Title: wetten.nl - Regeling - Activiteitenregeling milieubeheer - BWBR0022830

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Activiteitenregeling milieubeheer - BWBR0022830", "content": "Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer\n                                    van 9\u00a0november 2007, nr. DJZ2007104180, houdende algemene regels voor inrichtingen\n                                    (Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)\n\nDe Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,\n\nHandelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;\n\nGelet op de artikelen 1.7, 2.9, tweede lid, 2.10, 2.16, eerste lid, 3.5, derde lid, 3.8, 3.12, achtste lid, 3.14, vierde en vijfde lid, 3.16, 3.18, tweede lid, 3.19, 3.20, derde lid, onderdeel b, 3.24, eerste lid, 3.28, vierde lid, 3.30, 4.1, eerste en zevende lid, 4.2, eerste lid, 4.3, eerste lid, 4.5, eerste lid, 4.6, 4.7, vierde lid, 4.11, derde lid, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, eerste lid, 4.20, eerste en tweede lid, 4.21, tweede lid, 4.24, eerste lid, 4.25, 4.27, tweede lid, 4.30, eerste lid, 4.31, 4.37, 4.38, 4.43, 4.48, 4.50, derde lid, 4.51, 4.55, eerste lid, 4.56, 4.59, 4.60, tweede lid, 4.61, 4.62, tweede lid, 4.63, 4.65, tweede lid, 4.67, 4.68, tweede lid, 4.69, 4.72, derde lid, 4.76, eerste lid, 4.79, 4.81, tweede lid, 4.83, 4.84, vierde lid, 4.87, 4.88, 4.93, 4.95, tweede lid, 4.99, negende lid, 4.100, negende lid, 4.103, 4.110, 4.112, 4.114, 4.115 van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\naaneengesloten bodemvoorziening: vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk\n                                          keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht;\n\naardgas-afleverinstallatie: een inrichting voor het afleveren van aardgas aan voertuigen\n                                          die aardgas als motorbrandstof gebruiken, bestaande uit een compressorinstallatie,\n                                          een (eventuele) bufferopslag en \u00e9\u00e9n of meerdere aflevertoestellen. Dit met inbegrip\n                                          van alle leidingen en toebehoren;\n\naccreditatie-instantie: nationale accreditatie-instantie als bedoeld in artikel\u00a04,\n                                          eerste lid, van verordening (EG) nr.\u00a0765/2008 van het Europees Parlement en de Raad\n                                          van de Europese Unie van 9\u00a0juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie\n                                          en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening\n                                          (EEG) nr. 339/93 (PbEU L\u00a0218);\n\nafgewerkte olie: afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van het Besluit inzamelen afvalstoffen;\n\nafleverzuil: bovengronds gelegen gedeelte van de afleverinstallatie bestaande uit\n                                          pompen, leidingen, meet- en regelwerken, schakelaars en afleverpistolen omgeven door\n                                          een omkasting of daarmee direct in verbinding staand;\n\nA-hout: ongeverfd en onbehandeld hout;\n\nAPI 1004: API Recommended Practice 1004, Seventh Edition, November 1988; Bottom loading\n                                          and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2, Vapour-Recovery\n                                          Adapter);\n\nbaanzool: bodem of vloer tussen de standplaats of standplaatsen van de schutter en\n                                          de kogelvanger;\n\nbesluit: Activiteitenbesluit milieubeheer;\n\nB-hout: hout dat geen A-hout of C-hout is;\n\nbovengronds: geheel boven de bodem gelegen;\n\nC-hout: ge\u00efmpregneerd hout;\n\nemissieterm LE: het jaargemiddelde geluidsvermogen dat door een windturbine wordt uitgestraald per\n                                          octaafband i per beoordelingsperiode;\n\nETBE: ethyl-tertiair-butylether;\n\nfoliebassin: opslagvoorziening uitgevoerd als een met afdichtingsfolie beklede grondput;\n\ngeomembraanbaksysteem: een ondergronds aangelegd kunststof foliesysteem dat waarborgt\n                                          dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van dat systeem kan komen;\n\ngesloten proces: een proces of bewerking, als bedoeld in de NRB, waarbij de gebruikte\n                                          stoffen bij normale bedrijfsvoering binnen de procesomhulling blijven en de desbetreffende\n                                          installaties niet geopend hoeven te worden;\n\ngrondwaterbeschermingsgebied: een gebied dat krachtens artikel 1.2, tweede lid, onderdeel a, van de Wet milieubeheer bij de provinciale milieuverordening is aangewezen en waarvoor regels zijn gesteld\n                                          ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning;\n\nHandreiking bezinkbassins bloembollensector: Handreiking aanleg, beheer en monitoring\n                                          bezinkbassins voor de bloembollensector (SIKB, versie van 20.02.2014);\n\nimmissiepunt: plaats waarop de geluidsbelasting wordt bepaald;\n\nkaliber: binnendiameter van een loop van een vuurwapen;\n\nkogelvanger: vanginrichting voor projectielen, opgesteld achter het doel waarop geschoten\n                                          wordt;\n\nkwaliteitsverklaring mestbassin: attest, afgegeven door een door een accreditatie-instantie\n                                          geaccrediteerde instelling op basis van BRL 2342 voor mestbassins en afdekking voor\n                                          mestbassins;\n\nLPG-afleverautomaat: afleverzuil waarbij geregistreerde gebruikers LPG kunnen verkrijgen\n                                          zonder dat er direct toezicht door een toezichthoudende persoon als bedoeld in artikel 5.67, eerste lid, aanwezig is;\n\nmestzak: mestbassin, geheel of grotendeels bovengronds gelegen, voornamelijk opgebouwd\n                                          uit kunststoffolie waarvan de bodemafdichting en afdekking een geheel vormen;\n\nMTBE: methyl-tertiair-butylether;\n\nnoodstopvoorziening: een voorziening die bij activering de spanning op alle afleverzuilen\n                                          wegneemt;\n\nondergronds: geheel of gedeeltelijk in de bodem gelegen of ingeterpt;\n\nreferentieperiode mestbassins: periode dat een mestbassin dan wel de afdekking voldoet\n                                          aan de eisen van BRL 2342;\n\nschoudervuurwapen: vuurwapen in de vorm van een karabijn of geweer;\n\nStandaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal Model: de rekenmethode van het Nieuw Nationaal\n                                          Model (Uitgave 1998, ISBN 90-76323-003);\n\ntijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen: opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking\n                                          of CMR-stoffen in verpakking die, voorafgaand aan of aansluitend op transport, buiten\n                                          een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen in verpakking of CMR-stoffen in verpakking\n                                          verblijven;\n\nUN-nummer: het stofidentificatienummer: getal van vier cijfers dat een gevaarlijke\n                                          stof identificeert tijdens het transport, volgens de \u2018Recommendations on the Transport\n                                          of Dangerous Goods\u2019 van de Verenigde Naties;\n\nvuistvuurwapen: vuurwapen in de vorm van een pistool of revolver;\n\nvulplaats: de plaats waar of de ruimte waarin de flessen worden gevuld en gecontroleerd;\n\nvulstation: een combinatie van vulplaats en gasopslag;\n\nWBDBO: Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten volgens NEN 6068.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In deze regeling wordt verstaan onder:\n\nAS 6700: AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen met bijbehorende protocollen, SIKB,\n                                                      versie zoals opgenomen in bijlage C van de Regeling Bodemkwaliteit;\n\nAS 6800: AS 6800 Controle en keuring tank(opslag)installaties met bijbehorende protocollen,\n                                                      SIKB, versie zoals opgenomen in bijlage C van de Regeling Bodemkwaliteit;\n\nBRL 2307-1: BRL 2307-1 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor AVI-bodemas\n                                                      voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond- en wegenbouwkunde, versie van\n                                                      27\u00a0mei 2008 met wijzigingsblad van 14\u00a0april 2016;\n\nBRL 2342: Beoordelingsrichtlijn voor een KOMO attest voor Mestbassins en Afdekkingen voor mestbassins,\n                                                      Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie van 9\u00a0mei 2017;\n\nBRL K537: BRL K537/04, Beoordelingsrichtlijn voor het verwerken van kunststoffolie, Kiwa N.V.\n                                                      Certificatie en Keuringen, versie van 14 juni 2002;\n\nBRL K779: BRL-K779/04, Beoordelingsrichtlijn voor inwendige bekleding op stalen tanks voor\n                                                      brandbare vloeistoffen, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie van 15\u00a0juli 2010;\n\nBRL K790: BRL K790/02, Beoordelingsrichtlijn voor het appliceren van verfsystemen op stalen\n                                                      opslagtanks voor vloeistoffen, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie van 15\n                                                      mei 1996;\n\nBRL K796: BRL K796/02, Beoordelingsrichtijn voor bovengrondse horizontale cilindrische stalen\n                                                      tanks tot 150 m3 voor de drukloze opslag van vloeistoffen, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie\n                                                      van 18\u00a0oktober 2006 met wijzigingsblad van 1\u00a0september 2015;\n\nBRL K903: normdocument BRL SIKB 7800 (voorheen KIWA BRL K903), zoals opgenomen in bijlage C bij de Regeling bodemkwaliteit;\n\nBRL K910: BRL K910/01, Beoordelingsrichtlijn voor het Productcertificaat voor lekdetectiesystemen\n                                                      bedoeld voor de opslag en/of transport van vloeibare/gasvormige producten, Kiwa N.V.\n                                                      Certificaten en Keuringen, versie 2002-10-01;\n\nCUR/PBV-Aanbeveling 51: CUR/PBV-Aanbeveling 51: Milieutechnische criteria voor bedrijfsriolering, Stichting\n                                                      CUR, Gouda, augustus 1997;\n\nCUR/PBV-Aanbeveling 65: CUR/PBV-Aanbeveling 65: Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte voorzieningen\n                                                      van beton, Stichting CUR, Gouda, tweede herziene uitgave,september 2005;\n\nISO 5815-1: ISO 5815-1:2003: Internationale standaardnorm voor Water \u2013 Bepaling van het biochemisch\n                                                      zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) \u2013 Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum, augustus 2003;\n\nISO 5815-2: ISO 5815-2:2003: Internationale standaardnorm voor Water \u2013 Bepaling van het biochemisch\n                                                      zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) \u2013 Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, april 2003;\n\nISO 13358: ISO 13358:1997: Water \u2013 Bepaling van het gehalte aan gemakkelijk afgegeven sulfide;\n\nKC 111: KC 111/01: Keuringscriteria voor de (her)classificatie van bovengrondse tankinstallaties\n                                                      (kunststof en staal), Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen (december 2007);\n\nLAE: A-gewogen Sound Exposure Level zoals gedefinieerd in ISO 1996, deel 1, 2003;\n\nMP40-21: Ministeri\u00eble Publicatie 40-21, Voorschrift opslag en behandeling ontplofbare stoffen\n                                                      en voorwerpen Defensie, Staatscourant 2011, nr.\u00a021309, 28\u00a0november 2011;\n\nMP40-30: Ministeri\u00eble Publicatie 40-30, Voorschrift voor de inrichting en het gebruik van\n                                                      schietinrichtingen, Staatscourant 2010, nr. 1619, 5\u00a0februari 2010;\n\nNEN 1059: NEN 1059:2019: Nederlandse editie op basis van NEN\u2013EN 12186 en NEN\u2013EN 12279 \u2013 Gasvoorzieningsystemen\n                                                      \u2013 Gasdrukregel \u2013 en meetstations voor transport en distributie, juni 2019;\n\nNEN 2826: NEN 2826:1999: Nederlandse norm voor Luchtkwaliteit \u2013 Uitworp door stationaire puntbronnen\n                                                      \u2013 Monsterneming en bepaling van het gehalte aan gasvormig ammoniak, april 1999;\n\nNEN 5740: NEN 5740:2009 +A1:2016: Bodem - Landbodem \u2013 Strategie voor het uitvoeren van verkennend\n                                                      bodemonderzoek \u2013 Onderzoek naar de milieuhygi\u00ebnische kwaliteit van bodem en grond,\n                                                      april 2016;\n\nNEN 5744: NEN 5744:2011 + A1: 2013 Bodem- Monsterneming van grondwater, maart 2011;\n\nNEN 5766: NEN 5766: 2003: Nederlandse norm voor Bodem \u2013 Plaatsing van peilbuizen ten behoeve\n                                                      van milieukundig bodemonderzoek, augustus 2003;\n\nNEN 6068: NEN 6068:2008+C1:2016: Nederlandse norm voor Milieu en veiligheid \u2013 Bepaling van\n                                                      de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten, juni 2016;\n\nNEN 6401: NEN 6401:1991: Nederlandse norm voor Water \u2013 Bepaling van het halogeengehalte van\n                                                      vluchtige organohalogeenverbindingen (VOX), maart 1991;\n\nNEN 6414: NEN 6414: 2008: Nederlandse norm voor Water en slib \u2013 bepaling van de temperatuur,\n                                                      december 2008;\n\nNEN 6600-1: NEN 6600-1:2009: Nederlandse norm voor Water \u2013 monsterneming -Deel 1: afvalwater\n                                                      , maart 2009;\n\nNEN 6608: NEN 6608:1996: Water \u2013 Fotometrische bepaling van het sulfidegehalte;\n\nNEN 6633: NEN 6633:2006: Nederlandse norm voor Water en (zuiverings)slib \u2013 Bepaling van het\n                                                      chemisch zuurstofverbruik (CZV), december 2006 \u2013 met aanvullingsblad NEN 6633:2006/A1:2007:\n                                                      Nederlandse norm voor Water en (zuiverings)slib \u2013 Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik\n                                                      (CZV), december 2007;\n\nNEN 6646: NEN 6646:2015: Water \u2013 Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof\n                                                      en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof\n                                                      volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem\n                                                      \u2013 Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat;\n\nNEN 6676: NEN 6676:1994: Nederlandse norm voor Afvalwater \u2013 Bepaling van met petroleumether\n                                                      extraheerbare organische gebonden halogenen (EOX-AW), oktober 1994;\n\nNEN 6966: NEN 6966:2005: Nederlandse norm voor Milieu \u2013 Analyse van geselecteerde elementen\n                                                      in water, eluaten en destruaten \u2013 Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld\n                                                      plasma, december 2005 en C1:2006, juni 2006;\n\nNEN 7557: NEN 7557: 2009: Nederlandse norm voor Autodemontagetechnieken \u2013 Neutralisatie airbags\n                                                      en gordelspanners uit autowrakken, april 2009;\n\nNEN-EN 858-1: NEN-EN 858-1:2002+A1:2004, Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen\n                                                      (bijv. olie en benzine) \u2013 Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole;\n\nNEN-EN 858-2: NEN-EN 858-2:2003: Europese norm voor Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen\n                                                      (bijv. olie en benzine) \u2013 Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering\n                                                      en onderhoud, februari 2003;\n\nNEN-EN 872: NEN-EN 872:2005: Europese norm voor Water \u2013 Bepaling van het gehalte aan onopgeloste\n                                                      stoffen \u2013 Methode door filtratie over glasvezelfilters, maart 2005;\n\nNEN-EN 1484: NEN-EN 1484:1997: Water \u2013 Leidraad voor de bepaling van het gehalte aan totaal organische\n                                                      koolstof (TOC) en opgelost organisch koolstof (DOC);\n\nNEN-EN 1825-1: NEN-EN 1825-1:2004+C1:2006: Vetafscheiders en slibvangputten \u2013 Deel 1: Ontwerp, eisen\n                                                      en beproeving, merken en kwaliteitscontrole, september 2004;\n\nNEN-EN 1825-2: NEN-EN 1825-2:2002: Europese norm voor Vetafscheiders en slibvangputten \u2013 Deel 2:\n                                                      Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud, maart 2002;\n\nNEN-EN 1899-1: NEN-EN 1899-1:1998: Europese norm voor Water \u2013 Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik\n                                                      na n dagen (BODn) \u2013 Deel 1: Verdunnings- en entmethode met toevoeging van allylthioreum, september\n                                                      1998;\n\nNEN-EN 1899-2: NEN-EN 1899-2:1998: Europese norm voor Waterkwaliteit \u2013 Bepaling van het biochemisch\n                                                      zuurstofverbruik na n dagen (BODn) \u2013 Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, september 1998;\n\nNEN-EN 1911: NEN 1911, 2010: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van\n                                                      de massaconcentratie van gasvormige chloride van HCl \u2013 Standaard referentiemethode,\n                                                      augustus 2010;\n\nNEN-EN 1948-1: NEN-EN 1948, 2006: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                      van de concentratie aan PCDD\u2019s/PCDF\u2019s en dioxine-achtige PCB\u2019s \u2013 Deel 1: Monsterneming\n                                                      van PCDD\u2019s / PCDF\u2019s;\n\nNEN-EN 1948-2: NEN-EN 1948, 2006: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                      van de concentratie aan PCDD\u2019s/PCDF\u2019s en dioxine-achtige PCB\u2019s \u2013 Deel 2: Extractie\n                                                      en opwerking van PCDD\u2019s/PCDF\u2019s;\n\nNEN-EN 1948-3: 2006: NEN-EN 1948: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                      van de concentratie aan PCDD\u2019s/PCDF\u2019s en dioxine-achtige PCB\u2019s \u2013 Deel 3: Identificatie\n                                                      en kwantificering van PCDD\u2019s en PCDF\u2019s, april 2006;\n\nNEN-EN 12566-1: NEN-EN 12566-1:2016 Europese norm voor Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot\n                                                      en met 50 IE \u2013 Deel 1: Geprefabriceerde septictanks, september 2016;\n\nNEN-EN 12619: NEN-EN 12619: 2013: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                      van de massaconcentratie van totaal gasvormig organisch koolstof in lage concentraties\n                                                      in verbrandingsgassen \u2013 Continue methode met vlamionisatiedetector, januari 2013;\n\nNEN-EN 12817: NEN-EN 12817:2010: LPG-uitrusting en toebehoren \u2013 Keuring en herkeuring van opslagtanks\n                                                      met een capaciteit tot en met 13 m3;\n\nNEN-EN 13211: NEN-EN 13211: NEN-EN 13211:2001+C1:2007: Europese norm voor Luchtkwaliteit \u2013 Emissies\n                                                      van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de concentratie van totaal kwik;\n\nNEN-EN 13284-1: NEN-EN 13284-1:2017, Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                      van massaconcentratie van stof in lage concentraties \u2013 Deel 1: Manuele gravimetrische\n                                                      methode, november 2017;\n\nNEN-EN 13284-2: NEN-EN 13284-2:2017, Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                      van massaconcentratie van stof in lage concentraties \u2013 Deel 2: Geautomatiseerde meetsystemen,\n                                                      november 2017;\n\nNEN-EN 13649: NEN-EN 13649:2001: Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de massaconcentratie\n                                                      van individuele gasvormige organische componenten \u2013 Geactiveerde koolstof en vloeistofmethode;\n\nNEN-EN 13725: NEN-EN 13725:2003/C1:2006: Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie,\n                                                      september 2003 met correctieblad van oktober 2006;\n\nNEN-EN 14181: NEN-EN 14181: 2014: Emissies van stationaire bronnen \u2013 Kwaliteitsborging van geautomatiseerde\n                                                      meetsystemen;\n\nNEN-EN 14181: NEN-EN 14181: 2014: Emissies van stationaire bronnen \u2013 Kwaliteitsborging van geautomatiseerde\n                                                      meetsystemen;\n\nNEN-EN 14385: NEN-EN 14385:2004: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                      van de totale emissie van As,Cd,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Sb,Tl en V, maart 2004;\n\nNEN-EN 14789: NEN-EN 14789:2017: Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de volumeconcentratie\n                                                      van zuurstof (O2) \u2013 Referentiemethode \u2013 Paramagnetisme, januari 2017;\n\nNEN-EN 14790: NEN-EN 14790:2017: Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de waterdamp in\n                                                      leidingen \u2013 Standaard referentiemethode, januari 2017;\n\nNEN-EN 14791: NEN-EN 14791:2017: Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de massaconcentratie\n                                                      aan zwaveldioxide \u2013 Referentiemethode, januari 2017;\n\nNEN-EN 14792: NEN-EN 14792:2017: Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van massaconcentratie\n                                                      aan stikstofoxiden \u2013 Referentiemethode: Chemiluminescentie, januari 2017;\n\nNEN-EN 15058: NEN-EN 15058:2017: Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de massaconcentratie\n                                                      van koolstofmonoxide (CO) \u2013 Referentiemethode: Niet-dispersieve infrarood spectrometrie,\n                                                      januari 2017;\n\nNEN-EN 15259: NEN-EN 15259, 2007: Europese norm voor Luchtkwaliteit \u2013 Meetmethode emissies van\n                                                      stationaire bronnen \u2013 Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en voor doelstelling,\n                                                      meetplan en rapportage van de meting oktober 2007;\n\nNEN-EN 16321-1: NEN-EN 16321-1:2013: Terugwinning van bezinedamp tijdens het vullen van motorvoertuigen\n                                                      bij tankstations \u2013 deel 1: Beproevingsmethoden voor effici\u00ebnte goedkeuring van terugwinningssystemen\n                                                      van bezinedampen;\n\nNEN-EN 16321-2: NEN-EN 16321-2:2013: Terugwinning van bezinedamp tijdens het vullen van motorvoertuigen\n                                                      bij tankstations \u2013 deel 2: Beproevingsmethoden voor de controle van dampwinningssytemen\n                                                      bij tankstations;\n\nNEN-EN-IEC 61400-1: NEN-EN-IEC 61400-1:2005 + A1:2010: Windturbines \u2013 Deel 1: Ontwerpeisen;\n\nNEN-EN-IEC 61400-2:NEN-EN-IEC 61400-2:2014: Windturbines \u2013 Deel 2: Kleine windturbines;\n\nNEN-EN-IEC 61400-3: NEN-EN-IEC 61400-3:2009: Windturbines \u2013 Deel 3: Ontwerpeisen voor offshore windturbines;\n\nNEN-EN-IEC 61400-11: NEN-EN-IEC 61400-11:2003: Europese norm voor Generatorsystemen voor windturbines\n                                                      \u2013 Deel 11: Meettechnieken voor akoestische geluidshinder,\u00a0juli 2003;\n\nNEN-EN-ISO 2813: NEN-EN-ISO 2813:2014: Verven en vernissen \u2013 Bepaling van de glans (spiegelende reflectie)\n                                                      van niet-metallieke verflagen onder 20 graden, 60 graden en 85 graden (ISO 2813:2014,\n                                                      IDT);\n\nNEN-EN-ISO 5667-3: NEN-EN-ISO 5667-3:2012: Water \u2013 Monsterneming \u2013 Deel 3: Conservering en behandeling\n                                                      van watermonsters;\n\nNEN-EN-ISO 5814: NEN-EN-ISO 5814:2012: Water \u2013 Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof \u2013 Elektrochemische\n                                                      methode, oktober 2012;\n\nNEN-EN-ISO 6468: NEN-EN-ISO 6468:1997: Europese norm voor Water \u2013 Bepaling van het gehalte aan organochloor-bestrijdingsmiddelen,\n                                                      polychloorbifenylen en chloorbenzenen \u2013 Gaschromatografische methode na vloeistof/vloeistofextractie,\n                                                      februari 1997;\n\nNEN-EN-ISO 9377-2: NEN-EN-ISO 9377-2:2000: Europese norm voor Water \u2013 Bepaling van de minerale-olie-index\n                                                      \u2013 Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie, december 2000;\n\nNEN-EN-ISO 10301: NEN-EN-ISO 10301:1997: Europese norm voor Water \u2013 Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde\n                                                      koolwaterstoffen \u2013 Gaschromatografische methoden, mei 1997;\n\nNEN-EN-ISO 10304-1: NEN-EN-ISO 10304-1:2009: Water \u2013 Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie\n                                                      \u2013 Deel 1: Bepaling van bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, fosfaat en sulfaat;\n\nNEN-EN-ISO 10304-3: NEN-EN-ISO 10304-3:1997: Water \u2013 Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie\n                                                      \u2013 Deel 3: Bepaling van chromaat, jodide, sulfiet, thiocyanaat en thiosulfaat;\n\nNEN-EN-ISO 10523: NEN-EN-ISO 10523:2012, Water \u2013 Bepaling van de pH, februari 2012;\n\nNEN-EN-ISO 11143: NEN-EN-ISO 11143:2008: Europese norm voor Tandheelkunde-Amalgaanscheiders, november\n                                                      2008;\n\nNEN-EN-ISO 11732: NEN-EN-ISO 11732:2005: Europese norm voor Water \u2013 Bepaling van ammonium stikstof\n                                                      \u2013 Methode voor doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, februari\n                                                      2005;\n\nNEN-EN-ISO 11969: NEN-EN-ISO 11969, 1997: Europese norm voor Water \u2013 Bepaling van het arseengehalte\n                                                      \u2013 Methode met atomaire absorptiespectrometrie (hydridetechniek), februari 1997;\n\nNEN-EN-ISO 12846: NEN-EN-ISO 12846: 2012: Water \u2013 Bepaling van kwik \u2013 Methode met atomaire absorptiespectometrie\n                                                      met en zonder concentratie;\n\nNEN-EN-ISO 13395: NEN-EN-ISO 13395:1997: Europese norm voor Water \u2013 Bepaling van het stikstofgehalte\n                                                      in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse\n                                                      (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, mei 1997;\n\nNEN-EN-ISO 14001: NEN-EN-ISO 14001:2015: Milieumanagementsystemen \u2013 Eisen met richtlijnen voor gebruik;\n\nNEN-EN-ISO 14051: NEN-EN-ISO 14051:2011: Milieumanagementsystemen \u2013 Kostentoerekening van materiaalstromen\n                                                      \u2013 Algemeen raamwerk;\n\nNEN-EN-ISO 14403-1:2012: Water \u2013 Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide\n                                                      met doorstroomanalyse (FIA en CFA) \u2013 Deel 1: Methode met doorstroominjectie analyse\n                                                      (FIA);\n\nNEN-EN-ISO 14403-2:2012: Water \u2013 Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide\n                                                      met doorstroomanalyse (FIA en CFA) \u2013 Deel 2: Methode met continu doorstroomanalyse\n                                                      (CFA);\n\nNEN-EN-ISO 15587-1: NEN-EN-ISO 15587-1:2002: Europese norm voor Water \u2013 Ontsluiting voor de bepaling\n                                                      van geselecteerde elementen in water \u2013 Deel 1: Koningswater ontsluiting, maart 2002;\n\nNEN-EN-ISO 15680: NEN-EN-ISO 15680:2003: Europese norm voor Water \u2013 Gaschromatografische bepaling van\n                                                      een aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde\n                                                      verbindingen met \u2018purge-and-trap\u2019 en thermische desorptie, december 2003;\n\nNEN-EN-ISO 15681-1: NEN-EN-ISO 15681-1:2005: Europese norm Water \u2013 Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat\n                                                      en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA and CFA) \u2013\n                                                      Deel 1: Methode met een doorstroominjectiesysteem (FIA), januari 2005;\n\nNEN-EN-ISO 15681-2: NEN-EN-ISO 15681-2:2005: Europese norm Water \u2013 Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat\n                                                      en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA and CFA) \u2013\n                                                      Deel 2: Methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA), januari 2005;\n\nNEN-EN-ISO 15682: NEN-EN-ISO 15682:2001: Europese norm voor Water \u2013 Bepaling van het gehalte aan chloride\n                                                      met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie,\n                                                      september 2001;\n\nNEN-EN-ISO 16852: NEN-EN-ISO 16852:2016 Europese norm voor Vlamdovers \u2013 Prestatie-eisen, beproevingsmethoden\n                                                      en begrenzingen bij gebruik, november 2016;\n\nNEN-EN-ISO 16911-1: NEN-EN-ISO 16911-1:2013: Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de stroomsnelheid\n                                                      en het debiet in afgaskanalen \u2013 Deel 1: Handmatige referentiemethode;\n\nNEN-EN-ISO 16911-2: NEN-EN-ISO 16911-2:2013: Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de stroomsnelheid\n                                                      en het debiet in afgaskanalen \u2013 Deel 2: Geautomatiseerde meetsystemen;\n\nNEN-EN-ISO 17294-2: NEN-EN-ISO 17294-2:2016: Europese norm voor Water \u2013 Toepassing van massaspectrometrie\n                                                      met inductief gekoppeld plasma \u2013 Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief\n                                                      uranium isotopen, augustus 2016;\n\nNEN-EN-ISO 17993: NEN-EN-ISO 17993:2004: Europese norm voor Water \u2013 Bepaling van 15 polycyclische aromatische\n                                                      koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof\n                                                      extractie, juni 2004;\n\nNEN-EN-ISO 50001: NEN-EN-ISO 50001:2018: Energiemanagementsystemen \u2013 Eisen met gebruiksrichtlijnen;.\n\nNEN-EN-ISO/IEC 17020: NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012: Conformiteitsbeoordeling \u2013 Algemene criteria voor het\n                                                      functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren;\n\nNEN-EN-ISO/IEC 17025: NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 Europese norm voor Algemene eisen voor de competentie van\n                                                      beproevings- en kalibratielaboratoria, januari 2018;\n\nNEN-ISO 5663: NEN-ISO 5663:1993: Nederlandse norm voor Water \u2013 Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof\n                                                      \u2013 Methode na mineralisatie met seleen, december 1993;\n\nNEN-ISO 5813: NEN-ISO 5813:1993: Internationale standaardnorm voor Water \u2013 Bepaling van het gehalte\n                                                      aan opgeloste zuurstof \u2013 Iodometrische methode, februari 1993;\n\nNEN-ISO 10849: NEN-ISO 10849:1998: Internationale standaardnorm voor Emissies van stationaire bronnen\n                                                      \u2013 Bepaling van de concentratie aan stikstofoxiden \u2013 Prestatiekenmerken van geautomatiseerde\n                                                      meetsystemen, september 1998;\n\nNEN-ISO 11083: NEN-ISO 11083:2006: Internationale standaardnorm voor Water \u2013 Bepaling van chroom\n                                                      (VI) \u2013 Spectrometrische methode met 1,5-difenylcarbazide, december 2006;\n\nNEN-ISO 15713: NEN-ISO 15713:2011: \u2013 Emissie van stationaire bronnen \u2013 Monsterneming en bepaling\n                                                      van het gasvormige fluoridegehalte;\n\nNEN-ISO 15923: NEN-ISO 15923-1:2013: Waterkwaliteit \u2013 Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem\n                                                      en spectrofotometrische detectie \u2013 Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat,\n                                                      silicaat en sulfaat;\n\nNEN-ISO 16740: NEN-ISO 16740:2005: Internationale norm voor Werkplekatmosfeer \u2013 Bepaling van het\n                                                      gehalte aan zeswaardig chroom in deeltjes in lucht \u2013 Methode door ion chromatografie\n                                                      en spectrofotometrische metingen met gebruik van difenyl carbazide, maart 2005;\n\nNEN-ISO 22743: NEN-ISO 22743, 2006: Water \u2013 Internationale standaardnorm voor Bepaling van sulfaat\n                                                      met een doorstroomanalysesysteem (CFA), mei 2006 en C1:2007, september 2007;\n\nNPR 2578: NPR 2578:2013: Beheer en onderhoud van LPG-, propaan- en butaaninstallaties;\n\nNPR 7600: NPR 7600:2013: Toepassing van koolwaterstoffen als koudemiddel in koelsystemen en\n                                                      warmtepompen;\n\nNPR 7601: NPR 7601:2013: Toepassing van kooldioxide als koudemiddel in koelinstallaties en\n                                                      warmtepompen;\n\nNPR 7910-1: Europese norm voor Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar \u2013 Deel\n                                                      1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009, versie 2010+C1:2012,\n                                                      maart 2012;\n\nNPR-CEN/TS 13649: NPR-CEN/TS 13649:2014: Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepalingen van de massaconcentratie\n                                                      van individuele gasvormige organische componenten \u2013 Geactiveerde koolstof en vloeistofmethode;\n\nNTA 7379: NTA 7379:2014: Richtlijnen \u2018Predictive Emission Monitoring System\u2019 (PEMS) \u2013 Realisatie\n                                                      en kwaliteitsborging;\n\nNTA 9065: NTA 9065:2012: Luchtkwaliteit \u2013 Geurmetingen \u2013 Meten en rekenen geur (01.12.2012);\n\nNTA 9766: NTA 9766 2014: Veiligheidsaspecten van installaties voor monomestvergisting en vergistingsgasopwerking\n                                                      op boerderijschaal (01.04.2014);\n\nNVN 11400-0: NVN 11400-0:1999/A1 2005: Nederlandse voornorm voor Windturbines \u2013 Deel 0: Voorschriften\n                                                      voor typecertificatie \u2013 Technische eisen, februari 2005;\n\nPGS 7: Richtlijn PGS 7, getiteld \u2018Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen\u2019, zoals\n                                                      gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 7: 2007 versie 0.1 (oktober\n                                                      2007);\n\nPGS 8: Richtlijn PGS 8, getiteld \u2018Organische peroxiden: opslag\u2019, zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl,\n                                                      PGS 8:2011;\n\nPGS 9: Richtlijn PGS 9, getiteld \u2018Cryogene gassen: opslag van 0,125 m3 \u2013 100 m3\u2019, zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 9:2014 versie\n                                                      1.0 (april 2014);\n\nPGS 13: Richtlijn PGS 13, getiteld \u2018Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen\u2019,\n                                                      zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 13: 2009 versie\n                                                      1.0 (2-2009);\n\nPGS 15: Richtlijn PGS 15, getiteld \u2018Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen\u2019, zoals gepubliceerd\n                                                      op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 15:2016 versie 1.0 (september 2016);\n\nPGS 16: Richtlijn PGS 16, getiteld \u2018LPG: Afleverinstallaties; Richtlijn voor de brandveilige,\n                                                      arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG\u2019, PGS 16:2010 versie 1.0 (09-2010);\n\nPGS 19: Richtlijn PGS 19, getiteld \u2018Propaan en butaan: opslag\u2019, zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl,\n                                                      PGS 19:2013 versie 1.0 (oktober 2013);\n\nPGS 23:Richtlijn PGS 23, getiteld \u2018LPG: vulstations voor flessen en ballonvaarttanks\u2019, zoals\n                                                      gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 23:2013 versie 1.0 (december\n                                                      2013);\n\nPGS 25: Richtlijn PGS 25, getiteld \u2018Aardgas \u2013 afleverinstallaties voor motorvoertuigen\u2019,\n                                                      zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 25:2009 versie\n                                                      1.2 (december 2012);\n\nPGS 28: Richtlijn PGS 28, getiteld \u2018Vloeibare brandstoffen \u2013 ondergrondse tankinstallaties\n                                                      en afleverinstallaties\u2019, zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl,\n                                                      PGS 28: 2011 versie 1.0 (december 2011);\n\nPGS 30: Richtlijn PGS 30, getiteld \u2018Vloeibare brandstoffen \u2013 bovengrondse tankinstallaties\n                                                      en afleverinstallaties\u2019, zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl,\n                                                      PGS 30: 2011 versie 1.0 (december 2011);\n\nPGS 31: Richtlijn PGS 31, getiteld \u2018Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse\n                                                      en bovengrondse tankinstallaties\u2019, zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl,\n                                                      PGS 31: 2018 versie 1.1 (oktober 2018);\n\nPGS 33-1: Richtlijn PGS 33-1, getiteld 'Aardgas \u2013 Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas\n                                                      (LNG) voor motorvoertuigen', PGS 33-1: 2013 versie 1.0 (juni 2013);\n\nPGS-klasse 1: Vloeistoffen met een vlampunt lager dan 23 graden Celsius en een beginkookpunt hoger\n                                                      dan 35 graden Celsius;\n\nPGS-klasse 2: Vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 23 graden Celsius en ten hoogste 55 graden\n                                                      Celsius;\n\nPGS-klasse 3: Vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55 graden Celsius en ten hoogste 100 graden\n                                                      Celsius;\n\nPGS-klasse 4: Vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 100 graden Celsius;\n\n2 Bij de toepassing van het besluit wordt ten aanzien van de in het besluit opgenomen niet-publiekrechtelijke regelingen,\n                                                voorschriften uit de NRB de tekst in acht genomen als genoemd in het eerste lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Als oppervlaktewaterlichamen die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming\n                                                behoeven als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, worden aangewezen de in bijlage 2 opgenomen oppervlaktewaterlichamen.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde aanwijzing beperkt zich tot het gedeelte van een oppervlaktewaterlichaam\n                                                dat valt onder het beheer van de beheerder die bij het betreffende oppervlaktewaterlichaam\n                                                in de bijlage vermeld staat.