n609-019-00-4\n\n168.\n\nKwikfulminaat\n\n10 t\n\n20820-45-5 628-86-4\n\n080-005-00-2\n\n169.\n\nCyclotetramethyleentatranitramine\n\n50 t\n\n2691-41-0\n\n170.\n\n2,2',4,4',6,6'-Hexanitrostilbeen\n\n50 t\n\n20062-22-0\n\n171.\n\n1,3,5-riamino-2,4,6-trinitrobenzeen\n\n50 t\n\n3058-38-6\n\n172.\n\nGlycoldiTitraat\n\n10 t\n\n628-96-6\n\n603-032-00-9\n\n173.\n\nEthylnitraat\n\n50 t\n\n625-58-1\n\n007-007-00-8\n\n174.\n\nNatriumpicramaat\n\n50 t\n\n831-52-7\n\n175.\n\nBariumazide\n\n50 t\n\n18810-58-7\n\n176.\n\nDi-iso-butyrylperoxyde (concentratie \u2265 50%)\n\n50 t\n\n3437-\u22174-1\n\n177.\n\nDiethylperoxydicarbonaat (concentratie \u2265 30%)\n\n50 t\n\n14666-78-5\n\n178.\n\nt. Butylperoxypivaloaat (concentratie \u2265 77%)\n\n50 t\n\n927-07-1\n\n(\u22171) Voor zover de staat waarin deze stofverkeert hieraan eigenschappen verleent die\n                                    het risico van een zwaar ongeval zouden kunnen opleveren.\n\nN.B.: De EEG-nummers zijn die van Richtlijn 67/548/EEG, met inbegrip van de wijzigingen daarop."}