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nMet toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in de artikelen 3.10, tweede lid, 3.14, derde lid, en 4.8, vierde lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Als stoffen, stofklassen en stofcategorie\u00ebn als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van het besluit, worden in ieder geval aangewezen en onderverdeeld de stoffen, stofklassen en stofcategorie\u00ebn\n                                                in bijlage 12a.\n\n2 Voor de stoffen die als anders ingedeeld zijn aangemerkt als bedoeld in artikel 2.5, zevende lid, van het besluit en die in bijlage 12b zijn vermeld, gelden, in afwijking van artikel 2.5 van het besluit, tot 1\u00a0januari\n                                                2023 de waarden in bijlage 12b.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Onverminderd artikel 1.3b valt een stof in ieder geval in de stofcategorie zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld\n                                                in artikel 1.1, derde lid, van het besluit en tabel 2.5 van het besluit en is in ieder geval een zeer zorgwekkende stof als bedoeld in artikel 2.3b, tweede lid, van het besluit, indien deze stof voorkomt op:\n\na. bijlage VI van EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en\n                                                      mengsels, en is ingedeeld als carcinogeen, mutageen of reprotoxisch, categorie 1a\n                                                      of categorie 1b;\n\nb. de inventaris van geclassificeerde stoffen als bedoeld in artikel 42, eerste lid,\n                                                      van EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en\n                                                      is ingedeeld als carcinogeen, mutageen of reprotoxisch, categorie 1a of categorie\n                                                      1b;\n\nc. de kandidatenlijst, bedoeld in artikel 59 van EG-verordening registratie, evaluatie\n                                                      en autorisatie van chemische stoffen;\n\nd. bijlage XIV van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische\n                                                      stoffen;\n\ne. bijlage I, II, III of IV van Verordening (EU) nr. 2019/1021 van het Europees Parlement\n                                                      en de Raad van 20\u00a0juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen\n                                                      (PbEU 2019, L 169);\n\nf. de lijst van stoffen voor prioritaire actie die is vastgesteld op grond van artikel\n                                                      6 van het op 22\u00a0september 1992 te Parijs tot stand gekomen OSPAR Verdrag inzake de\n                                                      bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan,\n                                                      met Bijlagen en Aanhangsels (Trb.\u00a01993, 16 en 141, 1998, 169, 2000, 74, 2001, 157,\n                                                      2008, 60 en 203, 2011, 231), of\n\ng. bijlage X van de kaderrichtlijn water, voor zover een stof in die bijlage is aangewezen\n                                                      als prioritaire gevaarlijke stof.\n\n2 Onverminderd het eerste lid valt een stof tevens in de stofcategorie zeer zorgwekkende\n                                                stoffen en is tevens een zeer zorgwekkende stof als bedoeld in het eerste lid indien\n                                                deze stof voldoet aan de vastgestelde wetenschappelijke criteria voor het bepalen\n                                                van hormoonontregelende eigenschappen als bedoeld in:\n\na. artikel 5, derde lid, van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement\n                                                      en de Raad van 22\u00a0mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van\n                                                      biociden (PbEU L167), of\n\nb. bijlage II, paragraaf 3.6.5, van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement\n                                                      en de Raad van 21\u00a0oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen\n                                                      en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU L\n                                                      309).\n\n3 Een wijziging van de bijlagen, lijsten, inventaris dan wel criteria, bedoeld in het\n                                                eerste en tweede lid, gaat voor de toepassing van het eerste lid gelden met ingang\n                                                van de dag waarop aan de desbetreffende wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij\n                                                bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt een ander tijdstip\n                                                wordt vastgesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAls soorten biologische agentia als bedoeld in artikel 1.14a, eerste lid, onder b, van het besluit, worden aangewezen de soorten die in bijlage 3 zijn opgenomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte\n                                                   vloer of verharding of geomembraanbaksysteem is overeenkomstig het daartoe krachtens\n                                                   het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe\n                                                   beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of verharding die\n                                                   niet inspecteerbaar is als bedoeld in AS 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens\n                                                   per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde\n                                                   wijze. Het vijfde lid is daarop van overeenkomstige toepassing.\n\n3 De eerste beoordeling en goedkeuring vindt in afwijking van het eerste lid, plaats\n                                                   binnen zes jaar na aanleg, indien de vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld\n                                                   in het eerste lid, is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit.\n\n4 Een vloeistofdichte vloer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt ten minste\n                                                   eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid.\n\n5 Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor:\n\na. reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding en geomembraanbaksysteem\n                                                         overeenkomstig paragraaf 3.3 van deel 3 van de NRB, en\n\nb. een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage 6 behorende bij AS 6700.\n\n6 Een vloeistofdichte vloer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt opnieuw\n                                                   beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid, indien de reparatie, het\n                                                   regelmatig onderhoud of de controle, bedoeld in het vijfde lid, niet of niet overeenkomstig\n                                                   dat lid is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet\n                                                   is gerepareerd.\n\n7 Het eerste lid is niet van toepassing op een geomembraanbaksysteem dat voor 1\u00a0december\n                                                   2001 is aangelegd en voldoet aan de volgende voorwaarden:\n\na. de toegepaste folie is productbestendig, is gemaakt van hoge dichtheid polyetheen\n                                                         (HDPE) of folie van een gelijkwaardige kwaliteit, heeft een dikte van ten minste 1\u00a0mm\n                                                         en is gecertificeerd op grond van BRL K537;\n\nb. voor het geomembraanbaksysteem is een legplan voorhanden met een aanduiding van de\n                                                         lasnaden en doorvoeren, een Rol Testdata rapport, lasrapporten en een lasproefrapport;\n\nc. iedere zes maanden vindt een visuele controle plaats van de verharding die zich boven\n                                                         het geomembraanbaksysteem bevindt; bij constatering van een morsing van een grote\n                                                         hoeveelheid vloeibare brandstoffen vindt binnen drie maanden een bemonstering plaats\n                                                         van de peilbuizen als bedoeld in artikel 2.2, vierde lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien een geomembraanbaksysteem als bodembeschermende voorziening is toegepast, waarop\n                                                   op grond van artikel 6.2 het eerste lid van artikel 2.1 niet van toepassing is, worden twee grondwaterpeilbuizen ge\u00efnstalleerd overeenkomstig\n                                                   paragraaf 1.3 van bijlage 3 van deel 3 bij de NRB zodat bodemverontreiniging door\n                                                   vloeibare brandstoffen kan worden gesignaleerd.\n\n2 Indien stoffen als bedoeld in artikel 3.29 van het besluit worden opgeslagen in een ondergrondse opslagtank of betonnen constructie die geheel\n                                                   of gedeeltelijk ondergronds ligt, wordt per opslagtank of constructie ten minste \u00e9\u00e9n\n                                                   grondwaterpeilbuis ge\u00efnstalleerd overeenkomstig paragraaf 1.3 van bijlage 3 bij deel\n                                                   3 van de NRB. Indien er meerdere opslagtanks of constructies zijn, wordt per groep\n                                                   van drie opslagtanks of constructies, die binnen tien meter van elkaar zijn gelegen,\n                                                   ten minste \u00e9\u00e9n grondwaterpeilbuis ge\u00efnstalleerd.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing op een ondergrondse opslagtank, die:\n\na. dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in de wand, of\n\nb. in een afgedekte betonnen bak is geplaatst met een systeem voor lekdetectie in deze\n                                                         bak die zich onder de opslagtank bevindt.\n\nHet systeem voor lekdetectie voldoet en wordt ten minste eenmaal per jaar beoordeeld\n                                                   en goedgekeurd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over\n                                                   een erkenning op grond van dat besluit.\n\n4 De grondwaterpeilbuizen als bedoeld in het eerste en tweede lid, worden zo vaak als\n                                                   de omstandigheden daartoe aanleiding geven, doch ten minste eens per jaar bemonsterd\n                                                   overeenkomstig NEN 5744. Bij bemonstering van grondwaterpeilbuizen bij een ondergrondse\n                                                   opslagtank met vloeibare brandstof of afgewerkte olie worden de monsters onderzocht\n                                                   op aanwezigheid van minerale oliecomponenten overeenkomstig NEN-EN-ISO 9377-2, vluchtige\n                                                   aromaten (BETX) volgens NEN-EN-ISO 15680 en, voor zover er sprake is van de opslag\n                                                   van lichte olie, tevens op MTBE en ETBE door een laboratorium, dat daartoe beschikt\n                                                   over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Bij bemonstering van grondwaterpeilbuizen bij de opslag van pekel in een ondergrondse\n                                                   opslagtank of betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt, worden\n                                                   de monsters op aanwezigheid van chloride onderzocht overeenkomstig NEN-EN-ISO 15682\n                                                   door een laboratorium, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit\n                                                   bodemkwaliteit. Bij bemonstering van grondwaterpeilbuizen bij een ondergrondse opslagtank\n                                                   met stoffen waarvoor geen NEN of ISO is vastgesteld voor het onderzoek naar de aanwezigheid\n                                                   daarvan, worden de monsters onderzocht volgens een methode die daarvoor geschikt is.\n\n5 De installatie van een grondwaterpeilbuis als bedoeld in het eerste en tweede lid,\n                                                   en de bemonstering als bedoeld in het vierde lid, vinden plaats door een bedrijf,\n                                                   dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.\n\n6 Degene die de inrichting drijft, zendt de gegevens van de bemonstering en analyse\n                                                   van de grondwaterpeilbuizen ten aanzien van de stoffen MTBE en ETBE, bedoeld in het\n                                                   vierde lid, terstond door aan het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet bodembescherming, indien:\n\na. de geanalyseerde waarde van de MTBE- of ETBE-verontreiniging hoger is dan 1 microgram\n                                                         per liter, voor zover de inrichting is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied;\n\nb. de geanalyseerde waarde van de MTBE- of ETBE-verontreiniging hoger is dan 15 microgram\n                                                         per liter, voor zover de inrichting is gelegen buiten een grondwaterbeschermingsgebied.\n\n7 Het eerste tot en met het zesde lid, zijn niet van toepassing ten aanzien van inrichtingen\n                                                   waar de gemiddeld laagste grondwaterstand zich meer dan vijf meter beneden het maaiveld\n                                                   bevindt. Indien deze inrichting echter is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied\n                                                   is er een systeem voor lekdetectie aanwezig dat voldoet en dat ten minste eenmaal\n                                                   per jaar wordt beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het daartoe krachtens het\n                                                   Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over\n                                                   een erkenning op grond van dat besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Dit artikel is slechts van toepassing indien binnen de inrichting een vloeistofkerende\n                                                   voorziening is toegepast als bodembeschermende voorziening, tenzij in deze regeling\n                                                   anders is bepaald.\n\n2 De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen wordt\n                                                   in eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de\n                                                   bodem vastgelegd.\n\n3 In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het tweede lid\n                                                   is ten minste aangegeven op welke wijze:\n\na. de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur\n                                                         waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt\n                                                         gecontroleerd;\n\nb. er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties\n                                                         op morsingen en lekkages plaatsvinden, en\n\nc. is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.\n\n4 Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen\n                                                   de inrichting bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne\n                                                   procedures en werkinstructies als bedoeld in het tweede lid, dat deze worden nageleefd\n                                                   en binnen de inrichting zodanig aanwezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige\n                                                   wijze kennis kan nemen.\n\n5 De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen vinden\n                                                   zodanig plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen\n                                                   geraken.\n\n6 Morsingen en lekkages worden overeenkomstig de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies\n                                                   als bedoeld in het tweede lid, verholpen en opgeruimd.\n\n7 Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de in het kader van de bedrijfsinterne\n                                                   procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen\n                                                   en middelen ter bescherming van de bodem binnen de inrichting in voldoende mate aanwezig\n                                                   zijn en dat er voldoende, in het gebruik van deze middelen, ge\u00efnstrueerd personeel\n                                                   aanwezig is.\n\n8 Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede\n                                                   acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid\n                                                   tot een bodemverontreiniging, worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar\n                                                   is voor het bevoegd gezag.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een bodembeschermende voorziening is zodanig uitgevoerd dat:\n\na. gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen\n                                                         en kunnen worden opgeruimd;\n\nb. er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van\n                                                         of uit de voorziening wordt verwijderd.\n\n2 Een bodembeschermende voorziening is bestand tegen de inwerking van de desbetreffende\n                                                   vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt\n                                                   of opgeslagen.\n\n3 Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank\n                                                   wordt opgeslagen, heeft een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van\n                                                   de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit\n                                                   ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe bij deze regeling gestelde regels, die tot doel hebben te voldoen aan een verwaarloosbaar\n                                             bodemrisico, zijn niet van toepassing op een bodembedreigende activiteit waarvoor\n                                             het bevoegd gezag op grond van artikel 2.9a van het besluit met een maatwerkvoorschrift heeft bepaald dat een aanvaardbaar bodemrisico kan worden\n                                             gerealiseerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien bij of krachtens het besluit verplichtingen gelden met betrekking tot:\n\na. het uitvoeren van metingen, keuringen, controles of beoordelingen van of aan bodembeschermende\n                                                         voorzieningen, ondergrondse opslagtanks en daarbij behorende leidingen, appendages\n                                                         en kathodische bescherming, installaties of onderdelen van installaties, worden de\n                                                         resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de\n                                                         eerstvolgende meting, keuring, controle of beoordeling maar ten minste gedurende drie\n                                                         jaar binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of\n                                                         op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld;\n\nb. het aanleggen of installeren van bodembeschermende voorzieningen, ondergrondse opslagtanks\n                                                         en daarbij behorende leidingen, appendages en kathodische bescherming, installaties\n                                                         of onderdelen van installaties, worden de bewijzen van gecertificeerde aanleg en installatie\n                                                         binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op een\n                                                         door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld;\n\nc. het uitvoeren van bodem- en grondwateronderzoek, worden de resultaten van dat onderzoek\n                                                         binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op een\n                                                         door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld;\n\nd. het stellen van financi\u00eble zekerheid, wordt het schriftelijk bewijsstuk als bedoeld\n                                                         in artikel 2.25 en 2.26 van het besluit binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op\n                                                         een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld.\n\n2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder beschikbaar zijn en ter inzage houden\n                                                   mede verstaan: digitaal beschikbaar zijn en via elektronische weg ter inzage houden.\n\n[Vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De categorie\u00ebn van afvalstoffen, bedoeld in artikel 10.54a van de wet, zijn de categorie\u00ebn in bijlage 11, ongeacht het type inrichting.\n\n2 De categorie\u00ebn van afvalstoffen, bedoeld in artikel 2.12, vijfde lid, van het besluit, zijn de categorie\u00ebn in bijlage 11.\n\n3 Onverminderd het tweede lid worden verschillende soorten afvalwater waarvan het lozen\n                                                bij of krachtens het besluit op dezelfde wijze is toegestaan, gerekend tot dezelfde categorie.\n\n4 Het mengen van gevaarlijke afvalstoffen met niet gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld\n                                                in artikel 2.12, vierde lid, van het besluit is toegestaan indien en voor zover de afvalstoffen behoren tot twee\n                                                categorie\u00ebn die in bijlage 11 zijn aangeduid met hetzelfde nummer, daarbij onderscheiden met de aanduiding A en\n                                                B.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe monitoring van emissies, het opstellen van een reductieprogramma, het opstellen\n                                          van een oplosmiddelenboekhouding en de emissiemetingen ter controle op de naleving\n                                          van de emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel\u00a02.32 van het besluit, voldoen aan de eisen gesteld in de artikelen 2.11 tot en met 2.15.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Degene die een oplosmiddeleninstallatie drijft, meet continu of een afgaskanaal, waarop\n                                                nabehandelingsapparatuur is aangesloten en die aan de uitlaatzijde gemiddeld in totaal\n                                                meer dan 10 kilogram totaal organische koolstof per uur uitwerpt, voldoet aan de emissiegrenswaarden,\n                                                niet zijnde de diffuse-emissiegrenswaarden, en de totale emissiegrenswaarden, bedoeld\n                                                in artikel\u00a02.29 van het besluit.\n\n2 In een oplosmiddeleninstallatie die gemiddeld in totaal minder dan 10 kilogram totaal\n                                                organische koolstof per uur uitwerpt, voert degene die de oplosmiddeleninstallatie\n                                                drijft, om de drie jaar metingen uit van totaal organische koolstof, waarbij gedurende\n                                                elke meting ten minste drie meetresultaten worden geregistreerd.\n\n3 Metingen ter controle op de naleving van de emissiegrenswaarden zijn niet vereist\n                                                indien nabehandelingsapparatuur niet noodzakelijk is om te voldoen aan het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij continue metingen is aan de emissiegrenswaarden, niet zijnde de diffuse-emissiegrenswaarden,\n                                                en de totale emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel\u00a02.29, eerste lid, van het besluit, voldaan indien onder normale bedrijfsomstandigheden:\n\na. het 24-uursgemiddelde voor een bepaalde stof de daarvoor geldende emissiegrenswaarde\n                                                      niet overschrijdt, waarbij het 24-uursgemiddelde wordt berekend van alle geldige metingen\n                                                      gedurende een periode van 24 uur waarin een oplosmiddeleninstallatie onder normale\n                                                      omstandigheden in bedrijf is, met uitzondering van het opstarten en stilleggen van\n                                                      de installatie en het onderhoud van de apparatuur, en\n\nb. geen van de uurgemiddelden hoger is dan 1,5 maal de emissiegrenswaarden.\n\n2 Bij periodieke metingen is aan de emissiegrenswaarden, niet zijnde de diffuse-emissiegrenswaarden,\n                                                en de totale emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel\u00a02.29, eerste lid, van het besluit, voldaan indien bij die meting:\n\na. het gemiddelde van alle meetresultaten onder normale omstandigheden de emissiegrenswaarden\n                                                      niet overschrijdt, en\n\nb. geen van de uurgemiddelden onder normale omstandigheden hoger is dan 1,5 maal de emissiegrenswaarden.\n\n3 Of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel\u00a02.30, tweede lid, van het besluit wordt voldaan, wordt vastgesteld op basis van de som van de massaconcentraties van\n                                                de verschillende betrokken vluchtige organische stoffen. Of aan de emissiegrenswaarden,\n                                                niet zijnde de diffuse-emissiegrenswaarden, en de totale emissiegrenswaarden, bedoeld\n                                                in artikel\u00a02.29, eerste lid, van het besluit wordt voldaan, wordt vastgesteld op basis van de totale massa organische koolstof\n                                                die wordt uitgestoten, tenzij in tabel 2.28a van het besluit anders is bepaald.\n\n4 Gasvolumes mogen worden toegevoegd om de afgassen af te koelen of te verdunnen indien\n                                                dit technisch gerechtvaardigd is. De toegevoegde gasvolumes worden niet betrokken\n                                                bij het vaststellen van de massaconcentratie van de verontreinigende stof in het afgas.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij de opzet van een reductieprogramma als bedoeld in artikel\u00a02.29, tweede lid, van het besluit, worden in ieder geval de volgende factoren betrokken:\n\na. indien vervangingsproducten met weinig of geen oplosmiddelen nog in ontwikkeling zijn,\n                                                      heeft degene die een oplosmiddeleninstallatie drijft, extra tijd voor de uitvoer van\n                                                      het reductieprogramma;\n\nb. het referentiepunt voor de emissiebeperking komt zo goed mogelijk overeen met de emissie\n                                                      die het resultaat zou zijn als er geen beperkende maatregelen zouden worden genomen.\n\n2 Aan een gelijkwaardige emissiebeperking als bedoeld in artikel\u00a02.29, tweede lid, van het besluit wordt bij een oplosmiddeleninstallatie waar voor het product een constant gehalte\n                                                aan vaste stof kan worden aangenomen, in ieder geval voldaan indien de feitelijke\n                                                emissie van oplosmiddelen, bepaald aan de hand van de oplosmiddelenboekhouding, kleiner\n                                                is dan of gelijk is aan de beoogde emissie, die als volgt wordt berekend:\n\na. bereken de jaarlijkse referentie-emissie als volgt:\n\n1\u00b0. bepaal de totale massa aan vaste stof in de hoeveelheid coating, inkt, lak of kleefstof\n                                                            die per jaar wordt gebruikt, waarbij onder vaste stof wordt verstaan elk materiaal\n                                                            in coating, inkt, lak en kleefstof dat vast wordt wanneer het water of de vluchtige\n                                                            organische stoffen zijn verdampt, en\n\n2\u00b0. vermenigvuldig de bepaalde massa vaste stof met de in tabel 2.13 vermelde toepasselijke\n                                                            vermenigvuldigingsfactor;\n\nb. vermenigvuldig de jaarlijkse referentie-emissie met het in tabel 2.13 vermelde toepasselijke\n                                                      reductiepercentage.\n\n3 De vermenigvuldigingsfactor, bedoeld in het tweede lid, mag voor een individuele oplosmiddeleninstallatie\n                                                worden aangepast om rekening te houden met een aangetoonde stijging van het rendement\n                                                bij het gebruik van vaste stoffen.\n\nNummer activiteit tabel 2.28a Besluit\n\nActiviteit\n\nDrempelwaarde (voor oplosmiddelenverbruik in ton/jaar)\n\nVermenig-vuldigingsfactor jaarlijkse referentie-emissie\n\nReductie-percentage beoogde emissie\n\nBijzondere bepalingen\n\nIn deze tabel wordt onder bestaande oplosmiddeleninstallatie verstaan: oplosmiddeleninstallatie\n                                                               die op 1\u00a0april 2002 in werking was.\n\n2\n\nIllustratiediepdruk\n\n>25\n\n4\n\n15% (1)\n\n(1) Reductiepercentage beoogde emissie bestaande oplosmiddeleninstallaties: 20%\n\n3\n\nRotatiezeefdruk op textiel/karton\n\n>30\n\n1,5\n\n25%\n\nAndere rotatiezeefdruk\n\n>15\n\n1,5\n\n30%\n\n>25\n\n1,5\n\n25%\n\nAndere rotatiediepdruk, flexografie, lamineer- of lakeenheden\n\n>15\n\n4\n\n30%\n\n>25\n\n4\n\n25%\n\n6\n\nCoating van voertuigen (< 15 ton/jaar verbruik oplosmiddelen)\n\n<15\n\n1,5\n\n40%\n\nOverspuiten van voertuigen\n\n>0,5\n\n3\n\n40%\n\n7\n\nBandlakken\n\n>25\n\n3\n\n10% (2)\n\n(2) Reductiepercentage beoogde emissie bestaande oplosmiddeleninstallaties: 15%\n\n8\n\nAndere coatingprocessen\n\n>5\n\n(3) Rotatiezeefdruk op textiel valt onder activiteit nr. 3.\n\ncoating van textiel (3), vezel, film of papier\n\n4\n\n40%\n\ncoating in contact met levensmiddelen, coating in lucht- en ruimtevaart\n\n2,33\n\n40%\n\nmetaalcoating, kunststofcoating en overige coating\n\n1,5\n\n40%\n\nAndere coatingprocessen\n\n>15\n\ncoating van textiel (3), vezel, film of papier\n\n4\n\n25%\n\ncoating in contact met levensmiddelen, coating in lucht- en ruimtevaart\n\n2,33\n\n25%\n\nmetaalcoating, kunststofcoating en overige coating\n\n1,5\n\n25%\n\n10\n\nCoating van hout\n\n>15\n\n4\n\n40%\n\n>25\n\n4\n\n25%\n\n16\n\nHet aanbrengen van een lijmlaag\n\n>5\n\n4\n\n30%\n\n>15\n\n4\n\n25%\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDegene die een oplosmiddeleninstallatie drijft, voert een oplosmiddelenboekhouding\n                                          waarmee:\n\na. wordt aangetoond dat is voldaan aan:\n\n1\u00b0. de emissiegrenswaarden, diffuse-emissiegrenswaarden of de totale emissiegrenswaarden,\n                                                      bedoeld in de artikelen 2.29, eerste, vierde en vijfde lid, en 2.30, tweede en derde lid, van het besluit, en\n\n2\u00b0. indien van toepassing, de eisen van het reductieprogramma, bedoeld in artikel\u00a02.29, tweede lid, van het besluit;\n\nb. de mogelijkheden voor emissiebeperking in de toekomst worden gespecificeerd, en\n\nc. informatie aan eenieder kan worden verstrekt over het verbruik en de emissie van oplosmiddelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een oplosmiddelenboekhouding als bedoeld in artikel\u00a02.14:\n\na. omvat een periode van twaalf maanden en wordt binnen dertien weken na afloop van die\n                                                      periode afgesloten, en\n\nb. voldoet aan het tweede tot en met het negende lid.\n\n2 Ter controle op de naleving van een reductieprogramma als bedoeld in artikel\u00a02.29, tweede lid, van het besluit wordt het oplosmiddelenverbruik berekend aan de hand van de volgende formule: V =\n                                                I1 \u2013 O8.\n\n3 Voor de berekening van de jaarlijkse referentie-emissie, bedoeld in artikel\u00a02.13, tweede lid, wordt de in coatings gebruikte hoeveelheid vaste stof bepaald overeenkomstig de\n                                                formule, genoemd in het tweede lid.\n\n4 Ter controle op de naleving van een totale emissiegrenswaarde wordt de totale emissie\n                                                berekend aan de hand van de volgende formule: E = F + O1.\n\n5 Ter controle op de naleving van artikel\u00a02.30, derde lid, onder b, onder 2\u00b0, van het besluit wordt de totale emissie van alle betrokken activiteiten bepaald en vergeleken met\n                                                de totale emissie die zou zijn veroorzaakt als artikel\u00a02.29 van het besluit voor elke activiteit afzonderlijk zou zijn nageleefd.\n\n6 Ter controle op de naleving van een diffuse emissiegrenswaarde wordt de diffuse emissie\n                                                berekend aan de hand van een van de volgende formules:\n\na. F = I1 \u2013 O1 \u2013 O5 \u2013 O6 \u2013 O7 \u2013 O8, of\n\nb. F = O2 + O3 + O4 + O9.\n\n7 De diffuse emissie wordt bepaald met behulp van een korte maar representatieve serie\n                                                metingen of door middel van een gelijkwaardige berekeningsmethode. De bepaling behoeft\n                                                niet te worden herhaald zolang de oplosmiddeleninstallatie niet wordt veranderd.\n\n8 De diffuse emissie wordt uitgedrukt als een percentage van de oplosmiddeleninput,\n                                                berekend aan de hand van de volgende formule: I = I1 + I2.\n\n9 Onder de in dit artikel\u00a0genoemde symbolen wordt verstaan:\n\nE\n\nTotale emissie\n\nF\n\nDiffuse emissie\n\nV\n\nVerbruik\n\nI\n\nInput\n\nI1\n\nDe hoeveelheid aangekochte organische oplosmiddelen als zodanig of in mengsels, die\n                                                               in het proces worden ingevoerd gedurende de termijn waarover de massabalans wordt\n                                                               bepaald.\n\nI2\n\nDe hoeveelheid oplosmiddelenhergebruik. De teruggewonnen oplosmiddelen worden telkens\n                                                               meegerekend wanneer ze worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen\n\nO\n\nOutput\n\nO1\n\nDe hoeveelheid vluchtige organische stoffen in de emissies via de schoorsteen\n\nO2\n\nDiffuse emissie van vluchtige organische stoffen in water, rekening houdend met de\n                                                               afvalwaterzuivering bij de berekening van O5\n\nO3\n\nDiffuse emissie van vluchtige organische stoffen in enig product, die als verontreiniging\n                                                               of als residu in de bij de activiteit vervaardigde producten achterblijft\n\nO4\n\nDiffuse emissie van vluchtige organische stoffen in de lucht\n\nO5\n\nOrganische oplosmiddelen en/of organische verbindingen die door chemische of fysische\n                                                               reacties verloren gaan, met inbegrip van hoeveelheden organische oplosmiddelen die\n                                                               door verbranding, een andere zuivering van afgassen of door afvalwaterzuivering vernietigd\n                                                               worden of door adsorptie opgevangen worden, mits die niet bij O6, O7 of O8 worden\n                                                               meegerekend.\n\nO6\n\nOrganische oplosmiddelen in ingezameld afval.\n\nO7\n\nOrganische oplosmiddelen als zodanig of in mengsels die als een product met handelswaarde\n                                                               worden verkocht of bestemd zijn om te worden verkocht, met uitzondering van oplosmiddelen\n                                                               die vallen onder O3.\n\nO8\n\nDe hoeveelheid organische oplosmiddelen, met inbegrip van organische oplosmiddelen\n                                                               in mengsels, die voor hergebruik is teruggewonnen maar niet opnieuw bij de activiteit\n                                                               wordt gebruikt en die niet onder O7 valt.\n\nO9\n\nDe hoeveelheid vluchtige organische stoffen, die op andere wijze dan bedoeld onder\n                                                               O1 tot en met O8 vrijkomt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel 2.15, eerste lid, van het besluit wordt, door degene die de inrichting drijft, in ieder geval voldaan indien alle in\n                                                bijlage 10 opgenomen maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik zijn getroffen die\n                                                op de inrichting van toepassing zijn, tenzij:\n\na. \nartikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het besluit van toepassing is;\n\nb. er sprake is van een inrichting waarop artikel 3.55 van het besluit van toepassing is; of\n\nc. er sprake is van een inrichting waarop artikel 3.75 van het besluit van toepassing is en degene die de inrichting drijft gebruik maakt van het tarief,\n                                                      bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag.\n\n2 Aan artikel 2.15, eerste lid, van het besluit wordt, door degene die de inrichting drijft, in ieder geval voldaan indien alle in\n                                                bijlage 10c opgenomen maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik zijn getroffen die\n                                                op de inrichting van toepassing zijn en er sprake is van:\n\na. een inrichting waarop artikel 3.55 van het besluit van toepassing is; of\n\nb. van een inrichting waarop artikel 3.75 van het besluit van toepassing is en degene die de inrichting drijft gebruik maakt van het tarief,\n                                                      bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing wanneer artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het besluit van toepassing is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De rapportages, bedoeld in artikel 2.15, tweede en tiende lid, van het besluit worden ingediend met gebruikmaking van een formulier dat door de Minister voor Klimaat\n                                                en Energie beschikbaar wordt gesteld.\n\n2 De Minister voor Klimaat en Energie brengt rapportages die zijn ingediend onverwijld\n                                                binnen het bereik van het bevoegd gezag.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De rapportage bedoeld in artikel 2.15, tweede lid, van het besluit bevat in ieder geval:\n\na. een aanduiding, het nummer waaronder de onderneming geregistreerd is bij de Kamer\n                                                      van Koophandel en het adres van de inrichting waar de rapportage betrekking op heeft;\n\nb. de onderneming waar de inrichting onderdeel van uitmaakt;\n\nc. de contactgegevens van degene die de inrichting drijft en degene die de rapportage\n                                                      voor de inrichting indient;\n\nd. het energieverbruik van de inrichting:\n\n1\u00b0. inclusief energie die door de inrichting zelf wordt geproduceerd en gebruikt;\n\n2\u00b0. gemeten over een heel kalenderjaar;\n\n3\u00b0. aan de hand van recente gegevens;\n\n4\u00b0. in kilowattuur (kWh) elektriciteit en kubieke meter (m3) aardgasequivalent;\n\ne. de randvoorwaarden, omschreven bij de maatregelen in bijlage 10, waar de inrichting niet aan voldoet.\n\n2 De maatregelen bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van het besluit zijn de maatregelen aangewezen in bijlage 10.\n\n3 In afwijking van het eerste lid, onderdeel e, en het tweede lid zijn de in bijlage 10c aangewezen maatregelen van toepassing wanneer er sprake is van:\n\na. een inrichting waarop artikel 3.55 van het besluit van toepassing is; of\n\nb. een inrichting waarop artikel 3.75 van het besluit van toepassing is en degene die de inrichting drijft gebruik maakt van het tarief,\n                                                      bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het bepalen van de terugverdientijd en de emissie van kooldioxide van maatregelen\n                                                ter verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in artikel 2.15 van het besluit, wordt gebruik gemaakt van de methoden in bijlage 10a.\n\n2 In afwijking van het eerste lid wordt bij het bepalen van de terugverdientijd en de\n                                                emissie van kooldioxide van maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik,\n                                                bedoeld in artikel 2.15 van het besluit, gebruik gemaakt van de methoden in bijlage 10d, wanneer er sprake is van:\n\na. een inrichting waarop artikel 3.55 van het besluit van toepassing is; of\n\nb. een inrichting waarop artikel 3.75 van het besluit van toepassing is en degene die de inrichting drijft gebruik maakt van het tarief,\n                                                      bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het berekenen van de hoeveelheid aardgasequivalent, bedoeld in bijlage 10a, bijlage 10d en artikel 2.15, vijfde, zevende en negende lid, van het besluit worden de volgende waarden gehanteerd:\n\na. 1 liter huisbrandolie komt overeen met 1,2 Nm3 aardgasequivalent;\n\nb. 1 ton stookolie komt overeen met 1300 Nm3 aardgasequivalent;\n\nc. 1 ton steenkool komt overeen met 925 Nm3 aardgasequivalent;\n\nd. 1 liter vloeibaar propaan komt overeen met 0,73 Nm3 aardgasequivalent;\n\ne. 1 m3 niet-Gronings aardgas komt overeen met X m3 aardgasequivalent, waarbij X wordt berekend door de onderste verbrandingswaarde in\n                                                      MJ/m3 van het ingezette aardgas te delen door 31,65 MJ/m3;\n\nf. 1 GJ warmte komt overeen met 31,6 Nm3 aardgasequivalent;\n\ng. 1 liter diesel komt overeen met 1,13 Nm3 aardgasequivalent;\n\nh. 1 liter benzine komt overeen met 1,04 Nm3 aardgasequivalent;\n\n2 Indien een brandstof wordt gebruikt die niet is opgenomen in het eerste lid, wordt\n                                                de hoeveelheid aardgasequivalent per eenheid bepaald door de onderste verbrandingswaarde\n                                                van deze stof in MJ per eenheid gewicht of volume te delen door 31,65 MJ/Nm3.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De rapportage bedoeld in artikel 2.15, tiende lid, van het besluit bevat in ieder geval:\n\na. een aanduiding, het nummer waaronder de onderneming geregistreerd is bij de Kamer\n                                                      van Koophandel en het adres van de inrichting waar de rapportage betrekking op heeft;\n\nb. de onderneming waar de inrichting onderdeel van uitmaakt;\n\nc. de contactgegevens van degene die de inrichting drijft en degene die de rapportage\n                                                      voor de inrichting indient;\n\nd. een beschrijving van de locatie en activiteit;\n\ne. het energiegebruik van de inrichting:\n\n1\u00b0. inclusief energie die door de inrichting zelf wordt geproduceerd en gebruikt;\n\n2\u00b0. gemeten over een heel kalenderjaar;\n\n3\u00b0. aan de hand van recente gegevens;\n\n4\u00b0. in kilowattuur (kWh) elektriciteit en kubieke meter (m3) aardgasequivalent;\n\nf. een overzicht van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld\n                                                      in artikel 2.15, eerste lid, van het besluit die zijn getroffen;\n\ng. een overzicht van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld\n                                                      in artikel 2.15, eerste lid, van het besluit die nog niet zijn getroffen en het moment waarop de maatregelen naar verwachting\n                                                      zullen worden getroffen;\n\nh. een onderbouwing van het onderzoek naar de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik,\n                                                      bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, waaronder in ieder geval:\n\n1\u00b0. een analyse van het energiegebruik;\n\n2\u00b0. een analyse van de productieapparatuur en installaties; en\n\n3\u00b0. een beschrijving van de structurele energiezorg.\n\n2 Het onderzoek is in overeenstemming met bijlage 10b uitgevoerd.\n\n3 Aan het eerste lid kan, voor de onderdelen waarvoor dat in bijlage 10b is aangegeven, invulling worden gegeven door het toepassen van:\n\na. een energiebeheersysteem dat voldoet aan NEN-EN-ISO 50001;\n\nb. een milieubeheersysteem dat voldoet aan NEN-EN-ISO 14001 in combinatie met NEN-EN-ISO\n                                                      14051.\n\n4 In aanvulling op het derde lid kan aan het eerste lid, voor de onderdelen waarvoor\n                                                dat in bijlage 10b is aangegeven, invulling worden gegeven door de in bijlage 10b opgenomen keurmerken.\n\n5 Als gebruik wordt gemaakt van de in het derde of vierde lid opgenomen mogelijkheid\n                                                om invulling te geven aan het eerste lid, wordt van het van toepassing zijnde energiebeheer-,\n                                                milieubeheersysteem of keurmerk, daarvan als onderdeel van de rapportage een afschrift\n                                                overgelegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Als maximaal toelaatbaar risiconiveau van de immissieconcentratie van een zeer zorgwekkende\n                                                stof als bedoeld in artikel 2.4, zesde lid, onder b, van het besluit, geldt de grenswaarde in bijlage 13.\n\n2 Indien voor een zeer zorgwekkende stof geen grenswaarde is opgenomen in bijlage 13, wordt die grenswaarde vastgesteld volgens de procedure in bijlage 14.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij het door middel van berekening bepalen van immissieconcentraties van zeer zorgwekkende\n                                          stoffen in de buitenlucht als bedoeld in artikel 2.4, zesde lid, onder c, van het besluit, bij inrichtingen:\n\na. wordt gebruik gemaakt van gegevens met betrekking tot de:\n\n1\u00b0. fysieke kenmerken van de bron;\n\n2\u00b0. kenmerken van de emissie, en\n\n3\u00b0. kenmerken van de omgeving.\n\nb. worden de immissieconcentraties bepaald vanaf de grens van het terrein van de betreffende\n                                                inrichting.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het door middel van berekening bepalen van de concentraties van zeer zorgwekkende\n                                                stoffen, bedoeld in artikel 2.18, vindt plaats volgens de standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal Model, voor zover\n                                                de desbetreffende situatie valt binnen het toepassingsgebied van die rekenmethode.\n\n2 Van de standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal Model kan in overleg met het bevoegd\n                                                gezag worden afgeweken mits de methode waarmee wordt afgeweken passend is en gelijkwaardig\n                                                aan de standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal Model.\n\n3 In situaties die buiten het toepassingsgebied van standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal\n                                                Model vallen, wordt in overleg met het bevoegd gezag een andere, passende methode\n                                                toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe vermijdings- en reductieprogramma\u2019s van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in artikel 2.4, zesde lid, onder a, van het besluit, bevatten in ieder geval:\n\na. een overzicht van mogelijkheden en technieken ter voorkoming en ter beperking van\n                                                de emissies;\n\nb. met betrekking tot de technieken, bedoeld in onderdeel a, informatie over:\n\n1\u00b0. het rendement;\n\n2\u00b0. de validatie;\n\nc. informatie over de bedrijfszekerheid en de kosten;\n\nd. informatie over afwenteleffecten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen meting als bedoeld in artikel 2.8, achtste lid, van het besluit voldoet aan de artikelen 2.22 en 2.23.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De concentraties van componenten in de afgassen worden bepaald door continue meting\n                                                of afzonderlijke metingen onder procescondities die representatief zijn voor de normale\n                                                bedrijfsvoering.\n\n2 De metingen bemonsteringen en analyses van de parameters die nodig zijn voor het bepalen\n                                                of wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen\n                                                die zijn voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:\n\na. emissiemeting en analyse:\n\n1\u00b0. stikstofoxiden (NOx): NEN-EN 14792;\n\n2\u00b0. stikstofoxiden (NOx) continumeting: NEN-ISO 10849;\n\n3\u00b0. zwaveldioxide (SO2): NEN-EN 14791;\n\n4\u00b0. onverbrande koolwaterstoffen (CxHy): NEN-EN 12619;\n\n5\u00b0. totaal stof: NEN-EN 13284-1 of NEN-EN 13284-2;\n\n6\u00b0. zuurstof (O2): NEN-EN 14789;\n\n7\u00b0. chroom VI -verbindingen: ISO 16740;\n\n8\u00b0. zware metalen: NEN-EN 14385;\n\n9\u00b0. zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3;\n\n10\u00b0. waterstoffluoride: NEN-ISO 15713;\n\n11\u00b0. ammoniak: NEN 2826;\n\n12\u00b0. individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649;\n\n13\u00b0. dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1,2 en 3;\n\n14\u00b0. kwik: NEN-EN 13211;\n\n15\u00b0. waterdamp: NEN-EN 14790;\n\n16\u00b0. debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2;\n\nb. meetlocatie, monstername en rapportage van de stoffen, genoemd onder a: NEN-EN 15259.\n\nc. kwaliteitsborging van continue metingen: NEN-EN 14181.\n\n3 Een afzonderlijke meting als bedoeld in het eerste lid bestaat uit drie deelmetingen\n                                                van een half uur, tenzij een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode\n                                                of de representatieve wijze van bemonsteren. Het resultaat van de afzonderlijke emissiemeting\n                                                is het gemiddelde van de deelmetingen, verminderd met de gerapporteerde meetonzekerheid\n                                                of met een standaardwaarde voor de meetonzekerheid.\n\n4 Een continue meting vindt plaats door:\n\na. een rechtstreekse continue meting van de concentratie in het afgas, of\n\nb. een continue meting van de parameters van de voor de installatie vastgestelde uitworpkarakteristiek.\n\n5 Het resultaat van een continue meting is de verzameling van half-uursgemiddelde of\n                                                etmaalgemiddelden, verminderd met de gerapporteerde meetonzekerheid of met een standaardwaarde\n                                                voor de meetonzekerheid.\n\n6  Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, onder\n                                                12, kan tot 1\u00a0juli 2018 NEN-EN 13649 worden toegepast.\n\n7 Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onderdeel\n                                                a, onder 1, 3, 6 en 15, kunnen tot [1\u00a0april 2019] onderstaande normbladen worden toegepast:\n\na. NEN-EN 14792:2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                      van massaconcentratie aan stikstofoxiden (NOx) \u2013 Referentiemethode \u2013 Chemiluminescentie, december 2005;\n\nb. NEN-EN 14\u00a0791, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                      van de massaconcentratie aan zwaveldioxide \u2013 Referentiemethode, november 2005;\n\nc. NEN-EN 14\u00a0789, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                      van de volumeconcentratie van zuurstof (O2) \u2013 Referentiemethode \u2013 Paramagnetisme, november 2005, respectievelijk\n\nd. NEN-EN 14\u00a0790, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                      van de waterdamp in leidingen, november 2005.\n\n8 Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, onder\n                                                5, kunnen tot en met 31\u00a0december 2020 NEN-EN 13284-1, 2001: Europese norm voor Emissies\n                                                van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties\n                                                \u2013 Deel 1: Manuele gravimetrische methode, december 2001 of NEN-EN 13284-2, 2004: Europese\n                                                norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van massaconcentratie van stof\n                                                in lage concentraties \u2013 Deel 2: Geautomatiseerde meetsystemen, september 2004, worden\n                                                toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het bevoegd gezag bepaalt de meetonzekerheid op basis van de 95%-betrouwbaarheidsinterval\n                                                van individuele waarnemingen. Bij het bepalen van de meetonzekerheid wordt het gemiddelde\n                                                van de deelmetingen, bedoeld in artikel 2.22, gecorrigeerd voor het aantal deelmetingen. De meetonzekerheid wordt berekend als\n                                                percentage van de grenswaarde.\n\n2 Voor de elementen, genoemd in tabel 2.23, bedraagt de maximale meetonzekerheid als\n                                                percentage van de emissiegrenswaarde niet meer dan de in tabel 2.23 opgenomen percentages.\n\nElementen\n\nMeetonzekerheid (%)\n\nSO2\n\n20\n\nNOx\n\n20\n\nStof\n\n30\n\ntotaal stof (stofklasse S)\n\n30\n\nOverige componenten\n\n40\n\nDebiet\n\n20\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTer beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 3.5, tweede lid, van het besluit wordt het huishoudelijk afvalwater bij lozing in de bodem geleid door een infiltratievoorziening\n                                             die zodanig wordt uitgevoerd en onderhouden, dat:\n\na. het vanuit de zuiveringsvoorziening geloosde water in de infiltratievoorziening niet\n                                                   in direct contact met het grondwater komt,\n\nb. de infiltratievoorziening geen hinder veroorzaakt, en\n\nc. nadelige gevolgen voor de volksgezondheid worden voorkomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTer beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 3.5, derde lid, van het besluit wordt het huishoudelijk afvalwater geleid door een zuiveringsvoorziening die voldoet\n                                             aan het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een zuiveringsvoorziening bestaat uit een septic tank:\n\na. met een nominale inhoud van ten minste 6 kubieke meter,\n\nb. die voldoet aan NEN-EN 12566-1, en\n\nc. met een hydraulisch rendement van ten hoogste 10 gram, bepaald overeenkomstig annex\n                                                         B van NEN-EN 12566-1.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een zuiveringsvoorziening die is geplaatst\n                                                   voor 1\u00a0januari 2009, indien die zuiveringsvoorziening bestaat uit een septic tank,\n                                                   die een nominale inhoud heeft van ten minste 6 kubieke meter en waarbij:\n\na. de septic tank uit drie compartimenten bestaat;\n\nb. de nominale inhoud, in de stroomrichting, over de compartimenten is verdeeld in de\n                                                         verhouding twee staat tot \u00e9\u00e9n staat tot \u00e9\u00e9n;\n\nc. de scheidingswanden tussen de compartimenten van de septic tank ten minste 20\u00a0centimeter\n                                                         boven het waterniveau uitsteken;\n\nd. de instroomopening in het eerste compartiment van de septic tank zich ten minste 10\u00a0centimeter\n                                                         boven het waterniveau bevindt;\n\ne. de toevoerpijp ten minste 5 centimeter en ten hoogste 10 centimeter uit de binnenwand\n                                                         steekt;\n\nf. de doorstroomopeningen in scheidingswanden tussen de compartimenten van de septic\n                                                         tank zodanig zijn uitgevoerd, dat:\n\n1\u00b0. de doorvoer van bodemslib en drijflagen wordt voorkomen;\n\n2\u00b0. de gezamenlijke oppervlakte van de doorstroomopeningen per scheidingswand ten minste\n                                                               100 vierkante centimeter en ten hoogste 400 vierkante centimeter bedraagt;\n\n3\u00b0. de bovenkant van de doorstroomopeningen ten minste 30 centimeter onder het waterniveau\n                                                               ligt, en\n\n4\u00b0. de onderkant van de doorstroomopeningen hoger ligt dan de helft van de waterhoogte\n                                                               gemeten vanaf de bodem van de septic tank;\n\ng. de afvoeropening van een septic tank voorzien is van een duikschot of een T-stuk zodat\n                                                         afvoer van bodemslib of drijflagen wordt voorkomen, en\n\nh. de waterhoogte in een septic tank ten minste 1,2 meter bedraagt en ten hoogste bedraagt:\n\n1\u00b0. 2,2 meter bij een inhoud van ten hoogste 10 kubieke meter;\n\n2\u00b0. 2,5 meter bij een inhoud van meer dan 10 kubieke meter.\n\n3 Indien afzonderlijke septic tanks als bedoeld in het tweede lid parallel zijn geschakeld,\n                                                   bedraagt de gezamenlijke nominale inhoud ten minste 6 kubieke meter en voldoet iedere\n                                                   tank afzonderlijk aan de voorschriften genoemd in het tweede lid, onderdelen a tot\n                                                   en met h.\n\n4 Opdeling van de septic tank, bedoeld in het tweede lid, in afzonderlijke in serie\n                                                   geschakelde tanks is toegestaan, mits de nominale inhoud van \u00e9\u00e9n compartiment niet\n                                                   over verschillende tanks is verdeeld. De afzonderlijke septic tanks gelden samen als\n                                                   \u00e9\u00e9n septic tank.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen zuiveringsvoorziening\n\na. is goed toegankelijk, en\n\nb. wordt zo vaak als voor de goede werking daarvan nodig is onderhouden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het in werking hebben van een zuiveringstechnisch werk verkeert de installatie\n                                                   in goede staat van onderhoud en worden bij onderhoudswerkzaamheden zodanige maatregelen\n                                                   getroffen dat geurhinder bij geurgevoelige objecten zoveel mogelijk wordt voorkomen\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.\n\n2 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   maatwerkvoorschriften stellen waarin maatregelen als bedoeld in het eerste lid worden\n                                                   geconcretiseerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De geurbelasting, bedoeld in de artikel 3.5b, eerste, tweede en vijfde tot en met het achtste lid, van het besluit, wordt bepaald met de rekenmethode van het Nieuw Nationaal Model (Uitgave 1998, ISBN\n                                                   90-76323-003) of een daaraan gelijkwaardige methode.\n\n2 De geuremissie vanuit een zuiveringstechnisch werk is de som van de emissies door\n                                                   de verschillende procesonderdelen, uitgedrukt in odour units per seconde, die worden\n                                                   bepaald met behulp van de emissiefactoren, genoemd in bijlage 5 bij deze regeling.\n\n3 Indien voor een procesonderdeel als bedoeld in het tweede lid geen emissiefactor is\n                                                   opgenomen in bijlage 5, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift aanvullend geuronderzoek eisen, dat\n                                                   wordt uitgevoerd overeenkomstig NTA 9065.\n\n4 Het bevoegd gezag kan, indien de geurhinder als gevolg van het opslaan en verladen\n                                                   van slib een aanvaardbaar niveau overschrijdt en artikel 3.5b, eerste, tweede en vijfde tot en met het achtste lid, van het besluit niet toereikend zijn om de overschrijding ongedaan te maken, aanvullend maatwerkvoorschriften\n                                                   stellen met betrekking tot de technische voorzieningen in het zuiveringtechnisch werk\n                                                   en te treffen gedragsmaatregelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico voldoet het ontwerp-\n                                             en aanlegproces van bassins, tanks en leidingen in de waterlijn vanaf het ontvangstwerk\n                                             tot de selector of de beluchtingstank aan CUR/PBV-Aanbeveling\u00a051 en CUR/PBV-Aanbeveling\u00a065\n                                             met uitzondering van de eisen gesteld in de paragrafen 4.1, 5.1, 6.1.1, en 6.1.2 van\n                                             CUR/PBV-Aanbeveling\u00a051, alsmede paragraaf 5.2.1 van de CUR/PBV-Aanbeveling\u00a065.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico gebeurt de controle\n                                                   op de lekdichtheid van de bedrijfsonderdelen van de zuiveringstechnische werken, bedoeld\n                                                   in artikel\u00a03.5a van het besluit, met een grondwatermonitoringssysteem dat bestaat uit:\n\na. een horizontaal monitoringssysteem bij installaties aangelegd op of na 1 januari 2012,\n\nb. verticale peilbuizen bij installaties aangelegd voor die datum.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kan gebruik worden gemaakt van geo-electrische metingen\n                                                   met een meetfrequentie van eenmaal per zes jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het horizontaal monitoringssysteem, bedoeld in artikel\u00a03.4d, eerste lid, onder a, bestaat uit horizontale buizen die zich bevinden maximaal om de 30 meter.\n\n2 Indien binnen een afstand van 60\u00a0meter, gemeten van hart tot hart, meerdere bassins\n                                                   of tanks zijn gesitueerd, wordt een extra horizontale buis geplaatst.\n\n3 Indien bassins of tanks op meer dan 60\u00a0meter, gemeten van hart tot hart, van elkaar\n                                                   zijn gesitueerd, wordt om de 30\u00a0meter een horizontale buis geplaatst.\n\n4 Bij de plaatsing van de horizontale buizen wordt rekening gehouden met de stroomrichting\n                                                   van het grondwater.\n\n5 De verticale peilbuizen, bedoeld in artikel\u00a03.4d, eerste lid, onder b, bevinden zich maximaal om de 30 meter.\n\n6 Indien binnen een afstand van 60\u00a0meter, gemeten van hart tot hart, meerdere bassins\n                                                   of tanks zijn gesitueerd, wordt een extra verticale peilbuis geplaatst.\n\n7 Indien bassins of tanks op meer dan 60\u00a0meter, gemeten van hart tot hart, van elkaar\n                                                   zijn gesitueerd, wordt om de 30\u00a0meter een verticale peilbuis geplaatst.\n\n8 De verticale peilbuis alsmede de plaatsing voldoet aan NEN 5766.\n\n9 De verticale peilbuizen worden benedenstrooms ten opzichte van de stroming van het\n                                                   grondwater geplaatst.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De achtergrondwaarden aan chemische zuurstofverbruik (CZV) en ammonium-stikstof (N-NH4)\n                                                   worden vastgesteld in het grondwater van een bovenstrooms geplaatste peilbuis.\n\n2 Eenmaal per kalenderjaar wordt een gefiltreerd monster dat genomen is uit het horizontaal\n                                                   monitoringssysteem of uit de peilbuizen geanalyseerd op CZV en N-NH4. Tussen opeenvolgende\n                                                   monsternames ligt ten minste elf maanden.\n\n3 De resultaten van deze analyses worden eenmaal per twee kalenderjaren gerapporteerd\n                                                   aan het bevoegd gezag. De rapportage vindt plaats binnen twee maanden na de laatste\n                                                   van de monsternames, bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Indien de gemeten waarden meer dan 50% hoger zijn dan de achtergrondwaarden wordt\n                                                   binnen twee maanden een nieuw grondwatermonster uit het monitoringssysteem geanalyseerd,\n                                                   alsmede een grondwatermonster uit de bovenstrooms geplaatste peilbuis.\n\n5 Indien de gemeten waarden gedurende drie opeenvolgende waarnemingen gemiddeld meer\n                                                   dan 50% hoger zijn dan de achtergrondwaarden, wordt de meetfrequentie verhoogd naar\n                                                   twee monsters per jaar voor de desbetreffende peilbuis. Tussen opeenvolgende monsternames\n                                                   liggen ten minste vijf maanden.\n\n6 Meetwaardes die meer dan 50% hoger zijn dan de achtergrondwaarde, worden gerapporteerd\n                                                   aan het bevoegd gezag.\n\n7 Indien de gemeten waarden gedurende drie opeenvolgende waarnemingen gemiddeld meer\n                                                   dan 50% hoger zijn dan de achtergrondwaarden en de afwijking geweten kan worden aan\n                                                   bedrijfsmatige activiteiten:\n\na. worden de daarna te nemen monsters geanalyseerd op de stoffen, genoemd in NEN 5740,\n                                                         en\n\nb. wordt in overleg met en met instemming van het bevoegd gezag een herstelplan opgesteld.\n\n8 Het plaatsen van de peilbuizen, de analyses van de grondwatermonsters en het opstellen\n                                                   van de rapporten, bedoeld in het eerste tot en met zevende lid, en in artikel 3.4e, worden uitgevoerd door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een\n                                                   erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien de controle op de lekdichtheid, bedoeld in artikel\u00a03.4d, uitsluitend plaatsvindt via een grondwatermonitoringssysteem, worden ten minste\n                                                   \u00e9\u00e9n keer per 15\u00a0jaar de dilatatievoegen en onderlinge overgangen van bassins, tanks\n                                                   en leidingen visueel ge\u00efnspecteerd overeenkomstig AS 6700.\n\n2 De bevindingen worden vastgelegd in een logboek, dat in de inrichting aanwezig is\n                                                   of binnen een termijn die wordt gesteld door het bevoegd gezag voor deze beschikbaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet bemonsteren van stedelijk afvalwater, het analyseren van de monsters en het beoordelen\n                                             van de resultaten daarvan, bedoeld in artikel 3.5g, eerste lid, van het besluit vindt plaats overeenkomstig de artikelen 3.4gb en 3.4gc.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder \u2018het te zuiveren stedelijk afvalwater\u2019\n                                                   verstaan: het aangevoerde stedelijk afvalwater voor eventuele vermenging met een of\n                                                   meer deelstromen die bij het zuiveringsproces vrijkomen en die op het zuiveringtechnisch\n                                                   werk worden teruggevoerd.\n\n2 De plaats van bemonstering wordt daar gekozen waar een zo representatief mogelijk\n                                                   beeld van de concentraties van de te bepalen parameters in het te zuiveren stedelijk\n                                                   afvalwater of in het na zuivering te lozen stedelijk afvalwater kan worden verkregen.\n\n3 Het te zuiveren stedelijk afvalwater wordt volumeproportioneel over een etmaal bemonsterd.\n\n4 Het na zuivering te lozen stedelijk afvalwater wordt, ingeval van een zuiveringtechnisch\n                                                   werk met een ontwerpcapaciteit van:\n\na. meer dan 100.000 inwonerequivalenten: volumeproportioneel over een etmaal bemonsterd,\n                                                         of\n\nb. ten hoogste 100.000 inwonerequivalenten: volumeproportioneel dan wel tijdproportioneel\n                                                         over een etmaal bemonsterd.\n\n5 De na zuivering geloosde hoeveelheid stedelijk afvalwater wordt dagelijks bepaald.\n\n6 Het minimum aantal te nemen monsters per jaar is afhankelijk van de ontwerpcapaciteit\n                                                   in inwonerequivalenten van het zuiveringtechnisch werk en wordt met gelijkmatige tussenpozen\n                                                   verdeeld over het jaar genomen conform:\n\na. tabel 3.4.gb1, met betrekking tot de vaststelling van de per zuiveringtechnisch werk\n                                                         te zuiveren en na zuivering geloosde hoeveelheid totaal stikstof en totaal fosfor;\n\nb. tabel 3.4gb2, met betrekking tot de vaststelling per zuiveringtechnisch werk van het\n                                                         na zuivering geloosde biochemisch zuurstofverbruik gedurende vijf dagen, het chemisch\n                                                         zuurstofverbruik en de geloosde hoeveelheid onopgeloste stoffen.\n\nOntwerpcapaciteit in inwonerequivalenten\n\nAantal te nemen monsters\n\n\u2013 2.000 tot 5.000 inwonerequivalenten:\n\nminimaal 12 per jaar\n\n\u2013 5.000 tot 50.000 inwonerequivalenten:\n\nminimaal 24 per jaar\n\n\u2013 50.000 tot en met 100.000 inwonerequivalenten:\n\nminimaal 48 per jaar\n\n\u2013 meer dan 100.000 inwonerequivalenten:\n\nminimaal 60 per jaar\n\nOntwerpcapaciteit in inwonerequivalenten\n\nAantal te nemen monsters\n\n\u2013 minder dan 10.000 inwonerequivalenten:\n\nminimaal 12 per jaar in het eerste jaar.\n\nna het eerste jaar:\n\n\u2013 indien een monster aan de grenswaarden, bedoeld in artikel 3.5e, vierde lid, van\n                                                                  het besluit voldoet: 4 per jaar\n\n\u2013 indien een monster niet aan de grenswaarden, bedoeld in artikel 3.5e, vierde lid,\n                                                                  van het besluit voldoet: 12 per jaar in het daarop volgende jaar\n\n\u2013 10.000 tot 50.000 inwonerequivalenten:\n\nminimaal 12 per jaar\n\n\u2013 50.000 inwonerequivalenten of meer:\n\nminimaal 24 per jaar\n\n7 Indien op grond van metingen aangetoond kan worden dat in het te zuiveren stedelijk\n                                                   afvalwater het gehalte aan nitriet- en nitraatstikstof voortdurend minder dan 1% is\n                                                   ten opzichte van het gehalte aan Kjeldahlstikstof, kan worden volstaan met de meting\n                                                   van het gehalte aan Kjeldahlstikstof in dat water.\n\n8 De etmaalmonsters worden individueel geanalyseerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het na zuivering te lozen stedelijk afvalwater voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 3.5e, vijfde lid, van het besluit, indien voor iedere parameter afzonderlijk uit monsters van dat afvalwater blijkt\n                                                   dat het op de volgende wijze voldoet aan de grenswaarde voor de betreffende parameter:\n\na. voor de parameters biochemisch zuurstofverbruik, chemisch zuurstofverbruik en onopgeloste\n                                                         stoffen is het aantal monsters dat de grenswaarde van de betrokken parameter, genoemd\n                                                         in artikel 3.5e, vierde lid, van het besluit overschrijdt, niet hoger dan het in tabel\n                                                         3.4gc opgenomen maximaal toegestaan aantal monsters.\n\nAantal gedurende een jaar genomen monsters\n\nMaximaal toegestaan aantal monsters dat niet voldoet\n\n4\u20137\n\n1\n\n8\u201316\n\n2\n\n17\u201328\n\n3\n\n29\u201340\n\n4\n\n41\u201353\n\n5\n\n54\u201367\n\n6\n\n68\u201381\n\n7\n\n82\u201395\n\n8\n\n96\u2013110\n\n9\n\n111\u2013125\n\n10\n\n126\u2013140\n\n11\n\n141\u2013155\n\n12\n\n156\u2013171\n\n13\n\n172\u2013187\n\n14\n\n188\u2013203\n\n15\n\n204\u2013219\n\n16\n\n220\u2013235\n\n17\n\n236\u2013251\n\n18\n\n252\u2013268\n\n19\n\n269\u2013284\n\n20\n\n285\u2013300\n\n21\n\n301\u2013317\n\n22\n\n318\u2013334\n\n23\n\n335\u2013350\n\n24\n\n351\u2013365\n\n25\n\nb. het maximaal toegestaan aantal monsters dat niet voldoet, bedoeld in onderdeel a,\n                                                         bevat een overschrijding van de grenswaarden voor de parameters, genoemd in dat onderdeel,\n                                                         van ten hoogste:\n\n1\u00b0. 100 procent voor biochemisch zuurstofverbruik,\n\n2\u00b0. 100 procent voor chemisch zuurstofverbruik, of\n\n3\u00b0. 150 procent voor onopgeloste stoffen,\n\n2 De grenswaarde voor totaal stikstof en totaal fosfor, bedoeld in artikel 3.5e, vierde lid, van het besluit, in het te lozen stedelijk afvalwater wordt uitgedrukt als de voortschrijdend jaargemiddelde\n                                                   concentratie totaal stikstof of totaal fosfor.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het totale zuiveringsrendement van de zuiveringstechnische werken waarvoor het openbaar\n                                                   lichaam of een andere rechtspersoon als bedoeld in artikel 3.5e, zevende lid, van het besluit met de zorg is belast, wordt berekend overeenkomstig bijlage 8.\n\n2 Voor de meting van de hoeveelheid stedelijk afvalwater in kubieke meter wordt een\n                                                   methode gehanteerd waarvan de onnauwkeurigheid in de debietmeting kleiner is dan 5%.\n                                                   Dit wordt door ijking vastgesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn deze paragraaf wordt verstaan onder:\n\nconstructie waarop of waarin reinigings- of conserveringswerkzaamheden aan een vast\n                                                   object plaatsvinden;\n\nafdichting gericht op het voorkomen van emissie van stofdelen uit de hulpconstructie;\n\nafdichting gericht op het voorkomen van emissie van vloeistof of nevel uit de hulpconstructie;\n\nafdichting gericht op het voorkomen van invloed van wind op de emissie van stofdelen,\n                                                   vloeistof of nevel uit de hulpconstructie;\n\nafvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, die bij reinigings- of conserveringswerkzaamheden\n                                                   worden gebruikt dan wel van het vast object vrijkomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Als reinigingswerkzaamheden als bedoeld in artikel 3.6a, tweede lid, van het besluit worden aangewezen:\n\na. R1-technieken;\n\nb. R2-technieken;\n\nc. R3-technieken;\n\nd. R4-technieken;\n\ne. R5-technieken.\n\n2 Als R1-technieken worden aangemerkt:\n\na. afwassen met water;\n\nb. schoonspuiten met water onder een druk van ten hoogste 200 bar zonder toevoeging van\n                                                         ontvetters;\n\nc. stoomreinigen onder een druk van ten hoogste 200 bar zonder toevoeging van ontvetters;\n\nd. ontvetten met doeken en een ontvetter.\n\n3 Als R2-technieken worden aangemerkt:\n\na. bevochtigd handmatig schuren met schuurpapier of met een handschuurapparaat;\n\nb. borstelen;\n\nc. beitelen;\n\nd. bikken;\n\ne. schrapen;\n\nf. steken;\n\ng. slijpen;\n\nh. branden;\n\ni. afkrabben;\n\nj. gebruiken van naaldhamer of bikhamer;\n\nk. schuren of borstelen met roterende schuurmachines met bronafzuiging;\n\nl. mobiel werpstralen;\n\nm. vacu\u00fcmstralen met bronafzuiging;\n\nn. afblazen met perslucht tot 8 bar.\n\n4 Als R3-technieken worden aangemerkt:\n\na. droog aanstralen;\n\nb. droog integraal stralen;\n\nc. integraal opruwen door stralen;\n\nd. roestvrij maken van oppervlakken door stralen of ministralen;\n\ne. droog ijs- of CO2-stralen.\n\n5 Als R4-technieken worden aangemerkt:\n\na. chemisch reinigen;\n\nb. chemisch ontvetten;\n\nc. schoonspuiten met water met toevoeging van ontvetters;\n\nd. stoomreinigen met toevoeging van ontvetters.\n\n6 Als R5-technieken worden aangemerkt:\n\na. watergritreinigen;\n\nb. lage druk watergritstralen;\n\nc. lage druk vochtig stralen;\n\nd. handmatig hoge druk water(grit)stralen;\n\ne. mechanisch hoge druk water(grit)stralen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Als conserveringswerkzaamheden als bedoeld in artikel 3.6a, tweede lid van het besluit worden aangewezen:\n\na. C1-technieken;\n\nb. C2-technieken;\n\nc. C3-technieken.\n\n2 Als C1-technieken worden aangemerkt:\n\na. aanbrengen van verflagen of conserveringslagen met behulp van kwast, spaan of roller;\n\nb. HVLP-spuiten;\n\nc. elektrostatisch spuiten;\n\nd. hot elektrostatisch spuiten.\n\n3 Als C2-technieken worden aangemerkt:\n\na. aanbrengen van verflagen of conserveringslagen met behulp van een kneedmortelpomp;\n\nb. spuiten van kleine oppervlakten;\n\n4 Als C3-technieken worden aangemerkt:\n\na. airless spuiten;\n\nb. airmix spuiten;\n\nc. pneumatisch spuiten;\n\nd. twee componenten spuiten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Als stoffen als bedoeld in artikel 3.6a, tweede lid, van het besluit worden aangewezen:\n\na. stoffen uit categorie A;\n\nb. stoffen uit categorie B;\n\nc. stoffen uit categorie C.\n\n2 Als stoffen uit categorie A worden aangemerkt:\n\na. basalt;\n\nb. beton en betonmortel;\n\nc. schoonmetselwerk;\n\nd. cementgebonden deklagen;\n\ne. niet verduurzaamd hout;\n\nf. steenachtige ondergronden;\n\ng. metallische ondergronden met uitzondering van zink, tin, koper of legeringen van die\n                                                         metalen.\n\n3 Als stoffen uit categorie C worden aangemerkt:\n\na. koolteer of koolteerderivaten;\n\nb. lood- of chromaathoudende pigmenten;\n\nc. antifoulings;\n\nd. andere verven op basis van cadmium, tin of kwik dan genoemd in de onderdelen a tot\n                                                         en met c van dit lid.\n\n4 Als stoffen uit categorie B worden aangemerkt stoffen die niet zijn aangemerkt als\n                                                   stoffen uit categorie A of C.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R1-techniek dan\n                                                   wel conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij geen stoffen uit categorie\n                                                   B of C worden gebruikt, behoeft, onverminderd artikel 2.1, een eventueel aanwezige hulpconstructie geen voorzieningen te bevatten ter voorkoming\n                                                   van het lozen in een oppervlaktewaterlichaam.\n\n2 Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R1-, R2- of R3-techniek\n                                                   dan wel conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij geen stoffen uit categorie\n                                                   B of C worden gebruikt, en de afstand van het te behandelen deel van het oppervlak\n                                                   tot het wateroppervlak minder dan 50 centimeter bedraagt, behoeft, onverminderd artikel 2.1, een eventueel aanwezige hulpconstructie geen voorzieningen te bevatten ter voorkoming\n                                                   van het lozen in een oppervlaktewaterlichaam.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R2-techniek dan\n                                                   wel conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een C1-techniek waarbij\n                                                   een stof uit categorie B wordt gebruikt, worden die werkzaamheden uitgevoerd boven\n                                                   een hulpconstructie waarvan de vloer stofdicht is, is voorzien van opstaande randen\n                                                   met een hoogte van ten minste 20 centimeter en voor zover mogelijk aan alle zijden\n                                                   uitsteekt buiten het te behandelen object.\n\n2 Indien conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een C1-techniek\n                                                   waarbij een stof uit categorie C wordt gebruikt en bij een windsnelheid hoger dan\n                                                   8\u00a0meter per seconde, wordt de hulpconstructie als bedoeld in het eerste lid ten minste\n                                                   uitgebreid met zijwanden van gaasnetten met een maaswijdte van ten hoogste 0,4 bij\n                                                   0,4 millimeter of zeilen, die aansluiten op de vloer en minimaal 1\u00a0meter boven het\n                                                   te behandelen deel van het object uitsteken.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek, waarbij\n                                                   een stof uit categorie A vrijkomt wordt in aanvulling op de maatregelen bedoeld in\n                                                   artikel 3.4m, tweede lid, de hulpconstructie ook aan de bovenzijde afgesloten.\n\n2 Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek, waarbij\n                                                   een metallisch straalmiddel wordt gebruikt en een stof uit categorie B vrijkomt, worden\n                                                   de zijwanden en bovenafsluiting van de hulpconstructie als bedoeld in het eerste lid\n                                                   winddicht uitgevoerd.\n\n3 Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek waarbij\n                                                   smeltslakgrit of een mineraal straalmiddel wordt gebruikt en een stof uit categorie\n                                                   B vrijkomt dan wel waarbij metallisch straalmiddel wordt gebruikt en een stof uit\n                                                   categorie C vrijkomt, wordt in aanvulling op het tweede lid tijdens de werkzaamheden\n                                                   gezorgd voor een permanente onderdruk in de hulpconstructie. In de daarbij ge\u00ebmitteerde\n                                                   lucht mag het stofgehalte niet meer bedragen dan 10\u00a0mg/Nm3, bepaald volgens NEN-EN 13284-1.\n\n4 Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek, waarbij\n                                                   smeltslakgrit of een mineraal straalmiddel wordt gebruikt en een stof uit categorie\n                                                   C vrijkomt dan wel conserveringswerkzaamheden die worden uitgevoerd met behulp van\n                                                   een C3-techniek, waarbij een stof uit categorie C wordt gebruikt, worden in aanvulling\n                                                   op het derde lid, de zijwanden en bovenzijde van de hulpconstructie als bedoeld in\n                                                   het derde lid, stofdicht uitgevoerd.\n\n5 Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het derde en vierde lid kan tot en\n                                                   met 31\u00a0december 2020 NEN-ISO 9096:2003+C1:2007: Emissie van stationaire bronnen \u2013\n                                                   Bepaling van de concentratie aan vaste deeltjes, worden toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R4-techniek wordt\n                                                   de vloer van de hulpconstructie als bedoeld in artikel 3.4m, eerste lid vloeistofdicht uitgevoerd en wordt de hulpconstructie uitgebreid met zijwanden van\n                                                   gaasnetten met een maaswijdte van ten hoogste 0,4 bij 0,4\u00a0millimeter, die aansluiten\n                                                   op de vloer en minimaal 1\u00a0meter boven het te behandelen deel van het object uitsteken.\n\n2 Bij het lozen van de in de hulpconstructie opgevangen vloeistof bedraagt het gehalte\n                                                   aan onopgeloste bestanddelen niet meer dan 50\u00a0milligram per liter.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek waarbij\n                                                   een stof uit categorie A vrijkomt is artikel 3.4o van overeenkomstige toepassing.\n\n2 Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek waarbij\n                                                   smeltslakgrit of mineraal straalmiddel wordt gebruikt, wordt de hulpconstructie als\n                                                   bedoeld in artikel 3.4o ook aan de bovenzijde afgesloten.\n\n3 Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek, waarbij\n                                                   een stof uit categorie B vrijkomt of conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd\n                                                   met behulp van een C2-techniek waarbij een stof uit categorie B wordt gebruikt, worden\n                                                   de zijwanden en de bovenzijde als bedoeld in het tweede lid, vloeistofdicht uitgevoerd.\n\n4 Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek waarbij\n                                                   een stof uit categorie C vrijkomt of conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd\n                                                   met behulp van een C2-techniek waarbij een stof uit categorie C wordt gebruikt of\n                                                   conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een C3-techniek waarbij\n                                                   een stof uit categorie B wordt gebruikt, wordt in aanvulling op het derde lid tijdens\n                                                   de werkzaamheden gezorgd voor een permanente onderdruk in de hulpconstructie. In de\n                                                   daarbij ge\u00ebmitteerde lucht bedraagt het stofgehalte niet meer dan 10\u00a0mg/Nm3, bepaald volgens NEN-EN 13284-1.\n\n5 Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het vierde lid kan tot en met 31\u00a0december\n                                                   2020 NEN-ISO 9096:2003+C1:2007: Emissie van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de\n                                                   concentratie aan vaste deeltjes, worden toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien reinigingswerkzaamheden of conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan\n                                             spoorbruggen, bevat de hulpconstructie in afwijking van de artikelen 3.4l tot en met 3.4p aan de bovenzijde geen hulpconstructie en aan de in- en uitrijrichting geen zijwand\n                                             en lopen de zijwanden maximaal twee meter boven het te behandelen deel van het object\n                                             door.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien reinigingswerkzaamheden of conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan\n                                             vaste objecten die direct in contact staan met een oppervlaktewaterlichaam, omsluit\n                                             de hulpconstructie in afwijking van de artikelen 3.4l tot en met 3.4p de ruimte waarin wordt gewerkt zoveel mogelijk.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien reinigingswerkzaamheden of conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan\n                                             een vast object dat door het aanbrengen van een hulpconstructie beperkt stabiel wordt,\n                                             omsluit de hulpconstructie in afwijking van de artikelen 3.4l tot en met 3.4p de ruimte waarin wordt gewerkt zoveel mogelijk.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe interventiewaarden, bedoeld in artikel 3.6d, tweede lid, van het besluit zijn de waarden van de stoffen die zijn opgenomen in tabel 2 van bijlage B, behorende bij de Regeling bodemkwaliteit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel 3.10b van het besluit wordt voor zover het betreft de uitstoot van totaal stof bij de verbranding van brandstof\n                                                   in vloeibare vorm in ieder geval voldaan indien het asgehalte van de brandstof in\n                                                   massaprocent lager is dan\u00a0de\u00a0toepasselijke emissie-eis gedeeld door 800\u00a0en door middel\n                                                   van een keuring als bedoeld in artikel\u00a03.7m kan worden aangetoond dat de concentratie van koolstof-monoxide (CO) in het rookgas\n                                                   lager ligt dan 100 mg/Nm3.\n\n2 Aan artikel 3.10b van het besluit wordt voor zover het betreft de uitstoot van totaal stof bij de verbranding van hout,\n                                                   in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen worden gevoerd door een elektrostatische E-filter\n                                                         waarvan door middel van een rapport van de leverancier kan worden aangetoond dat aan\n                                                         de emissie-eis in artikel 3.10b van het besluit kan worden voldaan; en\n\nb. de elektrostatische E-filter in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                         wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n3 Aan artikel 3.10b van het besluit wordt voor zover het betreft de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) bij de verbranding van hout, in ieder geval voldaan indien:\n\na. de inrichtinghouder een meetrapport van de leverancier kan overleggen waaruit blijkt\n                                                         dat aan de in artikel 3.10b opgenomen emissiegrenswaarde van het besluit kan worden voldaan; en\n\nb. in de ketelinstallatie het houttype wordt gestookt waarop het onder a bedoelde rapport\n                                                         is betrokken.\n\n4 Aan artikel 3.10b van het besluit wordt, voor zover het betreft de uitstoot van stof bij de verbranding van biomassa\n                                                   en houtpellets geproduceerd uit biomassa, in een installatie tot 400kW, in ieder geval\n                                                   voldaan indien:\n\na. de drijver van de inrichting een meetrapport van de leverancier kan overleggen waaruit\n                                                         blijkt dat aan de emissiegrenswaarden in dat artikel kan worden voldaan, en\n\nb. in de ketelinstallatie het type biomassa en houtpellets geproduceerd uit biomassa,\n                                                         wordt gestookt waarop het rapport, bedoeld in onderdeel a, betrekking heeft.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een meting als bedoeld in artikel\u00a03.10j van het besluit voldoet aan de eisen in de artikelen 3.7 tot en met 3.7j.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatige beheer van afvalwater, bedoeld in artikel\u00a03.10k van het besluit voldoet het spuien van een stoomketel aan artikel\u00a03.7k.\n\n3 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel\u00a03.10o van het besluit voldoet een stookinstallatie aan artikel\u00a03.7l.\n\n4 Ten behoeve van keuring van en onderhoud op veilig functioneren, optimale verbranding\n                                                   en energiezuinigheid van een stookinstallatie als bedoeld in artikel\u00a03.10p van het besluit, voldoet een stookinstallatie aan de artikelen 3.7m tot en met 3.7p.\n\n5 Het eerste lid is niet van toepassing op de uitstoot van totaal stof, stikstofoxiden\n                                                   (NOx) of koolmonoxiden (CO), indien voldaan wordt aan artikel\u00a03.5.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof en onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) in het rookgas worden bepaald door continue of afzonderlijke meting.\n\n2 In afwijking van het eerste lid wordt de concentratie aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof en onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) in het rookgas bepaald door continue meting, indien ter bestrijding\n                                                   van de uitworp rookgasreiniging of andere emissiereductietechnieken worden toegepast.\n\n3 In afwijking van het tweede lid kan worden volstaan met afzonderlijke metingen, indien\n                                                   een logboek van registraties wordt bijgehouden waaruit met een voldoende mate van\n                                                   zekerheid blijkt dat de rookgasreiniging of andere emissiereductietechnieken continu\n                                                   in bedrijf zijn en de betreffende emissiegrenswaarden niet worden overschreden.\n\n4 De concentraties van stoffen waarvoor emissiegrenswaarden zijn vastgesteld worden\n                                                   voor een vervangende stookinstallatie als bedoeld in artikel\u00a03.10h van het besluit binnen vier weken na de inbedrijfstelling van die vervangende installatie bepaald\n                                                   door middel van een afzonderlijke meting.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Onverminderd de artikelen 3.7 en 3.7e worden voor het bepalen van de concentraties stoffen in het rookgas, representatieve\n                                                   metingen verricht.\n\n2 De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn voor het\n                                                   bepalen van het voldoen aan de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen\n                                                   die zijn voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:\n\na. emissiemeting:\n\n1\u00b0. stikstofoxiden (NOx): NEN-EN 14792;\n\n2\u00b0. zwaveldioxide (SO2): NEN-EN 14791;\n\n3\u00b0. onverbrande koolwaterstoffen (CxHy): NEN-EN 12619;\n\n4\u00b0. totaal stof: NEN-EN 13284-1 of NEN-EN 13284-2;\n\n5\u00b0. zuurstof (O2): NEN-EN 14789.\n\nb. monstername betreffende de onder a genoemde stoffen: NEN-EN 15259.\n\n3 Bij toepassing van de normbladen, bedoeld in het tweede lid, onder a, worden de regels\n                                                   voor de meetlocatie, bedoeld in NEN-EN 15259 toegepast.\n\n4 Het uitvoeren van afzonderlijke metingen, parallelmetingen en referentiemetingen geschiedt\n                                                   door een instantie die is geaccrediteerd door een accreditatie-instantie.\n\n5 In afwijking van het tweede lid, onder a, en het vierde lid, mag een afzonderlijke\n                                                   meting aan een middelgrote stookinstallatie vallend onder \u00a73.2.1 van het besluit worden uitgevoerd overeenkomstig Scope 6 van de Deelregeling voor stookinstallaties,\n                                                   onderdeel uitmakende van de Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem\n                                                   ten behoeve van de uitvoeren van onderhoud en inspecties aan technische installaties,\n                                                   van de stichting SCIOS, door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat,\n                                                   afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd,\n                                                   om uitvoering te kunnen geven aan genoemde deelregeling.\n\n6 Bij het uitvoeren handelingen als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onderdeel a,\n                                                   onder 1, 2 en 5 kunnen tot [1\u00a0april 2019] onderstaande normbladen worden toegepast:\n\na. NEN-EN 14792:2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van massaconcentratie aan stikstofoxiden (NOx) \u2013 Referentiemethode \u2013 Chemiluminescentie, december 2005,\n\nb. NEN-EN 14\u00a0791, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van de massaconcentratie aan zwaveldioxide \u2013 Referentiemethode, november 2005, respectievelijk\n\nc. NEN-EN 14\u00a0789, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van de volumeconcentratie van zuurstof (O2) \u2013 Referentiemethode \u2013 Paramagnetisme, november 2005.\n\n7 Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, onder\n                                                   4, kunnen tot en met 31\u00a0december 2020 NEN-EN 13284-1, 2001: Europese norm voor Emissies\n                                                   van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties\n                                                   \u2013 Deel 1: Manuele gravimetrische methode, december 2001 of NEN-EN 13284-2, 2004: Europese\n                                                   norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van massaconcentratie van stof\n                                                   in lage concentraties \u2013 Deel 2: Geautomatiseerde meetsystemen, september 2004, worden\n                                                   toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien de concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof of onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) afzonderlijk worden gemeten, wordt zodra een emissiegrenswaarde\n                                                   van toepassing is geworden, binnen vier weken nadien een afzonderlijke meting verricht.\n\n2 Onverminderd het eerste lid kan de meting van het rookgas van een stookinstallatie\n                                                   worden verricht voorafgaand aan het van toepassing worden van een emissiegrenswaarde.\n\n3 Indien de concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof of onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) bij een gasturbine, een gasmotor of een dieselmotor afzonderlijk\n                                                   worden gemeten, wordt in aanvulling op het eerste lid, om de vier jaar een nieuwe\n                                                   afzonderlijke meting verricht.\n\n4 Indien door het veranderen van brandstof andere emissiegrenswaarden van toepassing\n                                                   worden, wordt binnen vier weken nadien een nieuwe afzonderlijke meting verricht. Het\n                                                   derde lid is van overeenkomstige toepassing.\n\n5 In aanvulling op het eerste lid en in afwijking van het derde lid worden:\n\na. jaarlijks afzonderlijke metingen verricht aan een stookinstallatie met een nominaal\n                                                         thermisch ingangsvermogen groter dan 20 MWth die op of na 20\u00a0december 2018 in bedrijf\n                                                         is genomen;\n\nb. iedere drie jaar afzonderlijke metingen verricht aan een stookinstallatie met een\n                                                         nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MWth of meer en 20 MWth of minder die op\n                                                         of na 20\u00a0december 2018 in bedrijf is genomen;\n\nc. vanaf 2025 en vervolgens jaarlijks afzonderlijke metingen verricht aan een stookinstallatie\n                                                         met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan 20 MWth die voor 20\u00a0december\n                                                         2018 in bedrijf is genomen;\n\nd. vanaf 2025 en vervolgens iedere drie jaar afzonderlijke metingen verricht aan een\n                                                         stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5 MWth en\n                                                         20 MWth of minder die voor 20\u00a0december 2018 in bedrijf is genomen;\n\ne. vanaf 2030 en vervolgens iedere drie jaar afzonderlijke metingen verricht aan een\n                                                         stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MWth of meer en\n                                                         5 MWth of minder die voor 20\u00a0december 2018 in bedrijf is genomen.\n\n6 Het vijfde lid is niet van toepassing op stookinstallaties gelegen op een offshore\n                                                   olie- of gaswinningsplatform.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een afzonderlijke meting als bedoeld in artikel\u00a03.7b bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien minuten en ten hoogste dertig\n                                                   minuten.\n\n2 Indien geen van de deelmetingen, bedoeld in het eerste lid, de desbetreffende emissiegrenswaarde\n                                                   overschrijdt, wordt aan die emissiegrenswaarde voldaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij een afzonderlijke meting als bedoeld in artikel\u00a03.7b mag van een deelmeting een door een onafhankelijke en deskundige meetinstantie aangetoond\n                                                   95%-betrouwbaarheidsinterval worden afgetrokken ten behoeve van de toetsing aan de\n                                                   emissiegrenswaarde, bedoeld in artikel 3.7c, tweede lid.\n\n2 De waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval, bedoeld in het eerste lid, is niet\n                                                   groter dan de volgende percentages van de emissiegrenswaarde voor:\n\na. zwaveldioxide (SO2): 20;\n\nb. stikstofoxiden (NOx): 20;\n\nc. totaal stof: 30; en\n\nd. onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C): 20.\n\n3 In afwijking van het tweede lid, onderdeel c, is de waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval\n                                                   voor totaal stof niet groter dan 40% van de emissiegrenswaarde voor totaal stof, voor\n                                                   zover het een stookinstallatie betreft met een nominaal thermisch ingangsvermogen\n                                                   kleiner dan 1 MWth.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Afzonderlijke metingen zijn representatief voor normale bedrijfsvoering met het brandstofmengsel\n                                                   dat de hoogste emissie zal opleveren.\n\n2 Een afzonderlijke meting bij een ketelinstallatie wordt verricht bij een belasting\n                                                   van meer dan 60 procent. Een afzonderlijke meting bij een dieselmotor, een gasmotor\n                                                   of een gasturbine, wordt verricht bij de hoogste belasting, waarbij deze continu kan\n                                                   worden bedreven.\n\n3 Een afzonderlijke meting bij een gasturbine, met een bijbehorende ketelinstallatie,\n                                                   wordt verricht bij een bijstook van ten hoogste 10% in de bijbehorende ketelinstallatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Continue meting voor de bepaling van de concentratie van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), totaal stof of onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) vindt plaats door:\n\na. rechtstreekse continue meting van de concentratie in het rookgas, of\n\nb. continue meting van de parameters van de voor een stookinstallatie vastgestelde uitworpkarakteristiek.\n\n2 De kwaliteitsborging van de ter controle van de emissiegrenswaarden ge\u00efnstalleerde\n                                                   apparatuur en toegepaste uitworpkarakteristieken voldoen aan NEN-EN 14181. De resultaten\n                                                   van de in het kader van deze norm uitgevoerde jaarlijkse controlemetingen worden door\n                                                   degene die de inrichting drijft, ter beschikking van het bevoegd gezag gesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij een continue meting als bedoeld in artikel 3.7f wordt aan een emissiegrenswaarde voldaan indien geen daggemiddelde die emissiegrenswaarde\n                                             overschrijdt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien de concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) of totaal stof continu worden gemeten, wordt de uitworp tijdens\n                                                   het opstarten en stilleggen van de stookinstallatie niet meegerekend bij het bepalen\n                                                   of aan de desbetreffende emissiegrenswaarde wordt voldaan.\n\n2 Indien de concentratie aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) of totaal stof continu wordt gemeten en de stookinstallatie is\n                                                   uitgerust met nageschakelde apparatuur die is bedoeld voor het verminderen van de\n                                                   emissie van de genoemde stoffen, wordt de uitworp tijdens perioden als bedoeld in\n                                                   artikel\u00a03.10g van het besluit, niet meegerekend.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van individuele waarnemingen, op basis\n                                                   waarvan de gemiddelden worden berekend die getoetst worden aan een emissiegrenswaarde,\n                                                   is bij continue metingen niet groter dan de volgende percentages van de emissiegrenswaarde:\n\na. zwaveldioxide (SO2): 20;\n\nb. stikstofoxiden (NOx): 20;\n\nc. totaal stof: 30; en\n\nd. onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C): 20.\n\n2 Bij continue metingen vindt toetsing aan de emissiegrenswaarden plaats op basis van\n                                                   het gemiddelde van de individuele waarnemingen, na aftrek van de waarde van het in\n                                                   het eerste lid bedoelde betrouwbaarheidsinterval.\n\n3 Indien in een dag meer dan drie uurgemiddelden ongeldig zijn wegens storing of onderhoud\n                                                   van het continu werkende meetsysteem, worden de metingen van die dag als ongeldig\n                                                   beschouwd. Indien in enig kalenderjaar de metingen van meer dan tien dagen ongeldig\n                                                   zijn, treft degene die de inrichting drijft passende maatregelen om de betrouwbaarheid\n                                                   van het continu werkende meetsysteem te verbeteren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVan een meting of monstername als bedoeld in deze paragraaf wordt een rapport gemaakt\n                                             volgens NEN-EN 15259.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het spuien van een stoomketel van een stookinstallatie zijn ten minste de spuitank\n                                                   dan wel de andere geschikte voorziening en de leidingen waardoor het spuiwater wordt\n                                                   geleid bestand tegen de inwerking van het spuiwater.\n\n2 De spuitank, bedoeld in het eerste lid, is voorzien van een ontluchtingsleiding, die\n                                                   zodanig is bemeten, dat het bezwijken van de spuiketel door overdruk in de spuitank\n                                                   tijdens het spuien wordt voorkomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet vullen en het legen van een stookinstallatie met vloeibare brandstof vindt plaats\n                                             boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een niet-gasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen\n                                                   van:\n\na. 20 kilowatt tot ten hoogste 100 kilowatt, wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd\n                                                         op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid;\n\nb. meer dan 100 kilowatt, wordt ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd op veilig functioneren,\n                                                         optimale verbranding en energiezuinigheid.\n\n2 Een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer\n                                                   dan 100 kilowatt wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren,\n                                                   optimale verbranding en energiezuinigheid.\n\n3 Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt voor de eerste keer uitgevoerd\n                                                   binnen zes weken na ingebruikname.\n\n4 Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid omvat mede:\n\na. de afstelling van de verbranding;\n\nb. het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht;\n\nc. de afvoer van verbrandingsgassen;\n\nd. een meting van koolmonoxide (CO), gemeten voor de onder a genoemde afstelling, uitgedrukt\n                                                         in mg/Nm, bij een zuurstofpercentage zoals aangegeven in artikel 3.10i, eerste lid, van het besluit, voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MWth of\n                                                         meer, met dien verstande dat voor installaties in gebruik genomen voor 20\u00a0december\n                                                         2018 deze verplichting geldt:\n\n1\u00b0 vanaf 1\u00a0januari 2024, indien deze een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer\n                                                               dan 5 MWth hebben;\n\n2\u00b0 vanaf 1\u00a0januari 2029, indien deze een nominaal thermisch ingangsvermogen van 5 MWth\n                                                               of minder hebben.\n\n5  Aan het vierde lid, onderdeel d, wordt voor stookinstallaties als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, onderdeel b, van het besluit, geacht te zijn voldaan, indien de drijver van de inrichting een meetrapport van\n                                                   de fabrikant kan overleggen van een CO-meting die is uitgevoerd aan de stookinstallatie\n                                                   of een stookinstallatie van hetzelfde merk en type, volgens de in het vierde lid,\n                                                   onderdeel d, genoemde eisen.\n\n6 Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt verricht door een bedrijf\n                                                   dat beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instantie die door\n                                                   een accreditatie-instantie is geaccrediteerd om uitvoering te kunnen geven aan de\n                                                   Deelregeling voor stookinstallaties, onderdeel uitmakende van de Certificatieregeling\n                                                   voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en\n                                                   inspectie aan technische installaties, van de stichting SCIOS.\n\n7 Indien uit een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid blijkt dat de stookinstallatie\n                                                   onderhoud behoeft, vindt dat onderhoud binnen twee weken na de keuring plaats.\n\n8 Het verslag van de keuring, bedoeld in het eerste of tweede lid, ondertekend door\n                                                   degene die de keuring heeft verricht, ligt bij de stookinstallatie ter inzage van\n                                                   het bevoegd gezag en wordt voor een periode van ten minste zes jaar bewaard.\n\n9 Na uitvoering van onderhoud als bedoeld in het zevende lid ligt een bewijs van uitvoering\n                                                   van dat onderhoud, gedateerd en ondertekend door degene die het onderhoud heeft uitgevoerd,\n                                                   bij de stookinstallatie ter inzage van het bevoegd gezag.\n\n10 Indien een stookinstallatie bij keuring dan wel na uitvoering van onderhoud, als bedoeld\n                                                   in het zevende lid, voldoet aan de eisen voor veilig functioneren, optimale verbranding\n                                                   en energiezuinigheid, zorgt degene die de inrichting drijft ervoor dat de stookinstallatie\n                                                   wordt afgemeld in het afmeldsysteem van de stichting SCIOS.\n\n11 Voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MWth of meer\n                                                   omvat het verslag en de afmelding als bedoeld in het achtste en tiende lid ten minste\n                                                   de volgende gegevens:\n\na. naam en adres van de gebruiker;\n\nb. adres waar de stookinstallatie is opgesteld;\n\nc. unieke identificatie van de stookinstallatie;\n\nd. nominaal thermisch ingangsvermogen (MWth) van de stookinstallatie;\n\ne. type stookinstallatie, onderverdeeld naar gasmotor, dieselmotor, dual-fuelmotor, gasturbine,\n                                                         ketel, fornuis, droger, luchtverhitter en andere stookinstallatie;\n\nf. type gebruikte brandstoffen en het aandeel ervan, onderverdeeld naar vaste biomassa,\n                                                         houtpellets, andere vaste brandstof, gasolie, dieselolie, huisbrandolie, biodiesel,\n                                                         andere vloeibare brandstoffen, aardgas, propaangas, butaangas, vergistingsgas en andere\n                                                         gasvormige brandstoffen;\n\ng. datum ingebruikname;\n\nh. verwachte aantal jaarlijkse bedrijfsuren van de stookinstallatie en de gemiddelde\n                                                         belasting tijdens gebruik;\n\ni. sector waarin de stookinstallatie werkt of de inrichting waarin zij wordt gebruikt\n                                                         (viercijferige NACE-code);\n\nj. de datum en meetresultaten van de laatst uitgevoerde emissiemetingen alsmede de tijdens\n                                                         de keuring gemeten koolmonoxide- en zuurstofconcentratie;\n\nk. indien gebruik gemaakt wordt van de vrijstelling van de emissiegrenswaarden op grond\n                                                         van de 500-uursregeling, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, onderdeel b, van het besluit, een door de gebruiker ondertekende verklaring dat de installatie niet meer dan 500\n                                                         uur per kalenderjaar wordt ingezet;\n\nl. veranderingen in de stookinstallatie of bedrijfsvoering die hebben geleid tot een\n                                                         verandering in emissiegrenswaarde.\n\n12 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat draagt zorg voor het in stand houden\n                                                   van een register met de gegevens, bedoeld in het elfde lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De drijver van inrichting onderhoudt de ter controle van de emissiegrenswaarden ge\u00efnstalleerde\n                                                   apparatuur zodanig dat de goede werking van de apparatuur is gewaarborgd.\n\n2 Indien zich een storing voordoet in de apparatuur, bedoeld in het eerste lid:\n\na. neemt de drijver van de inrichting onverwijld de nodige maatregelen tot opheffing\n                                                         van die storing, en\n\nb. brengt hij geen wijzigingen aan in het gebruik van de stookinstallatie, die een substanti\u00eble\n                                                         stijging van de uitworp van de te meten stof met zich kan brengen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor het bepalen of wordt voldaan aan het urencriterium, genoemd in artikel 3.7, tweede lid, onderdeel b, van het besluit, registreert degene die de inrichting drijft maandelijks het aantal draaiuren van\n                                                   de stookinstallatie.\n\n2 In afwijking van het eerste lid vindt registratie van het aantal draaiuren van een\n                                                   stookinstallatie gelegen op een offshore olie- of gaswinningsplatform minimaal halfjaarlijks\n                                                   plaats.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Degene die de inrichting drijft, bewaart en houdt ter beschikking van het van het\n                                                   bevoegd gezag:\n\na. de omgevingsvergunning of de melding ingevolge artikel 1.10 van het besluit;\n\nb. de registratie die wordt bijgehouden ingevolge artikel 3.7o;\n\nc. de resultaten van de laatstelijk uitgevoerde metingen en andere gegevens, die nodig\n                                                         zijn om te kunnen beoordelen of voldaan wordt aan de emissiegrenswaarden;\n\nd. een overzicht van de soort en de hoeveelheid in de installatie gebruikte brandstoffen;\n\ne. een overzicht van eventuele storingen of uitvallen van aanvullende emissiebeperkende\n                                                         apparatuur;\n\nf. een overzicht van de gevallen van niet-naleving van de emissiegrenswaarden en de getroffen\n                                                         maatregelen.\n\n2 De onder b tot en met f bedoelde gegevens en informatie worden ten minste zes jaar\n                                                   bewaard.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van een installatie voor\n                                             het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit\n                                             als bedoeld in artikel 3.11 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                             dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                             voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                             wordt de uitvoering, opstelling en onderhoud van de technische installatie voor het\n                                             reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit\n                                             uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 8.1 tot en met 8.3.3, 9.1 tot en met 9.7,\n                                             10.1 tot en met 10.4 en 12.3 van NEN 1059.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   voldoet de opslag van tetrahydrothiofeen in bovengrondse opslagtanks of condensaat\n                                                   in ondergrondse opslagtanks behorende bij een inrichting waar aardgasdruk wordt gereduceerd\n                                                   of aardgashoeveelheid wordt gemeten ten minste aan de richtlijn tankinstallaties (PBV\n                                                   Rapport P 107776 2004-01-12) of gelijkwaardig hieraan.\n\n2 Een opgestelde Risico Inventarisatie en -evaluatie als bedoeld in BRL K903 door een\n                                                   persoon of instelling die daartoe is gecertificeerd op grond van die BRL, waarin is\n                                                   aangetoond dat de installatie aan deze richtlijn voldoet en een verklaring van een\n                                                   geaccrediteerde certificatie-instelling dat het non-standaard-deel van de installatie\n                                                   is uitgevoerd overeenkomstig de Risico Inventarisatie en -evaluatie wordt binnen drie\n                                                   maanden na installatie aan het bevoegd gezag overlegd. In geval van relevante wijzigingen\n                                                   wordt deze procedure herhaald.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van een windturbine die\n                                             geen deel uitmaakt van een windturbinepark.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering is de\n                                                   windturbine voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine\n                                                   afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voorzover\n                                                   de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter\n                                                   bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per\n                                                   dag slagschaduw kan optreden en voorzover zich in de door de slagschaduw getroffen\n                                                   uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige gebouwen of woonwagens ramen bevinden.\n                                                   De afstand geldt van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het\n                                                   gevoelige object.\n\n2 Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het in werking hebben van een windturbine\n                                                   aanvullend maatwerkvoorschriften stellen ten behoeve van het voorkomen of beperken\n                                                   van hinder door slagschaduw indien het eerste lid in een specifiek geval niet toereikend\n                                                   is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering wordt\n                                                   lichtschittering bij het in werking hebben van een windturbine zoveel mogelijk voorkomen\n                                                   of beperkt door toepassing van niet reflecterende materialen of coatinglagen op de\n                                                   betreffende onderdelen. Het meten van reflectiewaarden vindt plaats overeenkomstig\n                                                   NEN-EN-ISO 2813 of een daaraan ten minste gelijkwaardige meetmethode.\n\n2 Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het in werking hebben van een windturbine\n                                                   aanvullend maatwerkvoorschriften stellen ten behoeve van het voorkomen of beperken\n                                                   van hinder door lichtschittering indien het eerste lid in een specifiek geval niet\n                                                   toereikend is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   voldoet een windturbine aan de veiligheidseisen opgenomen in:\n\na. NEN-EN-IEC 61400-1;\n\nb. NEN-EN-IEC 61400-2;\n\nc. NEN-EN-IEC 61400-3.\n\n2 In afwijking van het eerste lid voldoet een windturbine die is opgericht voor 1\u00a0januari 2017 of dient ter vervanging van een windturbine die is opgericht voor 1\u00a0januari 2017 aan NEN-EN-IEC 61400-2:2006: Europese norm voor Windturbines \u2013 Deel 2: Ontwerp eisen\n                                                   van kleine windturbines, september 2006 of aan NVN 11400-0.\n\n3 Aan het eerste lid wordt voldaan indien voor de windturbine een certificaat is afgegeven\n                                                   door een certificerende instantie waaruit blijkt dat de windturbine voldoet aan deze\n                                                   regels. De certificerende instantie is geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten,\n                                                   overeenkomstig de normen bedoeld in het eerste lid bij de Raad voor Accreditatie of\n                                                   bij een accrediterende instantie die erkend is door een andere staat, aangesloten\n                                                   bij de Multilateral Agreement on European Accreditation of Certification.\n\n4 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid gelden ten aanzien van een windturbine\n                                                   die voor 1\u00a0december 2001 is opgericht en waarvoor tot die datum een vergunning in\n                                                   werking en onherroepelijk was, de in die vergunning opgenomen voorschriften met betrekking\n                                                   tot de veiligheid van de installatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet rapport van een akoestisch onderzoek, bedoeld in artikel\u00a01.11, derde lid, van het besluit, bevat de volgende gegevens:\n\na. de naam van de opdrachtgever van het onderzoek;\n\nb. de naam van de instantie die het onderzoek heeft uitgevoerd;\n\nc. de datum van het onderzoek;\n\nd. de aanleiding en het doel van het onderzoek;\n\ne. de gegevens waarmee wordt aangetoond dat de betreffende situatie valt binnen het toepassingsbereik\n                                                   van de gebruikte methode;\n\nf. indien een andere methode dan die is opgenomen in deze regeling wordt gebruikt, wordt\n                                                   de noodzaak daarvan aangegeven en wordt de toegepaste methode beschreven en verantwoord;\n\ng. indien een rekenmethode wordt toegepast, alle ingevoerde gegevens en tevens de geraadpleegde\n                                                   windfrequentiegegevens;\n\nh. een of meer kaarten of tekeningen op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt\n                                                   gegeven van bestaande of voorgenomen windturbines en van gevoelige gebouwen of gevoelige\n                                                   terreinen waarop het akoestisch onderzoek betrekking heeft;\n\ni. de waarneempunten;\n\nj. de situering, akoestisch relevante dimensies en de aard van de doorgerekende geluidsbeperkende\n                                                   of afschermende maatregelen, zowel op oorspronkelijk kaartmateriaal als in de vorm\n                                                   van de geschematiseerde computerinvoer;\n\nk. de situering, akoestisch relevante dimensies en de aard van de overige geluidsreflecterende\n                                                   en -afschermende objecten of constructies;\n\nl. de scheidingslijn of scheidingslijnen tussen akoestisch harde en zachte bodemvlakken,\n                                                   met een aanduiding van de aard van de bodem;\n\nm. in akoestisch gecompliceerde situaties, een grafische weergave van de bij de berekeningen\n                                                   gehanteerde geometrische invoergegevens;\n\nn. de bestaande en toekomstige geluidsbelastingen vanwege een windturbine of een combinatie\n                                                   van windturbines van de gevel van een gevoelig object of van de grens van een gevoelig\n                                                   terrein voor de situatie waarin geen maatregelen zijn genomen ter vermindering van\n                                                   de geluidsemissie of ter beperking van de geluidsoverdracht.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het akoestisch onderzoek, bedoeld in artikel\u00a03.14a, wordt bij de bepaling van de geluidsbelasting van een windturbine of een combinatie\n                                                   van windturbines rekening gehouden met:\n\na. de over een kalenderjaar energetisch gemiddelde bronsterkte volgens de methode, bedoeld\n                                                         in hoofdstuk 3 van bijlage\u00a04, en met gebruikmaking van het door het KNMI aangeleverde langjarig gemiddelde windprofiel\n                                                         op ashoogte, tenzij wordt aangetoond dat gegevens beschikbaar zijn die een beter beeld\n                                                         geven van de geluidsemissie van de windturbine of een combinatie van windturbines;\n\nb. de invloed van de omgeving en de meteorologische omstandigheden op de geluidsoverdracht\n                                                         van de windturbine of een combinatie van windturbines naar het immissiepunt.\n\n2 Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanwege een windturbine of een combinatie\n                                                   van windturbines plaatsvindt op de gevel van een gevoelig gebouw, bevindt het immissiepunt\n                                                   zich op het punt van de gevel, waar de geluidsbelasting het hoogst is.\n\n3 Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanwege een windturbine of een combinatie\n                                                   van windturbines plaatsvindt op de grens van een gevoelig terrein, bevindt het immissiepunt\n                                                   zich op het punt van de grens waar de geluidsbelasting het hoogst is.\n\n4 Indien de geluidsbelasting van een windturbine of een combinatie van windturbines\n                                                   met andere geluidsbronnen wordt berekend, wordt de rekenregel, bedoeld in hoofdstuk\n                                                   4 van bijlage 4, toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVan de methode, bedoeld in hoofdstuk 3 van bijlage\u00a04, kan geheel of gedeeltelijk worden afgeweken indien aannemelijk wordt gemaakt dat\n                                             de toe te passen afwijking:\n\na. een belangrijke tijdbesparing of kostenbesparing oplevert en in de betreffende situatie\n                                                   nagenoeg even nauwkeurig is;\n\nb. in de betreffende situatie belangrijk nauwkeuriger is, of\n\nc. voldoende nauwkeurig is en de methode, bedoeld in hoofdstuk 3 van bijlage 4, in de betreffende situatie niet leidt tot een voldoende representatieve geluidsbelasting.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien de gegevens over het, van de windsnelheid afhankelijke, bronvermogen van een\n                                                   windturbine of een combinatie van windturbines niet of niet volledig beschikbaar zijn,\n                                                   wordt dit bepaald volgens de methode, bedoeld in hoofdstuk\u00a02 van bijlage 4.\n\n2 Indien in het kader van de handhaving wordt beoordeeld of het bronvermogen overeenkomt\n                                                   met de in het akoestisch onderzoek gebruikte waarden, wordt de methode, bedoeld in\n                                                   paragraaf\u00a02.6 van bijlage 4 toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe drijver van de inrichting registreert de volgende gegevens:\n\na. de emissieterm LE, bedoeld in onderdeel 3.4.1 van bijlage\u00a04, gebaseerd op de effectieve werking gedurende het afgelopen kalenderjaar, en\n\nb. de voor de duur van een handhavingsmeting als bedoeld in paragraaf\u00a02.6 van bijlage 4 benodigde gegevens ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Deze paragraaf is tot en met 30\u00a0juni 2025 van toepassing op het in werking hebben\n                                                   van een windturbine die deel uitmaakt van een windturbinepark waarvoor:\n\na. uiterlijk op 30\u00a0juni 2021:\n\n1\u00b0. een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e of onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend; en\n\n2\u00b0. een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van die wet is verleend dan wel een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 of 3.28 van die wet of beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van die wet is vastgesteld, waarin in het windturbinepark wordt voorzien; en\n\nb. sinds 30\u00a0juni 2021 geen wijziging van kracht is geworden in de omgevingsvergunning,\n                                                         bedoeld onder a, onder 1\u00b0, of, voor zover dat op het windturbinepark betrekking had,\n                                                         het besluit, bedoeld onder b, onder 2\u00b0.\n\n2 Deze paragraaf is niet van toepassing op het in werking hebben van een windturbine\n                                                   als bedoeld in het eerste lid, vanaf het tijdstip waarop met betrekking tot de windturbine\n                                                   of het windturbinepark waarvan de windturbine deel uitmaakt, een wijziging van de\n                                                   omgevingsvergunning of het bestemmingsplan van kracht wordt.\n\n3 Bij de toepassing van deze paragraaf is bijlage 4 van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het doen van een melding voor het\n                                                   veranderen van een inrichting en het veranderen van de werking daarvan op grond van\n                                                   artikel 1.10 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering is de\n                                                   windturbine voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine\n                                                   afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voor zover\n                                                   de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12\u00a0maal de rotordiameter\n                                                   bedraagt en gemiddeld meer dan 17\u00a0dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per\n                                                   dag slagschaduw kan optreden en voor zover zich in de door de slagschaduw getroffen\n                                                   uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige gebouwen of woonwagens ramen bevinden.\n                                                   De afstand geldt van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het\n                                                   gevoelige object.\n\n2 Een maatwerkvoorschrift ten behoeve van het voorkomen of beperken van hinder door\n                                                   slagschaduw dat voor een windturbine op 30\u00a0juni 2022 van kracht was op grond van een\n                                                   besluit krachtens artikel 3.12, tweede lid, blijft van kracht.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering wordt\n                                                   lichtschittering bij het in werking hebben van een windturbine zoveel mogelijk voorkomen\n                                                   of beperkt door toepassing van niet reflecterende materialen of coatinglagen op de\n                                                   betreffende onderdelen. Het meten van reflectiewaarden vindt plaats overeenkomstig\n                                                   NEN-EN-ISO 2813 of een daaraan ten minste gelijkwaardige meetmethode.\n\n2 Een maatwerkvoorschrift ten behoeve van het voorkomen of beperken van lichtschittering\n                                                   dat voor een windturbine op 30\u00a0juni 2022 van kracht was op grond van een besluit krachtens\n                                                   artikel 3.134, tweede lid, blijft van kracht.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   voldoet een windturbine aan de veiligheidseisen opgenomen in:\n\na. NEN-EN-IEC 61400-1;\n\nb. NEN-EN-IEC 61400-2;\n\nc. NEN-EN-IEC 61400-3.\n\n2 In afwijking van het eerste lid voldoet een windturbine die is opgericht voor 1\u00a0januari\n                                                   2017 of dient ter vervanging van een windturbine die is opgericht voor 1\u00a0januari 2017\n                                                   aan NEN-EN-IEC 61400-2:2006: Europese norm voor Windturbines \u2013 Deel 2: Ontwerp eisen\n                                                   van kleine windturbines, september 2006 of aan NVN 11400-0.\n\n3 Aan het eerste lid wordt voldaan indien voor de windturbine een certificaat is afgegeven\n                                                   door een certificerende instantie waaruit blijkt dat de windturbine voldoet aan deze\n                                                   regels. De certificerende instantie is geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten,\n                                                   overeenkomstig de normen bedoeld in het eerste lid bij de Raad voor Accreditatie of\n                                                   bij een accrediterende instantie die erkend is door een andere staat, aangesloten\n                                                   bij de Multilateral Agreement on European Accreditation of Certification.\n\n4 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid gelden ten aanzien van een windturbine\n                                                   die voor 1\u00a0december 2001 is opgericht en waarvoor tot die datum een vergunning in\n                                                   werking en onherroepelijk was, de in die vergunning opgenomen voorschriften met betrekking\n                                                   tot de veiligheid van de installatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAls voor een windturbine of een combinatie van windturbines ten behoeve van het voorkomen\n                                             of beperken van geluidhinder op 30\u00a0juni 2022 een maatwerkvoorschrift van kracht was\n                                             op grond van een besluit krachtens artikel 3.14a, tweede lid, waarin een lagere waarde voor geluidhinder was vastgesteld teneinde rekening te\n                                             houden met cumulatie van geluid als gevolg van een andere windturbine of een andere\n                                             combinatie van windturbines, voldoet de windturbine of een combinatie van windturbines\n                                             aan die lagere waarde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet rapport van een akoestisch onderzoek, bedoeld in artikel 1.11, derde lid, van het besluit, bevat de volgende gegevens:\n\na. de naam van de opdrachtgever van het onderzoek;\n\nb. de naam van de instantie die het onderzoek heeft uitgevoerd;\n\nc. de datum van het onderzoek;\n\nd. de aanleiding en het doel van het onderzoek;\n\ne. de gegevens waarmee wordt aangetoond dat de betreffende situatie valt binnen het toepassingsbereik\n                                                   van de gebruikte methode;\n\nf. indien een andere methode dan die is opgenomen in deze regeling wordt gebruikt, wordt\n                                                   de noodzaak daarvan aangegeven en wordt de toegepaste methode beschreven en verantwoord;\n\ng. indien een rekenmethode wordt toegepast, alle ingevoerde gegevens en tevens de geraadpleegde\n                                                   windfrequentiegegevens;\n\nh. een of meer kaarten of tekeningen op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt\n                                                   gegeven van bestaande of voorgenomen windturbines en van gevoelige gebouwen of gevoelige\n                                                   terreinen waarop het akoestisch onderzoek betrekking heeft;\n\ni. de waarneempunten;\n\nj. de situering, akoestisch relevante dimensies en de aard van de doorgerekende geluidsbeperkende\n                                                   of afschermende maatregelen, zowel op oorspronkelijk kaartmateriaal als in de vorm\n                                                   van de geschematiseerde computerinvoer;\n\nk. de situering, akoestisch relevante dimensies en de aard van de overige geluidsreflecterende\n                                                   en -afschermende objecten of constructies;\n\nl. de scheidingslijn of scheidingslijnen tussen akoestisch harde en zachte bodemvlakken,\n                                                   met een aanduiding van de aard van de bodem;\n\nm. in akoestisch gecompliceerde situaties, een grafische weergave van de bij de berekeningen\n                                                   gehanteerde geometrische invoergegevens;\n\nn. de bestaande en toekomstige geluidsbelastingen vanwege een windturbine of een combinatie\n                                                   van windturbines van de gevel van een gevoelig object of van de grens van een gevoelig\n                                                   terrein voor de situatie waarin geen maatregelen zijn genomen ter vermindering van\n                                                   de geluidsemissie of ter beperking van de geluidsoverdracht.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het akoestisch onderzoek, bedoeld in artikel 3.14k, wordt bij de bepaling van de geluidsbelasting van een windturbine of een combinatie\n                                                   van windturbines rekening gehouden met:\n\na. de over een kalenderjaar energetisch gemiddelde bronsterkte volgens de methode, bedoeld\n                                                         in hoofdstuk 3 van bijlage 4, en met gebruikmaking van het door het KNMI aangeleverde langjarig gemiddelde windprofiel\n                                                         op ashoogte, tenzij wordt aangetoond dat gegevens beschikbaar zijn die een beter beeld\n                                                         geven van de geluidsemissie van de windturbine of een combinatie van windturbines;\n\nb. de invloed van de omgeving en de meteorologische omstandigheden op de geluidsoverdracht\n                                                         van de windturbine of een combinatie van windturbines naar het immissiepunt.\n\n2 Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanwege een windturbine of een combinatie\n                                                   van windturbines plaatsvindt op de gevel van een gevoelig gebouw, bevindt het immissiepunt\n                                                   zich op het punt van de gevel, waar de geluidsbelasting het hoogst is.\n\n3 Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanwege een windturbine of een combinatie\n                                                   van windturbines plaatsvindt op de grens van een gevoelig terrein, bevindt het immissiepunt\n                                                   zich op het punt van de grens waar de geluidsbelasting het hoogst is.\n\n4 Indien de geluidsbelasting van een windturbine of een combinatie van windturbines\n                                                   met andere geluidsbronnen wordt berekend, wordt de rekenregel, bedoeld in hoofdstuk\n                                                   4 van bijlage 4, toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVan de methode, bedoeld in hoofdstuk 3 van bijlage 4, kan geheel of gedeeltelijk worden afgeweken indien aannemelijk wordt gemaakt dat\n                                             de toe te passen afwijking:\n\na. een belangrijke tijdbesparing of kostenbesparing oplevert en in de betreffende situatie\n                                                   nagenoeg even nauwkeurig is;\n\nb. in de betreffende situatie belangrijk nauwkeuriger is, of\n\nc. voldoende nauwkeurig is en de methode, bedoeld in hoofdstuk 3 van bijlage 4, in de betreffende situatie niet leidt tot een voldoende representatieve geluidsbelasting.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Indien de gegevens over het, van de windsnelheid afhankelijke, bronvermogen van een\n                                                   windturbine of een combinatie van windturbines niet of niet volledig beschikbaar zijn,\n                                                   wordt dit bepaald volgens de methode, bedoeld in hoofdstuk 2 van bijlage 4.\n\n2 Indien in het kader van de handhaving wordt beoordeeld of het bronvermogen overeenkomt\n                                                   met de in het akoestisch onderzoek gebruikte waarden, wordt de methode, bedoeld in\n                                                   paragraaf 2.6 van bijlage 4 toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe drijver van de inrichting registreert de volgende gegevens:\n\na. de emissieterm LE, bedoeld in onderdeel 3.4.1 van bijlage 4, gebaseerd op de effectieve werking gedurende het afgelopen kalenderjaar, en\n\nb. de voor de duur van een handhavingsmeting als bedoeld in paragraaf 2.6 van bijlage 4 gegevens ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een\n                                                   aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder worden bij het in werking hebben van een\n                                                   installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater naar de buitenlucht\n                                                   afgevoerde dampen, waar binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet\n                                                   zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel bedrijventerrein\n                                                   met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare, is gelegen, bovendaks en omhoog gericht\n                                                   afgevoerd.\n\n2 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege onvoldoende verspreiding van afgezogen dampen maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   met betrekking tot het verhogen van de afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.\n\n3 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en\n                                                   voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename\n                                                   van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.\n\n4 In afwijking van het derde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het in werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren\n                                                   van rioolwater verkeert de installatie in goede staat van onderhoud en worden bij\n                                                   onderhoudswerkzaamheden zodanige maatregelen getroffen dat geurhinder bij gevoelige\n                                                   gebouwen zoveel mogelijk wordt voorkomen dan wel als dit niet mogelijk is tot een\n                                                   aanvaardbaar niveau wordt beperkt.\n\n2 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   maatwerkvoorschriften stellen waarin maatregelen bedoeld in het eerste lid worden\n                                                   geconcretiseerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   beschikt degene die een inrichting met een natte koeltoren drijft over een risicoanalyse\n                                                   waarin is beschreven welke risico\u2019s de natte koeltoren met zich meebrengt voor de\n                                                   omgeving alsmede over een legionella-beheersplan waarin de maatregelen zijn beschreven\n                                                   waarmee deze risico\u2019s worden voorkomen, dan wel zoveel mogelijk worden beperkt. De\n                                                   drijver van de inrichting draagt er zorg voor dat het legionella-beheersplan wordt\n                                                   uitgevoerd.\n\n2 Bij de risicoanalyse, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval de volgende\n                                                   risicofactoren betrokken:\n\na. het risico op vermeerdering van legionellabacteri\u00ebn in de koeltoren door:\n\n1\u00b0. de aard en kwaliteit van het water dat wordt gebruikt;\n\n2\u00b0. de temperatuur van het water;\n\n3\u00b0. de verblijfstijd van het water;\n\n4\u00b0. de stilstand van het water;\n\n5\u00b0. de aanwezigheid van biofilm en sediment;\n\nb. de bedrijfsvoering van de natte koeltoren;\n\nc. de effectiviteit van het waterbehandelingsprogramma met betrekking tot legionellabacteri\u00ebn\n                                                         en biofilmvorming;\n\nd. de risico\u2019s voor de omgeving, te bepalen volgens de risicocategorie-indeling in tabel\n                                                         3.16a.\n\nRisico categorie\n\nLocatie natte koeltoren\n\n1 (hoogste risico)\n\nNatte koeltoren in de nabijheid (< 200 m) van een ziekenhuis, verpleeghuis of andere\n                                                                        (medisch geori\u00ebnteerde) zorginstelling waar mensen verblijven met een verminderd immuunsysteem\n\n2\n\nNatte koeltoren in de nabijheid (< 200 m) van verzorgingstehuizen, hotels of andere\n                                                                        gebouwen waarin zich veel mensen bevinden\n\n3\n\nNatte koeltoren in de nabijheid (< 600 m) van een woonomgeving\n\n4 (laagste risico)\n\nNatte koeltoren die op afstand (> 600 m) staat van een woonomgeving\n\n3 Het legionella-beheersplan, bedoeld in het eerste lid, bevat naast een beschrijving\n                                                   van de maatregelen, bedoeld in dat lid, in ieder geval:\n\na. een tekening of schema met de actuele indeling van de natte koeltoren;\n\nb. een beschrijving van de juiste en veilige werking van de natte koeltoren;\n\nc. een beschrijving van alle uit te voeren controles aan de natte koeltoren, inclusief\n                                                         de controle op de aanwezigheid van Legionella;\n\nd. een aanduiding van de waarden van de fysische, chemische en microbiologische parameters\n                                                         inclusief de concentratie aan legionellabacteri\u00ebn in de natte koeltoren bij het bereiken\n                                                         waarvan maatregelen ter verbetering worden getroffen, alsmede een beschrijving van\n                                                         die maatregelen;\n\ne. een beschrijving van de maatregelen die worden genomen bij calamiteiten.\n\n4 De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn ten aanzien van het voorkomen of beperken\n                                                   van de risico\u2019s voor de omgeving door legionellabacteri\u00ebn bij het in bedrijf nemen\n                                                   en hebben van een natte koeltoren doeltreffend indien:\n\na. het ontstaan en de verspreiding van waternevel zoveel mogelijk worden beperkt;\n\nb. de stilstand van water in leidingen, reservoirs en appendages zoveel mogelijk wordt\n                                                         vermeden;\n\nc. de natte koeltoren en het water dat zich daarin bevindt schoon zijn;\n\nd. de vermeerdering van legionellabacteri\u00ebn zo veel mogelijk wordt beperkt door toepassing\n                                                         van waterbehandelingstechnieken;\n\ne. een juiste en veilige werking van de natte koeltoren conform de processpecificaties\n                                                         is gewaarborgd.\n\n5 De risicoanalyse wordt aangepast indien de omstandigheden binnen de inrichting of\n                                                   in de onmiddellijke nabijheid daarvan daartoe aanleiding geven.\n\n6 In het legionella-beheersplan, bedoeld in het eerste lid, wordt aantekening gemaakt\n                                                   van de onderhoudswerkzaamheden die worden verricht, de wijzigingen in de natte koeltoren\n                                                   of het onderhoud, de uitkomsten van controles die worden uitgevoerd, alsmede bijzonderheden\n                                                   over de werking van de natte koeltoren. Deze aantekeningen worden ten minste gedurende\n                                                   drie jaren bewaard.\n\n7 Het bevoegd gezag, kan ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving\n                                                   en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk\n                                                   beperken van de risico\u2019s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich\n                                                   voordoen en de gevolgen hiervan, maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de\n                                                   invulling van het legionella-beheersplan, bedoeld in het eerste lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                             dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                             voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                             als bedoeld in artikel 3.16d, eerste lid, van het besluit voldoet een koelinstallatie:\n\na. met ammoniak als koudemiddel ten minste aan paragraaf 2.5, met uitzondering van voorschrift\n                                                   2.5.6, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 8, met uitzondering van de paragrafen 8.3 en 8.6,\n                                                   van PGS 13;\n\nb. met koolwaterstoffen als koudemiddel ten minste aan paragraaf 5.7, hoofdstuk 7 en\n                                                   hoofdstuk 8, met uitzondering van de paragrafen 8.3 en 8.6 van NPR 7600;\n\nc. met kooldioxide als koudemiddel ten minste aan paragraaf 5.7, hoofdstuk 7 en hoofdstuk\n                                                   8, uitgezonderd de paragrafen 8.3 en 8.6, van NPR 7601.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld artikel\u00a03.16f van het besluit voldoet een wisselverwarmingsinstallatie aan artikel\u00a03.16e.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een installatie voor het verwarmen van wissels waarbij vloeibare bodembedreigende\n                                                   stoffen worden gebruikt, wordt uitgevoerd als een gesloten systeem.\n\n2 De controle, het onderhoud en het beheer van de wisselverwarmingseenheden, bedoeld\n                                                   in het eerste lid, zijn in eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies\n                                                   ter bescherming van de bodem vastgelegd.\n\n3 In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies, bedoeld in het tweede lid, is\n                                                   ten minste aangegeven op welke wijze:\n\na. de staat en goede werking van wisselverwarmingseenheden wordt gecontroleerd;\n\nb. er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties\n                                                         op morsingen en lekkages plaatsvinden, en\n\nc. is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.\n\n4 Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen\n                                                   de inrichting bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne\n                                                   procedures en werkinstructies, bedoeld in het tweede lid, dat deze worden nageleefd\n                                                   en binnen de inrichting zodanig aanwezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige\n                                                   wijze kennis kan nemen.\n\n5 Morsingen en lekkages worden overeenkomstig de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies,\n                                                   bedoeld in het tweede lid, verholpen en opgeruimd.\n\n6 Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de in het kader van de bedrijfsinterne\n                                                   procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen\n                                                   en middelen ter bescherming van de bodem binnen de inrichting in voldoende mate aanwezig\n                                                   zijn en dat er voldoende in het gebruik van deze middelen ge\u00efnstrueerd personeel aanwezig\n                                                   is.\n\n7 Bevindingen van controles van of onderhoud aan wisselverwarmingseenheden, alsmede\n                                                   acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid\n                                                   tot een bodemverontreiniging, worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar\n                                                   is voor het bevoegd gezag.\n\n8 \nArtikel\u00a02.11 van het besluit is niet van toepassing op wisselverwarmingseenheden die vloeibare bodembedreigende\n                                                   stoffen bevat.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor het bijhouden van een registratie met betrekking tot het in werking hebben van\n                                                   een gesloten bodemenergiesysteem overeenkomstig artikel 3.16n, eerste lid, onder a, van het besluit worden tijdens de bedrijfsvoering van het systeem momentane metingen uitgevoerd met\n                                                   een nauwkeurigheid van ten minste 0,3\u00b0C en een frequentie van ten minste eenmaal per\n                                                   15 minuten.\n\n2 Voor het bijhouden van een registratie met betrekking tot het in werking hebben van\n                                                   een gesloten bodemenergiesysteem overeenkomstig artikel 3.16n, eerste lid, onder b, van het besluit worden tijdens de bedrijfsvoering van het systeem momentane metingen uitgevoerd met\n                                                   een nauwkeurigheid van ten minste 5 % en een frequentie van ten minste eenmaal per\n                                                   15 minuten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet energierendement dat een gesloten bodemenergiesysteem behaalt bij de levering\n                                             van warmte of koude aan een bouwwerk, wordt bepaald overeenkomstig de volgende formule:\n\nwaarbij wordt verstaan onder:\n\nQw: de door het bodemenergiesysteem aan het bouwwerk geleverde hoeveelheid warmte per\n                                             jaar in MWh;\n\nQk: de door het bodemenergiesysteem aan het bouwwerk geleverde hoeveelheid koude per\n                                             jaar in MWh;\n\nE: de door het bodemenergiesysteem verbruikte hoeveelheid elektriciteit per jaar in\n                                             MWh;\n\nG: de door het bodemenergiesysteem verbruikte hoeveelheid gas per jaar in MWh.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nArtikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze paragraaf is van toepassing op een inrichting voor zover sprake is van het afleveren\n                                             van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas, bedoeld in artikel 3.17, eerste en tweede lid, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen testprocedure voor dampretour fase-II als bedoeld in artikel 3.20, vierde lid, onder a, van het besluit, voldoet aan NEN-EN-16321-1 en NEN-EN-16321-2.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   wordt bij het afleveren van vloeibare brandstof ten minste voldaan aan de artikelen 3.20 tot en met 3.22 en bij het afleveren van gecomprimeerd aardgas aan de artikelen 3.23 en 3.24.\n\n2 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bij het afleveren\n                                                   van vloeibare brandstof voldaan aan de artikelen 3.21, 3.21a, 3.22, 3.25 en 3.26.\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De in het EU-systeem voor dampretour fase-II gebruikte onderdelen geven geen aanleiding\n                                                   tot het optreden van brand of explosie van de bij het afleveren van lichte olie aan\n                                                   motorvoertuigen voor het wegverkeer uit het brandstofreservoir van het motorvoertuig\n                                                   verdreven dampen die worden teruggevoerd in de ondergrondse opslagtank.\n\n2 Het EU-systeem voor dampretour fase-II is voorzien van op de juiste plaats(en) aangebrachte\n                                                   en doelmatig werkende vlamkerende voorziening(en).\n\n3 Het gebruikte EU-systeem voor dampretour fase-II verkeert in een goede staat en is\n                                                   vrij van scheuren, gaten en andere gebreken.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een vaste afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van vloeibare brandstof aan\n                                                   motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen aan de volgende onderdelen\n                                                   van PGS 28:\n\na. de voorschriften 2.3.8, 2.3.11 en 2.3.13;\n\nb. de voorschriften 3.2.5 en 3.4.2 tot en met 3.4.11;\n\nc. voorschrift 4.5.8;\n\nd. de voorschriften 5.5.1 en 5.5.3, en\n\ne. de paragrafen 5.6 en 5.7.\n\n2  Bij het afleveren van lichte olie zonder toezicht is de vaste afleverinstallatie\n                                                   voorzien van een temperatuurgevoelig element dat voldoet aan voorschrift 2.3.12 van\n                                                   de PGS 28. Het temperatuurgevoelig element wordt eenmaal per twee jaar door een daartoe\n                                                   opgeleid persoon of opgeleide installateur op goede werking gecontroleerd.\n\n3 Met inachtneming van de opslagcapaciteit, de aard van de opgeslagen vloeistoffen en\n                                                   de aard van de inrichting wordt bij inrichtingen waar lichte olie wordt afgeleverd\n                                                   een noodplan opgesteld overeenkomstig bijlage C bij PGS 28. Dit noodplan is aanwezig\n                                                   bij de inrichting overeenkomstig de voorschriften 6.2.2 en 6.2.3 van PGS 28.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn afwijking van artikel 3.21 wordt bij het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer\n                                             of aan spoorvoertuigen, waarbij minder dan 25 kubieke meter per jaar wordt afgeleverd,\n                                             voldaan aan de voorschriften 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5 en 3.4.8 van PGS 30.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn de gevallen dat inpandig afleveren van lichte olie is toegestaan op grond van artikel 3.20a, tweede, derde en vierde lid, van het besluit, is een vaste afleverinstallatie voor het inpandig afleveren van lichte olie voorzien\n                                             van een thermische brandmelder die is aangesloten op een akoestisch signaal.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een mobiele afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen\n                                                   voor het wegverkeer aan bijlage D van PGS 28.\n\n2 Bij het afleveren van gasolie vanuit een tankwagen aan een spoorvoertuig wordt voldaan\n                                                   aan de voorschriften 3.4.4, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.11, 5.6.2 en 5.6.3 van PGS 28.\n\n3 Indien het afleveren van gasolie vanuit een tankwagen aan een spoorvoertuig plaatsvindt\n                                                   met een afleverslang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting wordt een overvulbeveiliging\n                                                   toegepast.\n\n4 Tijdens het afleveren van gasolie vanuit een tankwagen aan een spoorvoertuig is voortdurend\n                                                   een persoon aanwezig die de aflevering indien nodig kan be\u00ebindigen.\n\n5 Het afleveren van gasolie vanuit een tankwagen aan een spoorvoertuig op een spoorwegemplacement\n                                                   vindt uitsluitend plaats op een daarvoor door de drijver van de inrichting aangewezen\n                                                   tankplaats.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor zover de nominale compressorcapaciteit per compressor ten minste 14,3 Nm3 per uur bedraagt, voldoet een aardgas-afleverinstallatie bij het afleveren van gecomprimeerd\n                                                   aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer aan de volgende onderdelen van PGS\n                                                   25:\n\na. de paragrafen 5.1 tot en met 5.3, met uitzondering van de subparagraaf 5.1.6, eerste\n                                                         en tweede alinea, en de paragrafen 5.5 en 5.7 tot en met 5.11, met uitzondering van\n                                                         de subparagraaf 5.10.1,\n\nb. de paragrafen 6.1 en 6.2;\n\nc. de paragrafen 7.1 en 7.3 tot en met 7.7;\n\nd. de paragrafen 8.1 tot en met 8.7, 8.10 en 8.11, en\n\ne. de hoofdstukken 9 tot en met 12, met uitzondering van paragraaf 11.4.\n\n2 Bij het inpandig afleveren van gecomprimeerd aardgas wordt voldaan aan de paragrafen\n                                                   13.1, 13.2 en 13.4 van PGS 25.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op een aardgas-afleverinstallatie voor gecomprimeerd\n                                                   aardgas die in werking was voor 1\u00a0december 2013 tot het moment waarop de aardgas-afleverinstallatie\n                                                   uitgebreid wordt gerenoveerd, voor wat betreft:\n\na. de dimensionering van de afblaasveiligheid, bedoeld in paragraaf 5.3.2 van PGS 25;\n\nb. de gronddekking van ondergrondse leidingen, bedoeld in paragraaf 5.3.10 van PGS 25;\n\nc. de interne veiligheidsafstanden, bedoeld in paragraaf 5.5 van PGS 25;\n\nd. het temperatuurgevoelige element in de afleverzuil bij onbemand afleveren, bedoeld\n                                                         in paragraaf 5.11.1 van PGS 25;\n\ne. de veiligheidsafsluiter voor het gasnet, bedoeld in paragraaf 5.11.1 van PGS 25;\n\nf. de bouwkundige eisen aan een bufferopslag, bedoeld in paragraaf 7.3 van PGS 25, en\n\ng. de uitstroomrichting van de afblaasleiding, bedoeld in paragraaf 9.4 van PGS 25,\n\nindien de afleverinstallatie volgens het eerste lid met deze voorzieningen is uitgevoerd.\n\n4 Indien het derde lid van toepassing is, voldoet de aardgas-afleverinstallatie voor\n                                                   gecomprimeerd aardgas aan dit artikel zoals dit luidde tot 1\u00a0december 2013, voor zover\n                                                   dit artikel betrekking heeft op de voorzieningen, bedoeld in derde lid, onderdelen\n                                                   a tot en met g.\n\n5 Het tweede lid is tot het moment waarop de aardgasinstallatie uitgebreid wordt gerenoveerd\n                                                   dan wel uiterlijk tot 1\u00a0december 2023 niet van toepassing op het inpandig afleveren\n                                                   van gecomprimeerd aardgas. Tot dat moment of die datum voldoet een inpandige aardgas-afleverinstallatie\n                                                   voor gecomprimeerd aardgas aan de eisen die daaraan tot de 1\u00a0december 2013 bij maatwerkvoorschrift\n                                                   werden gesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor zover de nominale compressorcapaciteit per compressor minder dan 14,3 Nm3 per uur bedraagt, voldoet een aardgas-afleverinstallatie bij het afleveren van gecomprimeerd\n                                                   aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer aan het tweede tot en met vierde lid.\n\n2 Een installatie als bedoeld in het eerste lid, die is voorzien van meerdere compressoren\n                                                   waarvan de uitlaatzijden zijn gekoppeld, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS\n                                                   25:\n\na. de paragrafen 5.1 tot en met 5.3, met uitzondering van de subparagrafen 5.1.1 en 5.1.6,\n                                                         eerste en tweede alinea, en de paragrafen 5.5 en 5.7 tot en met 5.11, met uitzondering\n                                                         van subparagraaf 5.10.1;\n\nb. de paragrafen 6.1 en 6.2;\n\nc. de paragrafen 8.1 tot en met 8.7, 8.10 en 8.11, en\n\nd. de hoofdstukken 9 tot en met 12, met uitzondering van de paragrafen 11.4 en 12.2.\n\n3 Indien een installatie als bedoeld in het tweede lid is voorzien van een bufferopslag,\n                                                   voldoet de installatie tevens aan de paragrafen 7.1 en 7.3 tot en met 7.7 van PGS\n                                                   25.\n\n4 Een installatie als bedoeld in het eerste lid, die niet is voorzien van compressoren\n                                                   die aan de uitlaatzijde zijn gekoppeld maar die is voorzien van een bufferopslag,\n                                                   voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 25:\n\na. de paragrafen 5.1 tot en met 5.3, met uitzondering van de subparagrafen 5.1.1 en 5.1.6,\n                                                         eerste en tweede alinea, en de paragrafen 5.5, 5.7 en 5.9 tot en met 5.11, met uitzondering\n                                                         van subparagraaf 5.10.1;\n\nb. paragraaf 7.1 en de paragrafen 7.3 tot en met 7.7;\n\nc. de paragrafen 8.1 tot en met 8.7, 8.10 en 8.11, en\n\nd. de hoofdstukken 9 tot en met 12, met uitzondering van de paragrafen 9.1, 11.4 en 12.2.\n\n5 Het tweede, derde en vierde lid zijn niet van toepassing op een aardgas-afleverinstallatie\n                                                   voor gecomprimeerd aardgas die in werking was voor 1\u00a0december 2013 tot het moment\n                                                   waarop de aardgas-afleverinstallatie uitgebreid wordt gerenoveerd, voor wat betreft:\n\na. de dimensionering van de afblaasveiligheid, bedoeld in paragraaf 5.3.2 van PGS 25;\n\nb. de gronddekking van ondergrondse leidingen, bedoeld in paragraaf 5.3.10 van PGS 25;\n\nc. de interne veiligheidsafstanden, bedoeld in paragraaf 5.5 van PGS 25;\n\nd. het temperatuurgevoelig element in de afleverzuil bij onbemand afleveren, bedoeld\n                                                         in paragraaf 5.11.1 van PGS 25;\n\ne. de veiligheidsafsluiter voor het gasnet, bedoeld in paragraaf 5.11.1 van PGS 25;\n\nf. de bouwkundige eisen aan een bufferopslag, bedoeld in paragraaf 7.3 van PGS 25, en\n\ng. de uitstroomrichting van de afblaasleiding, bedoeld in paragraaf 9.4 van PGS 25,\n\nindien de afleverinstallatie volgens het tweede, derde en vierde lid met deze voorzieningen\n                                                   is uitgevoerd.\n\n6 Indien het vijfde lid van toepassing is, voldoet de aardgas-afleverinstallatie voor\n                                                   gecomprimeerd aardgas aan artikel 3.23, zoals dat luidde voor 1\u00a0december 2013, voor zover dat artikel betrekking heeft op\n                                                   de voorzieningen, bedoeld in het vijfde lid, onderdelen a tot en met g.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan\n                                                   spoorvoertuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding.\n\n2 De vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in het eerste lid, is aangelegd overeenkomstig\n                                                   het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit en strekt zich, voor zover erfafscheidingen, gebouwen en\n                                                   andere fysieke begrenzingen dit toelaten, vanaf de afleverzuil uit over een afstand\n                                                   van ten minste de lengte van de afleverslang plus \u00e9\u00e9n meter, met een minimum van vijf\n                                                   meter. Indien de vloeistofdichte vloer of verharding zich daardoor zou uitstrekken\n                                                   tot over de openbare weg dan strekt deze vloer of verharding zich uit tot de openbare\n                                                   weg met dien verstande dat deze afstand niet minder bedraagt dan drie meter. In de\n                                                   laatste situatie is de afleverslang niet langer dan vier meter. Aan de zijde waar\n                                                   geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld strekt de vloeistofdichte vloer of\n                                                   verharding zich uit tot een afstand van ten minste \u00e9\u00e9n meter vanaf het hart van de\n                                                   afleverzuil.\n\n3 De afwateringssystemen van de vloeistofdichte vloer of verharding zijn vloeistofdicht\n                                                   uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit. Terstond na de installatie en beproeving op dichtheid wordt\n                                                   de riolering afgedekt.\n\n4 Een afleverinstallatie is geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding.\n                                                   Doorvoeringen door en afsluitingen van deze vloeistofdichte vloer of verharding zijn\n                                                   eveneens vloeistofdicht.\n\n5 Gelekte vloeistoffen worden vanaf de vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld\n                                                   in het vierde lid, afgevoerd naar het afwateringssysteem of naar de in het eerste\n                                                   lid bedoelde vloeistofdichte vloer of verharding. Indien gebruik wordt gemaakt van\n                                                   afsluiters of terugslagkleppen zijn deze geplaatst boven een vloeistofdichte vloer\n                                                   of verharding.\n\n6 Pompeilanden en aanwezige doorvoeren zijn vloeistofdicht en zijn aangelegd overeenkomstig\n                                                   het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit.\n\n7 In afwijking van het eerste tot en met het zesde lid vindt het afleveren van vloeibare\n                                                   brandstof aan motorvoertuigen of aan spoorvoertuigen, waarbij minder dan 25 kubieke\n                                                   meter per jaar wordt afgeleverd, plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n8 In afwijking van het tweede lid is een mobiele afleverinstallatie opgesteld op een\n                                                   vloeistofdichte vloer of verharding die reikt tot ten minste 1 meter buiten de projectie\n                                                   van de afleverinstallatie.\n\n9 Bij het afleveren van gasolie vanuit een tankwagen aan een spoorvoertuig wordt voldaan\n                                                   aan de volgende onderdelen:\n\na. het spoorvoertuig staat zodanig opgesteld boven een vloeistofdichte vloer of verharding\n                                                         dat het vulpunt zich ten minste 1 meter van de rand van de vloeistofdichte vloer of\n                                                         verharding bevindt,\n\nb. de tankwagen staat bij het afleveren boven een bodembeschermende voorziening die aansluit\n                                                         op de vloeistofdichte vloer of verharding, en\n\nc. de afleverslang van de tankwagen komt niet buiten het geheel van de vloeistofdichte\n                                                         vloer of verharding en de bodembeschermende voorziening en kruist geen sporen.\n\n10 Op de vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in het negende lid, zijn het derde\n                                                   tot en met het zesde lid van overeenkomstige toepassing.\n\n11 Het afleveren van ureum aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen\n                                                   vindt plaats boven de bodembeschermende voorziening die op grond van het eerste tot\n                                                   en met tiende lid is voorgeschreven voor het afleveren van vloeibare brandstof.\n\n12 Het derde lid is niet van toepassing totdat er een algehele renovatie van de tankinstallatie\n                                                   plaatsvindt waarbij de vloeistofdichte vloer of verharding wordt opengebroken of indien\n                                                   de afleverinstallatie wordt vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In afwijking van artikel 3.25, eerste tot en met achtste lid, kan het afleveren van vloeibare brandstof plaatsvinden boven een geomembraanbaksysteem,\n                                                   indien:\n\na. de inrichting is gelegen binnen de bebouwde kom waarbij de afleverzuilen in \u00e9\u00e9n rij\n                                                         parallel aan de naastgelegen weg staan opgesteld en het afleveren uitsluitend aan\n                                                         de wegzijde op of aan de openbare weg plaatsvindt, of\n\nb. op basis van een onderzoek naar de grondmechanica dat v\u00f3\u00f3r het aanbrengen van het\n                                                         geomembraanbaksysteem is uitgevoerd, is gebleken dat het aanbrengen van een vloeistofdichte\n                                                         vloer of verharding onevenredig hoge kosten met zich brengt.\n\n2 Een geomembraanbaksysteem als bedoeld in het eerste lid is aangelegd overeenkomstig\n                                                   het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing op een geomembraanbaksysteem dat voor 1\u00a0januari\n                                                   2007 is aangelegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel 3.23b, eerste lid, van het besluit vindt het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen plaats\n                                                   boven een vloeistofdichte vloer of verharding. De bij het wassen vrijkomende vloeistoffen\n                                                   lopen niet over de rand van de vloeistofdichte vloer of verharding.\n\n2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan motorvoertuigen, werktuigen en spoorvoertuigen\n                                                   te wassen in of op een mobiele wasinstallatie die zodanig is uitgevoerd dat vloeistoffen\n                                                   niet in de bodem kunnen geraken, met dien verstande dat een mobiele wasinstallatie\n                                                   niet langer dan zes maanden aaneengesloten op eenzelfde locatie is geplaatst.\n\n3 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan om motorvoertuigen en werktuigen\n                                                   voor agrarische activiteiten, uitwendig te wassen boven een aaneengesloten bodemvoorziening,\n                                                   waarbij geen directe afvoer voor afvalwater en hemelwater van de aaneengesloten bodemvoorziening\n                                                   naar een oppervlaktewaterlichaam aanwezig is. De bij het wassen vrijkomende vloeistoffen\n                                                   lopen niet over de rand van de aaneengesloten bodemvoorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel 3.23d, tweede lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien de zuiveringsvoorziening voldoet aan het tweede\n                                                   tot en met vierde lid.\n\n2 De zuiveringsvoorziening bestaat uit:\n\na. zuiveringsmateriaal in een deel van de zuiveringsvoorziening die zodanig is uitgevoerd\n                                                         en zodanig wordt onderhouden dat contact van het afvalwater met de bodem wordt voorkomen,\n                                                         en\n\nb. een bufferopslag en doseereenheid waarmee het afvalwater geleidelijk en gelijkmatig\n                                                         wordt verspreid over het oppervlak van het zuiveringsmateriaal en waardoor de capaciteit\n                                                         van de zuiveringsvoorziening niet wordt overschreden.\n\n3 De zuiveringsvoorziening is zodanig gedimensioneerd dat de capaciteit voldoende is\n                                                   voor de behandeling van de afvalwaterstroom die jaarlijks vrijkomt. Op verzoek van\n                                                   het bevoegd gezag wordt een berekening van de capaciteit van de zuiveringsvoorziening\n                                                   overgelegd.\n\n4 Indien het afvalwater dat wordt aangeboden aan de zuiveringsvoorziening meer dat 20\n                                                   milligram olie per liter bevat, wordt het afvalwater voorafgaand aan de zuiveringsvoorziening\n                                                   geleid door een olieafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform\n                                                   NEN-EN 858-1 en 2.\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel 3.26a, onderdeel c, van het besluit vindt:\n\na. het opslaan van autowrakken voorafgaand aan het demonteren, en\n\nb. het aftappen van vloeistoffen en het demonteren van vloeistof bevattende onderdelen\n                                                         bij het demonteren van autowrakken,\n\nplaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding.\n\n2 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel 3.26a, onderdeel c, van het besluit vindt:\n\na. het opslaan van wrakken van tweewielige motorvoertuigen voorafgaand aan het demonteren\n                                                         plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding, en\n\nb. het aftappen van vloeistoffen en het demonteren van vloeistof bevattende onderdelen\n                                                         bij het demonteren van wrakken van tweewielige motorvoertuigen plaats boven een bodembeschermende\n                                                         voorziening.\n\n3 Onderdeel a van het eerste en tweede lid, is niet van toepassing op het opslaan, bedoeld\n                                                   in dat onderdeel, indien:\n\na. de wrakken bij ontvangst worden ge\u00efnspecteerd op lekkage van vloeibare bodembedreigende\n                                                         stoffen,\n\nb. de wrakken of onderdelen van wrakken waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen lekken,\n                                                         worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven een lekbak,\n\nc. het opslaan van wrakken waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen lekken, plaatsvindt\n                                                         boven een lekbak als bedoeld in onderdeel b en de vloeibare bodembedreigende stoffen\n                                                         in afwijking van artikel 3.27d, tweede lid, uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van het wrak van het tweewielige motorvoertuig\n                                                         zijn afgetapt, en\n\nd. de wrakken waaruit geen vloeibare bodembedreigende stoffen lekken, worden opgeslagen\n                                                         boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van:\n\na. een doelmatig beheer van afvalstoffen als bedoeld in het artikel\u00a03.26a van het besluit,\n\nb. het voorkomen of beperken van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan\n                                                         wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                         voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan,\n                                                         bedoeld in artikel\u00a03.26a van het besluit, en\n\nc. het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, bedoeld in artikel\u00a03.26a van het besluit,\n\nwordt bij het bewerken van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen\n                                                   in een inrichting waar autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen worden\n                                                   gedemonteerd, voldaan aan het tweede tot en met zevende lid.\n\n2 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van het autowrak\n                                                   of wrak van een tweewielig motorvoertuig, worden de volgende stoffen, preparaten of\n                                                   producten, indien aanwezig, afgetapt of gedemonteerd en opgeslagen:\n\na. motorolie;\n\nb. transmissieolie;\n\nc. versnellingsbakolie;\n\nd. olie uit het differentieel;\n\ne. hydraulische olie;\n\nf. remvloeistoffen;\n\ng. koelvloeistoffen;\n\nh. ruitensproeiervloeistoffen;\n\ni. airconditioningsvloeistoffen;\n\nj. benzine;\n\nk. diesel;\n\nl. LPG-tank, inclusief LPG;\n\nm. accu, inclusief accuzuren;\n\nn. oliefilter;\n\no. PCB/PCT-houdende condensatoren;\n\np. batterijen; en\n\nq. ontplofbare onderdelen voor zover deze niet zijn geneutraliseerd, met uitzondering\n                                                         van elektrische airbags en gordelspanners.\n\n3 Restanten van vloeistoffen worden zo goed mogelijk uit leidingen afgetapt. De aftappunten\n                                                   worden na het aftappen afgesloten.\n\n4 Indien dat noodzakelijk is voor de recycling als product van gedemonteerde onderdelen\n                                                   kan in afwijking van het tweede lid worden afgezien van het aftappen van de oli\u00ebn\n                                                   uit de in dat lid genoemde onderdelen en kan het oliefilter worden teruggeplaatst.\n\n5 Autowrakken worden binnen de inrichting ontdaan van de volgende stoffen, preparaten\n                                                   of producten:\n\na. banden, glas en grote kunststofonderdelen, zoals bumpers, instrumentenborden en vloeistoftanks,\n                                                         indien deze materialen tijdens het shredderproces niet zodanig gescheiden worden dat\n                                                         ze als materiaal kunnen worden gerecycled;\n\nb. metalen onderdelen die koper, aluminium of magnesium bevatten indien deze metalen\n                                                         niet tijdens het shredderproces worden gescheiden;\n\nc. katalysatoren;\n\nd. onderdelen die lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom bevatten en als zodanig zijn\n                                                         voorzien van een aanduiding;\n\ne. elektrische airbags en gordelspanners, voor zover deze niet zijn geneutraliseerd.\n\n6 Een autowrak wordt niet op een zodanig wijze geplet, geknipt of anderszins mechanisch\n                                                   verkleind dat de identiteit of de inhoud daarvan niet meer herkenbaar is.\n\n7 Wrakken van tweewielige motorvoertuigen worden binnen de inrichting ontdaan van stoffen,\n                                                   preparaten of producten als bedoeld in het vijfde lid, onderdelen d en e.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van een doelmatig beheer van afvalstoffen als bedoeld in artikel\u00a03.26a van het besluit voldoet de opslag van afgetapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of producten\n                                                   bij een inrichting waar autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen worden\n                                                   gedemonteerd, aan het tweede tot en met vijfde lid.\n\n2 Afgetapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of producten als bedoeld in artikel 3.27d, tweede lid, worden voor zover dat nodig is voor recycling als materiaal of product of nuttige\n                                                   toepassing afzonderlijk bewaard.\n\n3 Afgetapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of producten als bedoeld in artikel 3.27d, vijfde lid, worden op een zodanige wijze opgeslagen dat de mogelijkheden voor recycling als\n                                                   materiaal of product of nuttige toepassing niet worden geschaad.\n\n4 Niet voor recycling als product geschikte stoffen, preparaten of producten, waarvoor\n                                                   wel een mogelijkheid van recycling als materiaal of nuttige toepassing bestaat, worden\n                                                   gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd naar een inrichting met een milieuhygi\u00ebnisch\n                                                   verantwoorde en doelmatige verwerkingsmogelijkheid.\n\n5 Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de wijze van opslag\n                                                   van afgetapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of producten als bedoeld in het\n                                                   tweede tot en met vierde lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van een doelmatig beheer van afvalstoffen als bedoeld in artikel\u00a03.26a van het besluit voldoet de opslag van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen bij\n                                                   een inrichting waar autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen worden\n                                                   gedemonteerd, aan het tweede tot en met zevende lid.\n\n2 Autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen die nog niet zijn ontdaan van\n                                                   de stoffen, preparaten of producten, bedoeld in artikel 3.27d, tweede lid, worden direct bij binnenkomst in de inrichting en in afwachting van verdere bewerking\n                                                   op een specifiek daarvoor aangewezen gedeelte van de inrichting opgeslagen en worden\n                                                   niet gestapeld.\n\n3 Autowrakken die nog niet zijn ontdaan van alle stoffen, preparaten of producten als\n                                                   bedoeld in artikel 3.27d, vijfde lid, worden maximaal twee hoog, met een maximale hoogte van 4,5 meter, gestapeld op een\n                                                   daartoe aangewezen gedeelte van de inrichting, dan wel worden op een zodanige wijze\n                                                   in stellingen gestapeld dat deze gemakkelijk kunnen worden ge\u00efnspecteerd en gedemonteerd.\n\n4 Autowrakken waarvan de stoffen, preparaten of producten, bedoeld in artikel 3.27d, tweede en vijfde lid, zijn afgetapt of gedemonteerd, worden uitsluitend rechtstreeks uit de inrichting\n                                                   afgevoerd naar een inrichting waarin zich een shredderinstallatie bevindt en waarin\n                                                   autowrakken worden gescheiden in direct als materiaal te recyclen metaalschroot en\n                                                   shredderafvalstoffen.\n\n5 In afwijking van het vierde lid is het toegestaan autowrakken die zijn ontdaan van\n                                                   de stoffen, preparaten en producten, bedoeld in artikel 3.27d, tweede en vijfde lid, voordat ze overeenkomstig het vierde lid worden afgevoerd, ter beschikking te stellen\n                                                   aan een inrichting waar de autowrakken worden opgeslagen, mits de inrichting waar\n                                                   de autowrakken zijn gedemonteerd er zorg voor draagt dat een inrichting waar de autowrakken\n                                                   worden opgeslagen:\n\na. geen demontagehandelingen of handelingen met de autowrakken verricht, waardoor de\n                                                         identiteit of de inhoud van de autowrakken niet meer herkenbaar is;\n\nb. de autowrakken afvoert naar een inrichting waar zich een shredderinstallatie als bedoeld\n                                                         in het vierde lid bevindt.\n\n6 In afwijking van het vierde lid is het toegestaan autowrakken die zijn ontdaan van\n                                                   de stoffen, preparaten en producten, bedoeld in artikel 3.27d, tweede lid, voordat ze overeenkomstig het vierde lid worden afgevoerd, ter beschikking te stellen\n                                                   aan een instelling voor oefen- en opleidingsdoeleinden.\n\n7 Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de stapelhoogte\n                                                   voor autowrakken als bedoeld in het derde lid.\n\n8 Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van het ter beschikking\n                                                   stellen van autowrakken aan een instelling voor oefen- en opleidingsdoeleinden als\n                                                   bedoeld in het zesde lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van een doelmatig beheer van afvalstoffen als bedoeld in artikel\u00a03.26a van het besluit wordt bij de ontvangst van een autowrak bij een inrichting waar autowrakken worden\n                                                   gedemonteerd, voldaan aan het tweede tot en met vierde lid.\n\n2 Bij de ontvangst van een autowrak met een kenteken dat verstrekt is door een in een\n                                                   andere lidstaat van de Europese Unie daartoe aangewezen instantie, wordt desgevraagd\n                                                   aan degene die zich van dat autowrak ontdoet een certificaat van vernietiging als\n                                                   bedoeld in artikel\u00a05, derde lid, van de autowrakkenrichtlijn afgegeven, waarin in\n                                                   ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen:\n\na. de naam, het adres en de handtekening van degene die het certificaat van vernietiging\n                                                         afgeeft;\n\nb. de datum van afgifte van het certificaat van vernietiging;\n\nc. het kenteken van het autowrak, inclusief de kenletters van het land daarop;\n\nd. de categorie van voertuigen waartoe het autowrak behoort alsmede het merk en het model\n                                                         van het autowrak;\n\ne. het chassisnummer van het autowrak; en\n\nf. de naam, het adres, de nationaliteit en de handtekening van de eigenaar of houder\n                                                         van het afgegeven autowrak.\n\n3 Bij het certificaat van vernietiging wordt het bij het autowrak behorende kentekenbewijs\n                                                   gevoegd.\n\n4 Indien het bij het autowrak behorende kentekenbewijs niet aanwezig is, wordt dat op\n                                                   het certificaat van vernietiging aangegeven.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a03.26a van het besluit wordt bij het demonteren van LPG-tanks en de opslag van de gedemonteerde LPG-tanks\n                                                   ten minste voldaan aan het tweede tot en met zesde lid.\n\n2 Het aftappen van LPG uit een LPG-tank bij een inrichting type B is niet toegestaan.\n\n3 Het demonteren van een LPG-tank geschiedt in de open lucht of in een goed geventileerde\n                                                   ruimte.\n\n4 De gedemonteerde LPG-tanks waarvan LPG nog niet is afgetapt, worden bij een inrichting\n                                                   type B ten minste eenmaal per zes maanden uit de inrichting afgevoerd.\n\n5 Bij een inrichting type B zijn maximaal 24 gedemonteerde LPG-tanks aanwezig, waarvan\n                                                   LPG nog niet is afgetapt.\n\n6 Gedemonteerde LPG-tanks waarvan LPG nog niet is afgetapt, worden als zodanig aangeduid\n                                                   en gescheiden opgeslagen van de LPG-tanks waarvan LPG is afgetapt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   als bedoeld in het artikel\u00a03.26a van het besluit, wordt bij het neutraliseren van airbags of gordelspanners uit autowrakken of wrakken\n                                                   van tweewielige motorvoertuigen of de opslag van gedemonteerde airbags of gordelspanners\n                                                   binnen de inrichting tot een maximale hoeveelheid van 1000 gedemonteerde airbags en\n                                                   gordelspanners, voldaan aan het tweede tot en met het twaalfde lid.\n\n2 Het neutraliseren van airbags en gordelspanners gebeurt overeenkomstig paragraaf 6\n                                                   van NEN 7557.\n\n3 Het ontsteken van mechanische airbags wordt niet uitgevoerd bij een inrichting type\n                                                   A of type B.\n\n4 Na demontage worden de gedemonteerde airbags of gordelspanners, met uitzondering van\n                                                   de werkvoorraad, opgeslagen in een daarvoor bestemde, voor transport van gedemonteerde\n                                                   airbags en gordelspanners geschikte container of een voor opslag bestemde ruimte,\n                                                   die zodanig is uitgevoerd dat voldoende drukontlasting mogelijk is en waar de gedemonteerde\n                                                   airbags en gordelspanners gescheiden worden van de overige stoffen en materialen door\n                                                   middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad\n                                                   met een vrije opening van maximaal vijf centimeter dan wel door opslag in een separaat\n                                                   brandcompartiment.\n\n5 Gedemonteerde mechanische airbags en gordelspanners worden zodanig gescheiden van\n                                                   elkaar opgeslagen in een voorziening als bedoeld in het vierde lid dat de kans op\n                                                   onbedoeld activeren van deze airbags en gordelspanners zoveel mogelijk wordt beperkt.\n\n6 De ruimte, bedoeld in het vierde lid, bevindt zich op \u00e9\u00e9n centrale locatie binnen\n                                                   de inrichting, buiten bereik van onbevoegden.\n\n7 In en rondom de ruimte, bedoeld in het vierde lid, wordt geen open vuur gemaakt en\n                                                   wordt niet gerookt.\n\n8 Bij de entree van de ruimte, bedoeld in het vierde lid, is een markering aangebracht\n                                                   waarmee wordt aangegeven dat hier gedemonteerde airbags en gordelspanners zijn opgeslagen.\n\n9 De airbags worden met de afdekkap naar boven geplaatst.\n\n10 Elektrische airbags en gordelspanners worden niet aan statische lading blootgesteld\n                                                   indien de bekabeling, die direct gemonteerd is aan een airbag of gordelspanner, beschadigd\n                                                   is.\n\n11 Bij een inrichting type A of type B worden geen elektrische airbags of gordelspanners\n                                                   ontstoken die zodanig beschadigd zijn dat de airbags en gordelspanners niet op een\n                                                   veilige wijze in het autowrak kunnen worden geneutraliseerd.\n\n12 De airbags en gordelspanners, bedoeld in het tiende lid, worden gedemonteerd en worden\n                                                   na demontage afgevoerd naar een persoon als bedoeld in artikel\u00a010.37, tweede lid, van de wet.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                                   als bedoeld in het artikel\u00a03.26b, tweede lid, van het besluit, worden stof en gassen die vrijkomen bij het ontsteken van airbags of gordelspanners\n                                                   voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht als bedoeld\n                                                   in het artikel\u00a03.26b, tweede lid, van het besluit, worden stof en gassen, ontstaan bij het ontsteken van airbags of gordelspanners,\n                                                   die naar de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien\n                                                   binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig\n                                                   gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder\n                                                   dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het eerste lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel\u00a03.26b, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. op jaarbasis minder dan 5000 autowrakken worden gedemonteerd, of\n\nb. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het ontsteken van airbags en gordelspanners\n                                                   worden gevoerd door een filtrerende afscheider die in goede staat van onderhoud verkeert,\n                                                   periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt\n                                                   schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies, het voorkomen, dan wel zoveel\n                                                   mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken\n                                                   van luchtverontreiniging door benzeen als bedoeld in artikel\u00a03.26e van het besluit, bij mechanische ventilatie in een parkeergarage die deel uitmaakt van een inrichting\n                                                   met ten minste 20 parkeerplaatsen:\n\na. worden de aanzuigopeningen ten behoeve van de ventilatie in een verkeersluwe omgeving,\n                                                         of, indien dat niet mogelijk is, op ten minste vijf meter boven het straatniveau en\n                                                         buiten de be\u00efnvloeding van de uitblaasopeningen aangebracht;\n\nb. wordt de uit de parkeergarage afgezogen lucht verticaal uitgeblazen op ten minste\n                                                         5 meter boven het straatniveau of, indien binnen 25 meter van de uitblaasopening een\n                                                         gebouw is gelegen met een hoogste daklijn die meer dan vijf meter boven het straatniveau\n                                                         is gelegen, ten minste \u00e9\u00e9n meter boven de hoogste daklijn van dat gebouw;\n\nc. bedraagt de snelheid van de uitgeblazen lucht, gemeten bij de rand van de uitblaasopening,\n                                                         ten minste tien meter per seconde.\n\n2 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt\n                                                   tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel\u00a03.26j, derde lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien een plan voor het in ontvangst nemen en verder\n                                             beheren van afvalstoffen de volgende elementen bevat:\n\na. een beoordeling van de behoefte aan voorzieningen voor de ontvangst van afvalstoffen,\n                                                   gelet op de behoefte van de zeegaande pleziervaartuigen die gewoonlijk de jachthaven\n                                                   aandoen;\n\nb. een beschrijving van de voorzieningen voor de inzameling van afvalstoffen en de capaciteit\n                                                   daarvan;\n\nc. een beschrijving van de procedures voor de afgifte van de betrokken afvalstoffen;\n\nd. een beschrijving van de procedures voor het melden van vermeende tekortkomingen in\n                                                   de voorzieningen;\n\ne. een beschrijving van de procedures voor structureel overleg met havengebruikers, afvalverwerkers\n                                                   en andere betrokken partijen;\n\nf. een beschrijving van de soort en de te verwachten hoeveelheden afvalstoffen;\n\ng. een beschrijving van de methoden voor het registreren van het feitelijk gebruik van\n                                                   de voorzieningen voor de inzameling van afvalstoffen;\n\nh. een beschrijving van de wijze waarop ingezamelde afvalstoffen worden verwijderd; en\n\ni. vermelding van \u00e9\u00e9n of meerdere personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering\n                                                   van het plan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze paragraaf is van toepassing op inrichtingen waarbij sprake is van het opslaan\n                                             van propaan als bedoeld in artikel 3.27 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   is een opslagtank met propaan die op een bouwplaats is opgesteld en is ge\u00efnstalleerd\n                                                   ten behoeve van bouwactiviteiten, voorzover van toepassing, in overstemming met het\n                                                   Warenwetbesluit drukapparatuur en voldoet de opslagtank met propaan voorts aan hoofdstuk 7 van PGS 19.\n\n2 Een opslagtank met propaan die anders dan op een bouwplaats is opgesteld of anders\n                                                   dan ten behoeve van bouwactiviteiten is ge\u00efnstalleerd, is, voor zover van toepassing,\n                                                   in overeenstemming met het Warenwetbesluit drukapparatuur en voldoet voorts aan de hoofdstukken 2 en 4, met uitzondering van de paragrafen\n                                                   4.3 en 4.4, en aan de hoofdstukken 5 en 6 van PGS 19, met dien verstande dat een brandmuur\n                                                   niet is toegestaan.\n\n3 Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat in afwijking van het tweede\n                                                   lid een brandmuur is toegestaan indien redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan\n                                                   de interne veiligheidsafstanden uit de PGS 19. De brandmuur voldoet aan de paragrafen\n                                                   4.2.4 tot en met 4.2.7 en de voorschriften 4.8.5, 4.8.7 van de PGS 19.\n\n4 In afwijking van het eerste en tweede lid is voor een opslagtank met propaan die is\n                                                   ge\u00efnstalleerd voor 1 januari 2016 de interne veiligheidsafstand die gold tot die datum\n                                                   van toepassing indien die afstand kleiner is dan de afstand die volgt uit de PGS 19.\n\n5 In afwijking van het eerste en tweede lid mag de afstand worden verkleind tot 3 meter\n                                                   voor opslagtanks die zijn ge\u00efnstalleerd voor (de datum van inwerkingtreding van deze\n                                                   wijzigingsregeling) als er een brandmuur is geplaatst overeenkomstig CPR 11-2 voorschrift\n                                                   8.1.5 of als voor die datum met een berekening is aangetoond dat de warmtestraling\n                                                   op de opslagtank ten hoogste 10 kW per vierkante meter bedraagt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen opslagtank met propaan met toebehoren, leidingen en andere installatieonderdelen\n                                             als bedoeld in artikel 3.29, wordt gekeurd , herkeurd en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 12817 en NPR 2578.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVan de bevindingen van de keuringen en herkeuringen als bedoeld in artikel 3.30 zijn binnen de inrichting gedagtekende verklaringen aanwezig of op een door het bevoegd\n                                             gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld, die zijn afgegeven door of namens degene\n                                             die de keuringen of herkeuringen heeft uitgevoerd. Deze verklaringen zijn, evenals\n                                             alle relevante informatie voor een juist gebruik van de installatie en rapportages\n                                             van uitgevoerd onderhoud en werkzaamheden, opgenomen of samengevat in een installatieboek.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel 3.30 van het besluit wordt bij het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of bepaalde organische\n                                                   oplosmiddelen, bedoeld in artikel 3.29, eerste lid, van het besluit en bij het opslaan van vloeibare bodembedreigende stoffen, bedoeld in artikel 3.29,\n                                                   tweede lid, van het besluit in een ondergrondse opslagtank van metaal of kunststof\n                                                   voldaan aan de artikelen 3.34 tot en met 3.37.\n\n2 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel 3.30 van het besluit wordt bij het opslaan van vloeibare bodembedreigende stoffen, bedoeld in artikel 3.29, tweede lid, van het besluit in een betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt, voldaan\n                                                   aan artikel 3.37a.\n\n3 Ten behoeve van voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk\n                                                   beperken van luchtverontreiniging wordt bij het opslaan van lichte olie in een ondergrondse\n                                                   opslagtank voldaan aan artikel 3.38a.\n\n4 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico of het voorkomen\n                                                   van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel, voor zover dat niet\n                                                   mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s voor de omgeving en de kans\n                                                   dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als bedoeld in artikel 3.30 van het besluit, wordt bij het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of bepaalde organische\n                                                   oplosmiddelen, bedoeld in artikel 3.29, eerste lid, van het besluit en bij het opslaan van vloeibare bodembedreigende stoffen, bedoeld in artikel 3.29,\n                                                   tweede lid, van het besluit in een ondergrondse opslagtank van metaal of kunststof\n                                                   voldaan aan artikel 3.38.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages is uitgevoerd\n                                                   en ge\u00efnstalleerd en wordt gerepareerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit.\n\n2 Indien de ondergrondse opslagtank of de daarbij behorende leidingen of appendages\n                                                   van staal zijn, is een bodemweerstandsmeting uitgevoerd overeenkomstig het daartoe\n                                                   krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit. Indien uit een bodemweerstandsmeting blijkt dat de specifieke\n                                                   elektrische weerstand van de bodem minder is dan 100 ohmmeter worden de opslagtank\n                                                   en de leidingen tegen corrosie beschermd door middel van een kathodische bescherming,\n                                                   aangebracht overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen\n                                                   normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van\n                                                   dat besluit. De termijn waarbinnen de bodemweerstandsmeting wordt uitgevoerd is gelijk\n                                                   aan de keuringstermijn, bedoeld in artikel 3.35, tweede lid.\n\n3 Een aansluitpunt van een vul- of leegzuigleiding wordt geplaatst boven of in een vulpuntmorsbak\n                                                   of boven een vloeistofdichte vloer of verharding. De oppervlakte van de vloeistofdichte\n                                                   vloer of verharding bij een vulpunt bedraagt ten minste 12 vierkante meter, bij voorkeur\n                                                   met een afmeting van 4 meter bij 3 meter.\n\n4 In afwijking van het eerste lid wordt een ondergrondse opslagtank met vloeibare brandstof\n                                                   waarvan het vulpunt is ge\u00efnstalleerd voor 1\u00a0februari 2003, uiterlijk 1\u00a0februari 2018\n                                                   voorzien van een aansluitmogelijkheid voor het afvoeren van statische elektriciteit.\n\n5 Het derde lid is tot 1\u00a0december 2028 niet van toepassing op vloeistofdichte vloeren\n                                                   als bedoeld in dat lid die al bestonden voor 1\u00a0december 2013.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages van staal\n                                                   of van kunststof waarin vloeibare brandstof of een organisch oplosmiddel als bedoeld\n                                                   in artikel 3.29, eerste lid, onderdelen c tot en met i, van het besluit dan wel de stof, bedoeld in artikel 3.29, tweede lid, van het besluit is opgeslagen,\n                                                   wordt beoordeeld en gecontroleerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over\n                                                   een erkenning op grond van dat besluit.\n\n2 Voor een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages\n                                                   gelden de keurings- en herkeuringstermijnen van tabel 3.35.\n\n(Her)keuringstermijnen voor een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen\n                                                                  en appendages voor vloeistoffen van PGS-klasse 1 tot en met PGS-klasse 4\n\nStaal enkelwandig\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nZonder coating of niet volledig gecoat\n\n15 jaar\n\n15 jaar\n\nVolledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779\n\n15 jaar\n\n20 jaar\n\nVolledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en BRL K779\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nStaal dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nOngeacht coating\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nKunststof enkelwandig of dubbelwandig\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nKunststof tank Enkelwandige / dubbelwandige (GVK)\n\n15 jaar\n\n15 jaar\n\n3 Bij de ondergrondse opslagtank, bedoeld in het eerste lid, vindt jaarlijks een controle\n                                                   plaats van:\n\na. de lekdetectie van een dubbelwandige opslagtank en de dubbelwandige leidingen, en\n\nb. de aarding en de potentiaalvereffening van de vul- en dampretourleiding indien in\n                                                         de ondergrondse opslagtank vloeistoffen van PGS-klasse 1 en 2 zijn opgeslagen.\n\n4 Een ondergrondse opslagtank wordt bij herkeuring inwendig gereinigd en beoordeeld\n                                                   door middel van betreding van de tank. Inwendige inspectie met behulp van een camera\n                                                   is toegestaan bij een volledig inwendig gecoate tank, indien deze inspectie wordt\n                                                   uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument. Indien bij herkeuring een ondergrondse opslagtank niet kan\n                                                   worden betreden of, indien toegestaan, middels een camera-inspectie inwendig ge\u00efnspecteerd\n                                                   kan worden, wordt de opslagtank afgekeurd. Het gebruik van de opslagtank is in geval\n                                                   van afkeuring toegestaan tot de uiterste herkeuringsdatum.\n\n5 In afwijking van het tweede lid wordt een ondergrondse opslagtank eenmaal per tien\n                                                   jaar herkeurd indien de ondergrondse opslagtank is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.\n\n6 In afwijking van het tweede lid wordt een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende\n                                                   leidingen waarin afgewerkte olie is opgeslagen ten minste eenmaal per vijf jaar beoordeeld\n                                                   en gekeurd. De tank wordt daarbij ook inwendig beoordeeld.\n\n7 Een ondergrondse opslagtank waarvan het vermoeden bestaat dat deze lek is of in een\n                                                   slechte toestand verkeert, wordt terstond op dichtheid gecontroleerd.\n\n8 Een ondergrondse opslagtank waarin afgewerkte olie wordt opgeslagen, wordt ten minste\n                                                   eenmaal per jaar geleegd.\n\n9 Indien een beoordeling, controle, keuring of herkeuring als bedoeld in het eerste\n                                                   tot en met het zevende lid of als bedoeld in artikel 3.36, zesde lid, leidt tot afkeuring van de ondergrondse opslagtank, wordt dit terstond gemeld aan\n                                                   het bevoegd gezag. Na de afkeuring wordt binnen acht weken het opslaan van vloeistoffen\n                                                   in de ondergrondse opslagtank be\u00ebindigd en wordt de vloeistof die zich in de opslagtank\n                                                   bevindt, verwijderd.\n\n10  In afwijking van het vierde en zesde lid en artikel 3.36, zesde lid, is een inwendige beoordeling of inwendige inspectie bij de keuring van een ondergrondse\n                                                   opslagtank en van de leidingen niet noodzakelijk indien deze opslagtank of deze leidingen\n                                                   dubbelwandig zijn uitgevoerd met een lekdetectiesysteem in de wand.\n\n11 Een elektronisch lekdetectiesysteem voldoet aan de voorschriften 2.2.5 tot en met\n                                                   2.2.7 van PGS 28.\n\n12  Het elfde lid is niet van toepassing op een ondergrondse opslagtank waarin een organisch\n                                                   oplosmiddel als bedoeld in artikel 3.29, eerste lid, onderdelen c tot en met i, van het besluit is opgeslagen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een kathodische bescherming wordt ten minste eens per jaar op zijn goede werking gecontroleerd\n                                                   overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit.\n\n2  Plaatsen waar de uitwendige bekleding van de installatie is beschadigd en die niet\n                                                   kunnen worden gerepareerd, worden kathodisch beschermd indien de isolatieweerstand\n                                                   van de uitwendige bekleding groter is dan 25 kOhm per vierkante meter, bepaald volgens\n                                                   een daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit.\n\n3 Indien uit de controle, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat de kathodische bescherming\n                                                   niet goed functioneert, wordt deze direct hersteld overeenkomstig het daartoe krachtens\n                                                   het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit.\n\n4 Indien een ondergrondse opslagtank van staal of de daarbij behorende stalen leidingen\n                                                   of appendages niet zijn voorzien van een kathodische bescherming, wordt ten minste\n                                                   eens per jaar een stroomopdrukproef uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens\n                                                   het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een instelling, die voor deze werkzaamheid beschikt\n                                                   over een erkenning op grond van dat besluit, tenzij beschadiging van de tankinstallatie\n                                                   door zwerfstromen niet te verwachten is.\n\n5 Bij een ondergrondse opslagtank van staal waarin vloeibare brandstof wordt opgeslagen,\n                                                   vindt jaarlijks een controle plaats op de aanwezigheid van water en bezinksel overeenkomstig\n                                                   het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een instelling, die voor deze werkzaamheid beschikt\n                                                   over een erkenning op grond van dat besluit.\n\n6 Indien tijdens de controle, bedoeld in het vijfde lid, water of bezinksel is aangetroffen,\n                                                   wordt dit terstond verwijderd. Van het verwijderde water worden de elektrische geleidbaarheid\n                                                   en de zuurgraad beoordeeld. Wanneer bij de derde opeenvolgende meting blijkt dat de\n                                                   zuurgraad en de elektrische geleidbaarheid van het in het bezinksel aangetroffen water\n                                                   buiten de normeisen vallen, wordt een inwendige inspectie van de ondergrondse opslagtank\n                                                   uitgevoerd. Indien een inwendige inspectie noodzakelijk is, wordt dit terstond gemeld\n                                                   aan het bevoegd gezag.\n\n7 In afwijking van het vijfde lid vindt de controle, bedoeld in dat lid, eenmaal per\n                                                   drie jaar plaats indien de opslagtank aantoonbaar is voorzien van een inwendige coating\n                                                   overeenkomstig BRL K779 en die coating is aangebracht door een bedrijf dat daartoe\n                                                   is gecertificeerd op basis van BRL K790.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages die is\n                                                   afgekeurd, wordt binnen acht weken na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 3.35, tweede lid, verwijderd.\n\n2 Degene die een ondergrondse opslagtank overeenkomstig het eerste lid verwijdert, verwijdert\n                                                   de ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages binnen\n                                                   acht weken na het verstrijken van de keuringstermijn. Indien verwijdering als gevolg\n                                                   van de ligging redelijkerwijs niet kan worden gevergd wordt de ondergrondse opslagtank\n                                                   met de daarbij behorende leidingen en appendages binnen acht weken na het verstrijken\n                                                   van de keuringstermijn onklaar gemaakt.\n\n3 Het verwijderen of het onklaar maken van een ondergrondse opslagtank met de daarbij\n                                                   behorende leidingen en appendages geschiedt overeenkomstig het daartoe krachtens het\n                                                   Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit en wordt ten minste tien dagen voor aanvang van de werkzaamheden\n                                                   schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.\n\n4 Na het verwijderen of het onklaar maken van de ondergrondse opslagtank met de daarbij\n                                                   behorende leidingen en appendages wordt een door een bedrijf als bedoeld in het derde\n                                                   lid, opgestelde schriftelijke rapportage van het verwijderen of het onklaar maken\n                                                   binnen drie maanden na afronding van de werkzaamheden aan het bevoegd gezag overgelegd.\n                                                   In deze rapportage worden ten minste vermeld:\n\na. het adres waar de opslagtank is gelegen met een nadere aanduiding van de situering;\n\nb. de vloeistoffen die in de opslagtank opgeslagen zijn geweest, en\n\nc. indien de opslagtank onklaar gemaakt is, de wijze van het onklaar maken en de toegepaste\n                                                         vulmassa.\n\n5 Voordat een ondergrondse opslagtank onklaar wordt gemaakt wordt deze inwendig gereinigd.\n\n6 Indien de ondergrondse opslagtank onklaar wordt gemaakt, wordt de ondergrondse opslagtank\n                                                   na het inwendig reinigen gevuld met een inerte vulmassa overeenkomstig het daartoe\n                                                   krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit en wordt het vulpunt verwijderd, dan wel worden andere maatregelen\n                                                   getroffen, die verder gebruik voorkomen.\n\n7 Het inwendig reinigen van een ondergrondse opslagtank vindt plaats overeenkomstig\n                                                   een krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt en wordt gebruikt\n                                                   voor het opslaan van een vloeibare bodembedreigende stof is gemaakt van een betonklasse\n                                                   die aantoonbaar bestand is tegen de inwerking van de opgeslagen stof.\n\n2 De vul- en aftappunten van een betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds\n                                                   ligt en wordt gebruikt voor het opslaan van een vloeibare bodembedreigende stof zijn\n                                                   geplaatst boven een lekbak of boven een vloeistofdichte vloer of verharding.\n\n3 Een betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt en wordt gebruikt\n                                                   voor het opslaan van een vloeibare bodembedreigende stof wordt jaarlijks leeggemaakt\n                                                   en visueel aan de binnenzijde ge\u00efnspecteerd. De toestand van de binnenzijde van de\n                                                   constructie wordt gefotografeerd of op een vergelijkbare manier vastgelegd, zodat\n                                                   de vergelijking met eerdere en latere inspecties gemaakt kan worden en wordt ten minste\n                                                   gedurende 6 jaar bewaard. Indien bij de inspectie verwering of beschadiging wordt\n                                                   geconstateerd, wordt de constructie gerepareerd voordat deze weer in gebruik wordt\n                                                   genomen.\n\n4 Uiterlijk 6 jaar na ingebruikname en vervolgens ten minste iedere 6 jaar wordt de\n                                                   visuele inspectie uitgevoerd door degene die de constructie heeft geplaatst of een\n                                                   andere door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het opslaan van stoffen in ondergrondse opslagtanks van metaal of kunststof alsmede\n                                                   het vullen en legen van deze opslagtanks wordt voldaan aan de volgende onderdelen\n                                                   van PGS 28:\n\na. de voorschriften 2.3.3 en 3.2.3 tot en met 3.2.5;\n\nb. de paragrafen 3.3 en 5.2;\n\nc. de voorschriften 5.7.2 en 5.7.3, en\n\nd. de voorschriften 6.2.6 en 6.2.8.\n\n2 Indien een ondergrondse opslagtank die gebruikt is voor opslag van afgewerkte olie\n                                                   gebruikt gaat worden voor het opslaan van een andere vloeistof dan afgewerkte olie\n                                                   vindt voor de wisseling van de opgeslagen vloeistof een beoordeling en goedkeuring\n                                                   van de opslagtank plaats overeenkomstig artikel 3.35, eerste en tweede lid.\n\n3 Het legen van een ondergrondse opslagtank met afgewerkte olie vindt plaats overeenkomstig\n                                                   paragraaf 3.5 van PGS 28.\n\n4  In afwijking van het eerste lid voldoet de opslag van een organisch oplosmiddel als\n                                                   bedoeld in artikel 3.29, eerste lid, onderdelen c tot en met i, van het besluit in ondergrondse opslagtanks alsmede het vullen en legen van deze opslagtanks aan\n                                                   de paragrafen 2.3 tot en met 2.3.2, 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 5.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.6,\n                                                   6.2.2, 6.3 en 6.8 van PGS 31.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een ondergrondse opslagtank met daarbij behorende leidingen en appendages is zodanig\n                                                   uitgevoerd dat bij het vullen van een ondergrondse opslagtank met lichte olie de uit\n                                                   die opslagtank verdreven dampen door een gasdichte retourleiding kunnen worden teruggevoerd\n                                                   naar het reservoir van de tankwagen die de lichte olie levert. Het systeem is zo ontworpen\n                                                   dat drukopbouw zoveel mogelijk wordt voorkomen. Indien een vacu\u00fcmdrukklep wordt toegepast\n                                                   bedraagt de drukopbouw in het gehele systeem niet meer dan de openingsdruk van de\n                                                   desbetreffende klep. Deze openingsdruk bedraagt niet meer dan 3,92 kilopascal.\n\n2 Indien lichte olie wordt aangeleverd worden de uit de ondergrondse opslagtank verdreven\n                                                   dampen teruggevoerd met de voorziening, bedoeld in het eerste lid.\n\n3 De aansluitpunten van de vulleidingen en de dampretourleidingen zijn zodanig uitgevoerd\n                                                   dat verwisseling van de vulslang en de dampretourslang van en naar de tankwagen is\n                                                   uitgesloten.\n\n4 Het vullen van een ondergrondse opslagtank vindt niet plaats indien de dampretourleiding\n                                                   lek is.\n\n5 Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op een inrichting met een\n                                                   debiet van lichte olie van minder dan 100 kubieke meter per jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor de toepassing van artikel\u00a03.31, vijfde lid, van het besluit worden onder inerte goederen, in ieder geval de volgende goederen verstaan, voor\n                                             zover deze niet verontreinigd zijn met bodembedreigende stoffen:\n\na. bouwstoffen als bedoeld in artikel\u00a01 van het Besluit bodemkwaliteit die binnen dat besluit toepasbaar zijn, uitgezonderd IBC-bouwstoffen als bedoeld\n                                                   in dat artikel;\n\nb. grond en baggerspecie als bedoeld in artikel\u00a039 van het Besluit bodemkwaliteit;\n\nc. A-hout en ongeshredderd B-hout;\n\nd. snoeihout;\n\ne. banden van voertuigen;\n\nf. autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf en\n                                                   wrakken van tweewielige motorvoertuigen waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij\n                                                   een demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen;\n\ng. straatmeubilair;\n\nh. tuinmeubilair;\n\ni. aluminium, ijzer, roestvrij staal;\n\nj. kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie,\n                                                   verf, lak of drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen;\n\nk. kunststofge\u00efsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels\n                                                   en papierge\u00efsoleerde grondkabels;\n\nl. papier en karton;\n\nm. textiel en tapijt;\n\nn. vlakglas.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij buitenopslag van goederen in ieder geval voldaan indien:\n\na. op de laad- en loskade tot 2 meter uit de kaderand of oever geen opslag van goederen\n                                                         plaatsvindt, of\n\nb. er een deugdelijke keerwand aanwezig is en er geen product tussen de keerwand en de\n                                                         kade of oever ligt.\n\n2 Om te voldoen aan artikel\u00a03.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen van schepen het schoonmaken van grijpers zo uitgevoerd\n                                                   dat overslagresten of spoelwater niet in het oppervlaktewater geraken.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen van schepen met inerte goederen voldaan indien:\n\na. bij het laden en lossen van inerte goederen de afstand tussen wal en schip zo klein\n                                                         mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5\u00a0meter, of\n\nb. het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een\n                                                         ponton of een morsklep.\n\n2 Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen van schepen met andere goederen dan inerte goederen\n                                                   voldaan indien:\n\na. bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en goederen waaruit vloeibare\n                                                         bodembedreigende stoffen kunnen lekken de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk\n                                                         is, en in ieder geval niet groter is dan 1\u00a0meter,\n\nb. bij het laden en lossen van andere goederen dan inerte goederen, en dan de goederen,\n                                                         bedoeld onder a, de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder\n                                                         geval niet groter is dan 2\u00a0meter, of\n\nc. het schip, waar in of uit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een\n                                                         ponton of een morsklep.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van verontreiniging\n                                                   van het oppervlaktewater worden goederen die boven een oppervlaktewaterlichaam worden\n                                                   opgeslagen en waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, opgeslagen\n                                                   boven een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en de\n                                                   bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen kan opvangen.\n\n2 Op de voorziening, bedoeld in het eerste lid, is artikel\u00a02.4 van overeenkomstige toepassing.\n\n3 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van verontreiniging\n                                                   van het oppervlaktewater staan goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen\n                                                   kunnen lekken en die boven het oppervlaktewater bovendeks aanwezig zijn, opgesteld:\n\na. boven een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen goederen bevindt en in\n                                                         staat is en de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op\n                                                         te vangen en zodanig is uitgevoerd dat er geen hemelwater op of in terecht kan komen,\n                                                         of\n\nb. boven een doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als\n                                                         nodig is om met daarop afgestemde maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in een\n                                                         oppervlaktewaterlichaam kunnen geraken. Artikel\u00a02.3, tweede tot en met achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor \u2018bodem\u2019 wordt gelezen\n                                                         \u2018oppervlaktewaterlichaam\u2019.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het opslaan\n                                                   van goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, plaats boven\n                                                   een vloeistofdichte vloer of verharding of in gesloten verpakking, die voldoet aan\n                                                   de ADR-eisen voor vergelijkbare stoffen of anderszins deugdelijk is, boven een bodembeschermende\n                                                   voorziening.\n\n2 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico worden goederen,\n                                                   waaruit in een significante hoeveelheid bodembedreigende stoffen kunnen uitlogen,\n                                                   en die niet vallen onder het eerste lid, en restafval dat dergelijke stoffen kan bevatten,\n                                                   opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer of verharding.\n\n3 In afwijking van het tweede lid vindt de opslag plaats boven een bodembeschermende\n                                                   voorziening indien deze zodanig tegen inregenen is beschermd dat uitlogen wordt voorkomen.\n\n4 In afwijking van het tweede lid vindt de opslag van zink plaats boven een bodembeschermende\n                                                   voorziening, indien opslag overeenkomstig het derde lid redelijkerwijs niet mogelijk\n                                                   is.\n\n5 Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat voor de opslag van andere\n                                                   metalen dan zink het tweede lid niet van toepassing is, indien opslag conform het\n                                                   derde lid redelijkerwijs niet mogelijk is, de opslag plaatsvindt boven een bodembeschermende\n                                                   voorziening, en het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.\n\n6 C-hout met KOMO-certificaat, grond en niet verpompbare baggerspecie, bedoeld en geschikt\n                                                   voor toepassing overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit, die ter plaatse van de opslag niet voldoen aan de artikelen 52, 59 of 60 van dat besluit, worden opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening.\n\n7 Verpompbare baggerspecie, bedoeld en geschikt voor toepassing overeenkomstig het Besluit\n                                                   bodemkwaliteit, die ter plaatse van de opslag niet voldoet aan de artikelen 52, 59 of 60 van het Besluit bodemkwaliteit wordt opgeslagen in een foliebassin.\n\n8 Op het opslaan, bedoeld in het zevende lid, zijn de artikelen 3.68 en 3.69 van overeenkomstige toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor de toepassing van paragraaf 3.4.3. van het besluit en de artikelen\u00a03.42 en 3.43 worden als goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, in\n                                                   ieder geval aangemerkt:\n\na. nat afval van het vegen van openbare straten en terreinen, markten en evenementen;\n\nb. nat afval van het legen van openbare afvalbakken en het opruimen van stranden;\n\nc. afval van het reinigen van havens, kanalen, sloten, grachten en vijvers;\n\nd. afval van het reinigen van riolen, kolken en gemalen;\n\ne. autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen die vloeistoffen bevatten;\n\nf. onderdelen van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen die vloeistoffen\n                                                         bevatten;\n\ng. van buiten de inrichting afkomstige grond of baggerspecie waarvan de kwaliteit niet\n                                                         is vastgesteld op grond van artikel\u00a038 van het Besluit bodemkwaliteit;\n\nh. van buiten de inrichting afkomstige grond of baggerspecie waarvan de kwaliteit de\n                                                         waarden, bedoeld in de artikelen 59 en 60, van het Besluit bodemkwaliteit overschrijdt, tenzij die ter plaatse van de opslag voldoet aan artikel\u00a052 van dat besluit;\n\ni. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, waaruit vloeibare bodembedreigende\n                                                         stoffen kunnen lekken, uitgezonderd de apparatuur van particuliere huishoudens, bedoeld\n                                                         in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische\n                                                            apparatuur die overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van die regeling is ingenomen;\n\nj. metalen met aanhangende olie of emulsie voorafgaand aan en tijdens scheiding;\n\nk. gebruikte oliefilters, oliehoudende poetsdoeken en gebruikt absorptiemateriaal;\n\nl. gebruikte oliedrukkabels;\n\nm. beschadigde transformatoren en uitgelekte transformatoren;\n\nn. beschadigde oliehoudende apparaten;\n\no. betonproducten in bekisting, waaruit ontkistingsmiddelen kunnen lekken.\n\n2 Voor de toepassing van artikel\u00a03.43 worden onder goederen waaruit een significante hoeveelheid bodembedreigende stoffen\n                                                   kunnen uitlogen, in ieder geval verstaan:\n\na. IBC-bouwstoffen als bedoeld in artikel\u00a01 van het Besluit bodemkwaliteit;\n\nb. metalen met aanhangende olie of emulsie resterende na afscheiden van de olie of emulsie\n                                                         door centrifugeren of 48\u00a0uur uitlekken;\n\nc. andere metalen dan aluminium, ijzer en roestvrij staal;\n\nd. teerhoudend dakafval;\n\ne. composieten van teerhoudend dakafval;\n\nf. dakgrind verkleefd met teer;\n\ng. strooizout;\n\nh. teerhoudend asfalt;\n\ni. straalgrit;\n\nj. geshredderd B- en C-hout;\n\nk. C-hout zonder KOMO-certificaat;\n\nl. gebruikte gepantserde papier-loodkabels;\n\nm. gebruikte papierge\u00efsoleerde grondkabels;\n\nn. droog afval van het vegen van openbare straten en terreinen, markten en evenementen;\n\no. droog afval van het legen van openbare afvalbakken en het opruimen van stranden;\n\np. restafval waarin vaste bodembedreigende stoffen die in een significante hoeveelheid\n                                                         kunnen uitlogen, kan voorkomen, tenzij toepassing is gegeven aan artikel\u00a02.14b van het besluit of anderszins is geborgd dat dit deze stoffen niet bevat.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 \nArtikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het opslaan van grond en baggerspecie als bedoeld in artikel\u00a035 van het Besluit bodemkwaliteit, voor zover het opslaan van grond en baggerspecie binnen de inrichting eenmalig plaatsvindt.\n\n2 Het eerste lid van artikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het opslaan van grond en baggerspecie als bedoeld in artikel\u00a035 van het Besluit bodemkwaliteit, voor zover het opslaan van grond en baggerspecie binnen de inrichting vaker dan\n                                                   eenmalig plaatsvindt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van geurhinder worden opgeslagen bederfelijke\n                                                   afvalstoffen voor zover het niet-houtachtige plantenresten betreft binnen 14\u00a0dagen\n                                                   na de aanvoer uit de inrichting afgevoerd, of verwerkt in een composteringsplaats.\n\n2 Dierlijke bijproducten die worden gebruikt voor activiteiten als bedoeld in artikel\n                                                   17, eerste lid, en artikel 18, eerste en tweede lid, van Verordening (EG) nr. 1069/2009\n                                                   van het Europees Parlement en de Raad van 21\u00a0oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften\n                                                   inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide\n                                                   producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke\n                                                   bijproducten) (PbEU L 2009, 300), worden opgeslagen in vaten of containers of in een\n                                                   afgesloten ruimte. Indien die dierlijke bijproducten niet binnen een werkdag worden\n                                                   verwerkt, worden ze bewaard bij een omgevingstemperatuur van ten hoogste 10\u00b0C.\n\n3 Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege de op- en overslag van niet-houtachtige plantenresten of dierlijke bijproducten,\n                                                   bedoeld in het tweede lid, bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de locatie van\n                                                   de opslag, de afvoer- of verwerkingsfrequentie en de toegepaste opslagvoorzieningen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit wordt bij de buitenopslag van goederen behorend tot de stuifklasse S2 van bijlage 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien de stoffen door besproeiing vochtig worden gehouden.\n\n2 Aan artikel\u00a03.38, tweede lid, van het besluit wordt bij opslag van goederen behorend tot de stuifklasse S1 en S2 van bijlage 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien afgezogen lucht door een filtrerende afscheider wordt\n                                                   gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en\n                                                   zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel\u00a03.38, tweede lid, van het besluit wordt bij het mengen van goederen behorend tot de stuifklassen S1, S2, S3 of S4 van\n                                                   bijlage 3 bij het besluit in een gesloten ruimte in ieder geval voldaan indien de ruimte op onderdruk wordt\n                                                   gehouden en de afgezogen lucht door een filtrerende afscheider wordt gevoerd die in\n                                                   goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor\n                                                   de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n2 Aan artikel 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit wordt bij het mengen van goederen behorend tot de stuifklasse S2 en S4 van bijlage 3 bij het besluit in de buitenlucht in ieder geval voldaan indien bij het opbouwen en afgraven van\n                                                   een menghoop deze goederen worden bevochtigd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit wordt bij overslag van stuifgevoelige goederen in ieder geval voldaan indien:\n\na. bij het laden en lossen in de open lucht de storthoogte wordt beperkt tot minder dan\n                                                         \u00e9\u00e9n meter,\n\nb. goederen uit de stuifklasse S2 en S4 van bijlage 3 bij het besluit afdoende worden bevochtigd, zo mogelijk vooraf, of\n\nc. de stofemissie van goederen uit de stuifklasse S2 en S4 van bijlage 3 bij het besluit tijdens het laden en lossen met een nevelgordijn wordt tegengegaan.\n\n2 Aan artikel\u00a03.38 van het besluit wordt bij het vullen van een gesloten opslagruimte met goederen behorend tot de stuifklasse\n                                                   S1 en S2 van bijlage 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien het overstortpunt en daarmee de ruimte worden afgezogen,\n                                                   en de afgezogen luchtstroom wordt gevoerd door een filtrerende afscheider die in goede\n                                                   staat van onderhoud verkeert, periodiek wordt gecontroleerd en zo vaak als voor de\n                                                   goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Onverminderd artikel\u00a03.49 wordt aan de artikelen\u00a03.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij continu mechanisch transport van goederen behorend tot stofklasse S1 en S3 van\n                                                   bijlage 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien deze in een gesloten systeem\n                                                   worden getransporteerd, waarbij:\n\na. de inlaat- en afwerpzijde van de transporteur zijn omkast, deze omkasting continu\n                                                         wordt afgezogen en het afgezogen stof zoveel mogelijk wordt teruggevoerd in de productstroom,\n                                                         of\n\nb. de inlaat- en afwerpzijde van de transporteur zijn voorzien van een afscherming in\n                                                         de vorm van windreductieschermen of sproeiers.\n\n2 Onverminderd artikel\u00a03.49 wordt aan de artikelen\u00a03.38, tweede lid, van het besluit en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij continu mechanisch transport van goederen behorend tot stuifklasse S2 en S4 van\n                                                   bijlage 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien:\n\na. goederen die in een open systeem worden getransporteerd zodanig worden bevochtigd,\n                                                         dat verstuiving wordt voorkomen, of\n\nb. open transportsystemen in de buitenlucht worden afgeschermd tegen windinvloeden door\n                                                         middel van langsschermen, dwarsschermen of halfronde overkappingen.\n\n3 Onverminderd artikel\u00a03.49 wordt aan de artikelen\u00a03.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij continu mechanisch transport van goederen behorend tot stuifklasse S3 van bijlage\n                                                   3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien goederen in open transportsystemen\n                                                   in de buitenlucht worden afgeschermd tegen windinvloeden door middel van langsschermen,\n                                                   dwarsschermen of halfronde overkappingen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnverminderd artikel\u00a03.49 wordt aan de artikelen\u00a03.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij het overslaan van goederen behorend tot:\n\na. stuifklasse S1 van bijlage 3 bij het besluit door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de trechters zijn voorzien\n                                                   van een afzuiginrichting;\n\nb. stuifklasse S2 van bijlage 3 bij het besluit door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de trechters zijn voorzien\n                                                   van een afzuiginrichting, of indien de goederen worden bevochtigd met behulp van een\n                                                   doelmatig werkende watersproei-installatie;\n\nc. stuifklasse S3 van bijlage 3 bij het besluit door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de trechters zijn voorzien\n                                                   van doelmatige windreductieschermen;\n\nd. stuifklasse S4 van bijlage 3 bij het besluit door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de goederen worden bevochtigd\n                                                   met behulp van een doelmatig werkende watersproei-installatie of indien de trechters\n                                                   zijn voorzien van doelmatige windreductieschermen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnverminderd artikel\u00a03.49 wordt aan de artikelen\u00a03.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij het laden en lossen van goederen behorend tot stuifklasse S1, S2 en S3 van bijlage 3 bij het besluit met behulp van grijpers in ieder geval voldaan indien het laden en lossen plaatsvindt\n                                             met deugdelijke en van de bovenkant afgesloten grijpers.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnverminderd artikel\u00a03.49 wordt aan de artikelen\u00a03.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij het beladen en lossen van lichters met goederen behorend tot de stuifklasse S1,\n                                             S2, S3 en S4 van bijlage 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien de lichterbelader is uitgerust met een stortkoker die\n                                             nagenoeg tot op de bodem van het ruim of tot op het reeds gestorte materiaal reikt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnverminderd artikel\u00a03.49 wordt aan de artikelen\u00a03.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij het laden en lossen van stuifgevoelige goederen met behulp van pneumatische elevatoren\n                                             in ieder geval voldaan indien stofverspreiding wordt tegengegaan door:\n\na. de weegbunkers en overstortpunten gesloten uit te voeren,\n\nb. het neergeslagen stof in de overstortpunten regelmatig te verwijderen, of\n\nc. de stortschoen af te zuigen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissie en het bevorderen\n                                                   van de doelmatige verspreiding van emissies naar de buitenlucht worden ten minste\n                                                   bij het inpandig opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen de emissies, bedoeld\n                                                   in artikel\u00a03.38 van het besluit, die naar de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd,\n                                                   indien binnen 50\u00a0meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde\n                                                   een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein\n                                                   met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n2 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en maatwerkvoorschriften\n                                                   stellen met betrekking tot de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies\n                                                   naar de lucht, bedoeld in artikel\u00a03.38 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van een doelmatig beheer van afvalstoffen als bedoeld in artikel 3.36, derde lid, van het besluit:\n\na. verricht een inrichting die overeenkomstig artikel 3.27f, vijfde lid, autowrakken opslaat, met betrekking tot die autowrakken geen demontagehandelingen\n                                                         of handelingen, waardoor de identiteit of de inhoud van de autowrakken niet meer herkenbaar\n                                                         is.\n\nb. slaat een inrichting die overeenkomstig artikel 3.27f, vijfde lid, autowrakken opslaat, niet meer dan:\n\n1\u00b0. 400 autowrakken op, indien de inrichting direct aan de kade is gelegen en de autowrakken\n                                                               via de kade worden vervoerd;\n\n2\u00b0. 50 autowrakken op, indien de inrichting niet direct aan een kade is gelegen.\n\n2 Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een tijdelijke verhoging van de aantallen\n                                                   autowrakken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, toestaan.\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en ten behoeve\n                                                   van het voorkomen van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld\n                                                   in artikel 3.48 van het besluit wordt bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen voldaan aan het tweede tot en\n                                                   met negende lid.\n\n2 Indien agrarische bedrijfsstoffen langer dan twee weken maar korter dan een half jaar\n                                                   op een onverhard oppervlak op een locatie worden opgeslagen, vindt het opslaan in\n                                                   elk geval plaats:\n\na. boven een absorberende laag met een dikte van ten minste 0,15 meter en een organische\n                                                         stofgehalte van ten minste 25%, en\n\nb. zodanig dat contact met hemelwater wordt voorkomen.\n\n3 Indien na het opslaan, bedoeld in het tweede lid, de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen\n                                                   worden verwijderd, wordt de absorberende laag eveneens verwijderd.\n\n4 Indien agrarische bedrijfsstoffen anders dan pluimveemest gedurende een half jaar\n                                                   of langer worden opgeslagen, vindt het opslaan plaats op ten minste een vloeistofkerende\n                                                   voorziening. Artikel 2.3 is daarbij niet van toepassing.\n\n5 Bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen anders dan gedroogde pluimveemest op\n                                                   een vloeistofkerende of vloeistofdichte voorziening worden vloeistoffen opgevangen\n                                                   in een opslagvoorziening die wordt aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken\n                                                   6 en 7 van BRL 2342 en is de vloeistofkerende of vloeistofdichte voorziening zodanig\n                                                   aangelegd dat de vloeistof naar deze opslagvoorziening stroomt.\n\n6 In afwijking van het tweede tot en met vijfde lid zijn een absorberende laag als bedoeld\n                                                   in het tweede lid, een vloeistofkerende voorziening als bedoeld in het vierde lid\n                                                   en een opslagvoorziening als bedoeld in het vijfde lid niet vereist voor het opslaan\n                                                   van kuilvoer, indien het gehalte aan droge stof ten minste 40% bedraagt en de opslag\n                                                   zodanig is afgedekt dat contact met regenwater niet plaatsvindt.\n\n7 Het tweede tot en met zesde lid zijn niet van toepassing op het opslaan van in folie\n                                                   verpakte veevoederbalen.\n\n8 Indien pluimveemest op een locatie gedurende een half jaar of langer wordt opgeslagen,\n                                                   vindt het opslaan plaats boven een vloeistofkerende voorziening in een afgesloten\n                                                   ruimte met voldoende ventilatie. Artikel 2.3 is daarbij niet van toepassing.\n\n9 Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op pluimveemest die in een afgedekte\n                                                   container wordt opgeslagen.\n\n10 Het tweede, vierde en vijfde lid zijn tot 1\u00a0januari 2027 niet van toepassing op de\n                                                   opslag van kuilvoer indien een voorziening voor het opslaan van kuilvoer in gebruik\n                                                   was voor 1\u00a0januari 2013.\n\n11 \nArtikel 2.11, eerste tot en met negende lid, van het besluit is niet van toepassing op het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk\n                                                   beperken van de emissie van ammoniak als bedoeld in artikel 3.52, onder a, van het besluit wordt bij het opslaan van drijfmest of digestaat voldaan aan de artikelen 3.67 tot en met 3.69.\n\n2 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel 3.52, onder b, van het besluit wordt bij het opslaan van drijfmest of digestaat voldaan aan de artikelen 3.68 tot en met 3.70.\n\n3 \nArtikel 2.11, eerste tot en met negende lid, van het besluit is niet van toepassing op het opslaan van drijfmest of digestaat.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een mestbassin is voorzien van een afdekking die is aangebracht op of in het bassin,\n                                                   aansluitend of, in het geval van een drijvende afdekking, nagenoeg aansluitend tegen\n                                                   de rand van het mestbassin en boven de drijfmest of het digestaat.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een mestkelder.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op een ondergronds mestbassin, niet zijnde een\n                                                   mestkelder, indien dit bassin volledig is afgedekt door een gesloten constructie die\n                                                   als vloer kan fungeren.\n\n4 Het eerste tot en met derde lid zijn tot 1\u00a0januari 2018 niet van toepassing op een\n                                                   mestbassin dat is opgericht voor 1\u00a0juni 1987.\n\n5 In het geval, bedoeld in het vierde lid, wordt het mestbassin, zolang het niet is\n                                                   voorzien van een afdekking:\n\na. uitsluitend op of nabij de onderkant van het mestbassin gevuld, en\n\nb. doelmatig gevuld, maar niet verder dan 0,20 meter onder de rand.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een mestbassin en de afdekking ervan worden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5\n                                                   en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.\n\n2 Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin, en de afdekking ervan zijn\n                                                   voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin\n                                                   en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode\n                                                   mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.\n\n3 Een mestbassin dat, of een afdekking die visueel waarneembaar lek is of in een slechte\n                                                   staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.\n\n4 In afwijking van het eerste tot en met het derde lid zijn een mestbassin en een afdekking\n                                                   die zijn opgericht voor 1\u00a0januari 2013 uitgevoerd overeenkomstig de eisen die op het\n                                                   moment van oprichten van toepassing waren op grond van een vergunning dan wel het\n                                                   Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer, het Besluit mestbassins, het Besluit landbouw milieubeheer of het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer.\n\n5 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vierde lid zijn voorzien van een\n                                                   door de installateur verstrekte verklaring waaruit blijkt dat het mestbassin en de\n                                                   afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen, bedoeld in het vierde lid, en welke\n                                                   referentieperiode mestbassins van toepassing is.\n\n6 Indien in de verklaring, bedoeld in het vijfde lid, geen referentieperiode mestbassins\n                                                   is vermeld, geldt gerekend van het moment van aanleg van het mestbassin de volgende\n                                                   referentieperiode mestbassins:\n\na. 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;\n\nb. 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking;\n\nc. 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin;\n\nd. 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of\n\ne. 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een mestbassin en een afdekking worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling,\n                                                   die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.\n\n2 De beoordeling, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats ten minste vier weken voor\n                                                   het aflopen van de referentieperiode mestbassins.\n\n3 Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de persoon of instelling,\n                                                   bedoeld in het eerste lid, een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld.\n\n4 Indien de goedkeuring, bedoeld in het derde lid, onder voorwaarden wordt gegeven,\n                                                   wordt binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling als bedoeld in het\n                                                   eerste lid, aan die voorwaarden voldaan.\n\n5 Indien de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, leidt tot afkeuring en het mestbassin\n                                                   of de afdekking reparatie behoeft, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor\n                                                   reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door\n                                                   een persoon of instelling als bedoeld in het eerste lid\u00a0opnieuw ter beoordeling aangeboden.\n\n6 Indien reparatie als bedoeld in het vijfde lid niet plaatsvindt of een mestbassin\n                                                   of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:\n\na. van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;\n\nb. de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd,\n                                                         en\n\nc. het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin be\u00ebindigd.\n\n7 Het rapport van goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins als bedoeld\n                                                   in het derde lid is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.\n\n8 Het eerste tot en met zevende lid is niet van toepassing op een ondergronds mestbassin\n                                                   voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren.\n\n9 In afwijking van het eerste lid wordt een mestbassin, met uitzondering van een ondergronds\n                                                   mestbassin voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren, dat is opgericht\n                                                   voor 1\u00a0januari 2013 en waarvoor geen kwaliteitsverklaring mestbassin is afgegeven,\n                                                   gekeurd overeenkomstig het eerste tot en met het zevende lid, met dien verstande dat\n                                                   de keuring, gerekend vanaf het moment van aanleg van het mestbassin, plaatsvindt ten\n                                                   minste vier weken voor het aflopen van de volgende referentieperiode mestbassins:\n\na. 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;\n\nb. 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking;\n\nc. 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin;\n\nd. 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of\n\ne. 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een\n                                                   aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder als bedoeld in artikel 3.54 van het besluit wordt bij het opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen voldaan aan het tweede en derde\n                                                   lid.\n\n2 Het opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen vindt plaats in een gesloten systeem.\n\n3 Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt,\n                                                   overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan:\n\na. de aard van de bijvoedermiddelen;\n\nb. het gekoeld opslaan van de bijvoedermiddelen, of\n\nc. de situering van het opslaan van de bijvoedermiddelen ten opzichte van geurgevoelige\n                                                         objecten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a03.54b van het besluit wordt bij het vullen van gasflessen voldaan aan het tweede tot en met het zesde lid.\n\n2  Bij het vullen van gasflessen is ten hoogste 300 liter aan gassen in flessen aanwezig.\n\n3 Het vullen van gasflessen met een waterinhoud van ten hoogste 5 liter waarbij wordt\n                                                   gevuld uit een gasfles met een maximale waterinhoud van 30 liter voldoet aan de voorschriften\n                                                   4.1.3 tot en met 4.1.7, 4.1.9, 4.1.11 van de PGS 23.\n\n4 Het vullen van gasflessen als bedoeld in het derde lid vindt plaats op ten minste\n                                                   5 meter van de erfgrens en op ten minste 15 meter van open vuur.\n\n5 Het vullen van gasflessen anders dan bedoeld in het derde lid voldoet aan de volgende\n                                                   onderdelen van de PGS 23:\n\na. voorschrift 3.3.3;\n\nb. \nparagraaf 3.5;\n\nc. \nparagrafen 4.1.3 tot en met 4.2.3;\n\nd. \nparagraaf 4.3.\n\n6 In afwijking van het vijfde lid kan het bevoegd gezag voor het vullen van gasflessen\n                                                   anders dan bedoeld in het derde lid bij maatwerkvoorschrift andere eisen stellen ten\n                                                   behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan\n                                                   wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor\n                                                   de omgeving, de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen van ongewone\n                                                   voorvallen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en het voorkomen\n                                                   van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel, voor zover dat niet\n                                                   mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s voor de omgeving en de kans\n                                                   dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als bedoeld in artikel\u00a03.54d van het besluit, voldoet de opslag van gasolie in bovengrondse opslagtanks aan de artikelen 3.71c tot en met 3.71h.\n\n2 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel\u00a03.54d van het besluit voldoet de opslag van smeerolie of afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks aan\n                                                   de artikelen 3.71f en 3.71h.\n\n3 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk\n                                                   beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel\u00a03.54d van het besluit voldoet de opslag van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks\n                                                   boven een oppervlaktewaterlichaam aan de artikelen 3.71g en 3.71h.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De opslag van gasolie in bovengrondse opslagtanks vindt plaats in bovengrondse opslagtanks,\n                                                   die met de daarbij behorende leidingen en appendages naar hun aard en functie geschikt\n                                                   zijn voor de opslag van de desbetreffende stoffen.\n\n2 De bovengrondse opslagtanks en de daarbij behorende leidingen en appendages verkeren\n                                                   in goede staat.\n\n3 De opslag van gasolie in bovengrondse opslagtanks vindt op de vloer plaats.\n\n4 Het derde lid is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met gasolie indien\n                                                   plaatsing op de vloer als gevolg van de constructie van de bijbehorende procesinstallatie\n                                                   niet mogelijk is.\n\n5 Het derde lid is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank die niet op de\n                                                   vloer staat, en:\n\na. waarop op 31\u00a0december 2012 paragraaf 4.1.3.1 van toepassing was en die is ge\u00efnstalleerd voor de datum waarop paragraaf 4.1.3.1\n                                                         op de opslagtank van toepassing werd, of\n\nb. waarop op 31\u00a0december 2012 paragraaf 4.1.3.1 niet van toepassing was en die is ge\u00efnstalleerd voor de datum waarop paragraaf 3.4.9 op de opslagtank van toepassing werd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages\n                                                   voor het opslaan van gasolie is ge\u00efnstalleerd en wordt onderhouden en gerepareerd\n                                                   overeenkomstig BRL K903 door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig\n                                                   die BRL. De opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages wordt beoordeeld\n                                                   en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903 door een persoon of instelling die is gecertificeerd\n                                                   overeenkomstig dat document.\n\n2 Ondergrondse leidingen inclusief appendages worden beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig\n                                                   AS 6800 door een persoon of instelling die beschikt over een erkenning overeenkomstig\n                                                   dat document.\n\n3 De opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages wordt gecontroleerd\n                                                   overeenkomstig AS 6800 door een persoon of instelling die beschikt over een erkenning\n                                                   overeenkomstig dat document.\n\n4 Het opslaan van gasolie in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij\n                                                   behorende leidingen en appendages voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:\n\na. de paragrafen 2.2 en 2.3;\n\nb. de voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6 en 2.6.14, en\n\nc. paragraaf 4.2, met uitzondering van de voorschriften 4.2.3, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.13,\n                                                         eerste volzin, 4.2.14 en tabel 4.1.\n\n5 Een opslagtank als bedoeld in het eerste lid bevindt zich niet op een verdieping.\n\n6 Het gebruik van een opslagtank waarin het opslaan, vullen en afleveren van gasolie\n                                                   plaatsvindt in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen\n                                                   en appendages, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:\n\na. voorschrift 3.2.4;\n\nb. de paragrafen 3.3, 3.5, 3.6, 5.2, 5.4, en\n\nc. de voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4.\n\n7 Een stationaire bovengrondse opslagtank voor het inpandig opslaan van gasolie in een\n                                                   werkruimte, in een ruimte met een noodstroomaggregaat of onder een woning heeft een\n                                                   inhoud van ten hoogste 3 kubieke meter.\n\n8 Voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en\n                                                   appendages gelden de keurings- en herkeuringstermijnen van tabel 3.71d.\n\n(Her)keuringstermijnen voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij\n                                                                  behorende leidingen en appendages voor vloeistoffen van PGS-klasse 2 tot en met PGS-klasse\n                                                                  4\n\nStaal enkelwandig in gecertificeerde opvangbak\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nZonder coating of niet volledig gecoat\n\n15 jaar\n\n15 jaar\n\nVolledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779\n\n15 jaar\n\n20 jaar\n\nVolledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en BRL K779\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nStaal dubbelwandig met lekdetectiepotsysteem\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nZonder coating of niet volledig gecoat\n\n15 jaar\n\n15 jaar\n\nVolledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779\n\n15 jaar\n\n20 jaar\n\nVolledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en BRL K779\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nStaal dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nZonder coating of niet volledig gecoat\n\n15 jaar\n\n20 jaar\n\nVolledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nVolledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en BRL K779\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nKunststof enkelwandig in gecertificeerde opvangbak\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\n15 jaar\n\n15 jaar\n\nKunststof dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\n9 Een dubbelwandige stationaire bovengrondse opslagtank van staal of kunststof met de\n                                                   daarbij behorende appendages en dubbelwandige leidingen wordt jaarlijks op de goede\n                                                   werking gecontroleerd.\n\n10 Bij de bovengrondse opslagtank, bedoeld in het eerste lid, vindt een jaarlijkse controle\n                                                   plaats:\n\na. van de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen;\n\nb. van de lekdetectie van de dubbelwandige leidingen. In afwijking van het eerste lid\n                                                         vindt deze controle plaats overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat gecertificeerd\n                                                         is op grond van die BRL;\n\nc. van de aarding en de potentiaalvereffening van de vul- en dampretourleiding indien\n                                                         in de bovengrondse opslagtank vloeistoffen van PGS-klasse 1 en 2 zijn opgeslagen;\n\nd. op de aanwezigheid van water in een stalen bovengrondse opslagtank. In afwijking van\n                                                         het eerste lid kan de controle worden uitgevoerd door een daartoe getraind persoon,\n                                                         met een waterzoekpasta die wordt aangebracht op de peilstok.\n\n11 Een bovengrondse opslagtank wordt bij herkeuring inwendig gereinigd en beoordeeld\n                                                   door middel van betreding van de tank. Inwendige inspectie met behulp van een camera\n                                                   is toegestaan bij een volledig inwendig gecoate tank, indien deze inspectie wordt\n                                                   uitgevoerd overeenkomstig AS 6800. Indien bij herkeuring een bovengrondse opslagtank\n                                                   niet kan worden betreden of, indien toegestaan, middels een camera-inspectie inwendig\n                                                   ge\u00efnspecteerd kan worden, wordt de opslagtank afgekeurd. Het gebruik van de opslagtank\n                                                   is in geval van afkeuring toegestaan tot de uiterste herkeuringsdatum.\n\n12 Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving\n                                                   en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk\n                                                   beperken van de risico\u2019s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich\n                                                   voordoen en de gevolgen hiervan, bij maatwerkvoorschrift het vijfde lid niet van toepassing\n                                                   verklaren en toestaan dat een opslagtank zich op een verdieping bevindt.\n\n13 Bij een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het twaalfde lid kunnen eisen worden gesteld\n                                                   om de toegankelijkheid van de opslagtank voor de brandbestrijding te borgen.\n\n14 In afwijking van het tiende lid vindt de controle, bedoeld in onderdeel d van dat\n                                                   lid, eenmaal per drie jaar plaats indien de opslagtank aantoonbaar is voorzien van\n                                                   een inwendige coating overeenkomstig BRL K779 en die coating is aangebracht door een\n                                                   bedrijf dat daartoe is gecertificeerd op basis van BRL K790.\n\n15 Indien tijdens de controle, bedoeld in het tiende lid, onderdeel d, water is aangetroffen,\n                                                   wordt dit terstond verwijderd. Van het verwijderde water worden de elektrische geleidbaarheid\n                                                   en de zuurgraad beoordeeld. Wanneer bij de derde opeenvolgende meting blijkt dat de\n                                                   zuurgraad en de elektrische geleidbaarheid van het aangetroffen water buiten de normeisen\n                                                   vallen, wordt een inwendige inspectie van de bovengrondse opslagtank uitgevoerd. Indien\n                                                   een inwendige inspectie noodzakelijk is, wordt dit terstond gemeld aan het bevoegd\n                                                   gezag.\n\n16 In afwijking van het elfde en vijftiende lid is een inwendige beoordeling of inwendige\n                                                   inspectie bij de keuring van een bovengrondse opslagtank niet noodzakelijk indien\n                                                   deze opslagtank dubbelwandig is uitgevoerd met een lekdetectiesysteem in de wand.\n\n17 Indien een bovengrondse opslagtank voor gasolie is ge\u00efnstalleerd voor het tijdstip\n                                                   van het van toepassing worden van paragraaf 3.4.9 op de inrichting is het vijfde lid niet van toepassing tot het moment waarop de eerstvolgende\n                                                   keuring behoort plaats te vinden.\n\n18 Het bevoegd gezag kan aan een opslagtank als bedoeld in het zeventiende lid bij maatwerkvoorschrift\n                                                   eisen stellen om de toegankelijkheid van de opslagtank voor de brandbestrijding te\n                                                   borgen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe opslag van gasolie in mobiele bovengrondse opslagtanks inclusief de bijbehorende\n                                             leidingen en appendages, voldoet aan bijlage D van PGS 30.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De opslag van gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks vindt\n                                                   plaats boven een lekbak.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een opslagtank die dubbelwandig is uitgevoerd\n                                                   met een systeem voor lekdetectie zijnde:\n\na. een elektronisch lekdetectiesysteem volgens de BRL K910, dat ten minste eenmaal per\n                                                         jaar wordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf\n                                                         dat gecertificeerd is op grond van die BRL, of\n\nb. een lekdetectiepotsysteem volgens BRL K796, dat ten minste eenmaal per maand wordt\n                                                         gecontroleerd op goede werking. Bij het constateren van gebreken wordt het lekdetectiepotsysteem\n                                                         binnen een periode van een maand hersteld. Eenmaal per jaar wordt van de controle\n                                                         een aantekening in het installatieboek gemaakt.\n\n3 De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met gasolie, smeerolie\n                                                   en afgewerkte olie zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of\n                                                   boven of in een lekbak.\n\n4 De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.\n\n5 Het vierde lid is niet van toepassing op een opslagtank voor afgewerkte olie die handmatig\n                                                   of onder vrij verval gevuld wordt.\n\n6 Boven de lekbak, bedoeld in het eerste lid, vindt geen opslag van andere gevaarlijke\n                                                   stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de stoffen in de bovengrondse opslagtank.\n\n7 Een stalen opslagtank voor afgewerkte olie wordt minimaal eenmaal per jaar geleegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De opslag van gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks boven\n                                                   een oppervlaktewaterlichaam vindt plaats boven een voorziening die zich rondom of\n                                                   onder de opgeslagen stoffen bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering\n                                                   gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een opslagtank die dubbelwandig is uitgevoerd\n                                                   met een systeem voor lekdetectie zijnde:\n\na. een elektronisch lekdetectiesysteem volgens de BRL K910, dat ten minste eenmaal per\n                                                         jaar wordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf\n                                                         dat gecertificeerd is op grond van die BRL, of\n\nb. een lekdetectiepotsysteem volgens BRL K796, dat ten minste eenmaal per maand wordt\n                                                         gecontroleerd op goede werking. Bij het constateren van gebreken wordt het lekdetectiepotsysteem\n                                                         binnen een periode van een maand hersteld. Eenmaal per jaar wordt van de controle\n                                                         een aantekening in het installatieboek gemaakt.\n\n3 De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met gasolie, smeerolie\n                                                   en afgewerkte olie boven een oppervlaktewaterlichaam zijn geplaatst boven of in een\n                                                   voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en die de bij normale\n                                                   bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen kan opvangen.\n\n4 De voorzieningen, bedoeld in het eerste en derde lid, zijn zodanig uitgevoerd dat:\n\na. gemorste of gelekte vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd;\n\nb. er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van\n                                                         of uit de voorziening wordt verwijderd.\n\n5 De voorzieningen, bedoeld in het eerste en derde lid, zijn bestand tegen de inwerking\n                                                   van de opgeslagen stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of\n                                                   opgeslagen.\n\n6 De voorziening, bedoeld in het eerste lid, heeft een opvangcapaciteit van ten minste\n                                                   10% van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.\n\n7 De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.\n\n8 Het zevende lid is niet van toepassing op een opslagtank voor afgewerkte olie die\n                                                   handmatig of onder vrij verval wordt gevuld.\n\n9 Een opslagtank voor afgewerkte olie wordt minimaal eenmaal per jaar geleegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De artikelen 3.71d, 3.71f en 3.71g zijn niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met gasolie, smeerolie of\n                                                   afgewerkte olie die niet op de vloer staat.\n\n2 Aan de in het eerste lid bedoelde bovengrondse opslagtanks die niet op de vloer staan,\n                                                   kan het bevoegd gezag ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving\n                                                   en ongewone voorvallen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk\n                                                   beperken van de risico\u2019s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich\n                                                   voordoen en de gevolgen hiervan, maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot\n                                                   de plaats, de constructie, de keuring, de bodem- en veiligheidsvoorzieningen van de\n                                                   opslagtank.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 3.54g, eerste lid, onder a, van het besluit wordt in een inrichting van de Nederlandse of bondgenootschappelijke krijgsmacht\n                                             in ieder geval voldaan, indien:\n\na. het opslaan van ontplofbare stoffen of voorwerpen voldoet aan de bepalingen 4101,\n                                                   6101, 6103, 6105, eerste volzin, 6107, 6151, eerste en tweede lid, 6152, eerste tot\n                                                   en met derde lid, 6153, 6158 tot en met 6161, 6301, 6302 en 6911 van de MP40-21;\n\nb. het voorhanden hebben van ontplofbare stoffen of voorwerpen op een opstelplaats voldoet\n                                                   aan de bepalingen 16103 tot en met 16107 van de MP40-21;\n\nc. het onderhoud aan of de modificatie van ontplofbare stoffen of voorwerpen plaatsvindt\n                                                   volgens de bepalingen 4101, 6101, 6103, 6105, eerste volzin, 6107, 6151, derde lid,\n                                                   6152 eerste tot en met derde lid, 6153, 6158 tot en met 6161, 6301, 6302 en 12102\n                                                   van de MP40-21, en\n\nd. incidenteel onderhoud of modificatie van ontplofbare stoffen of voorwerpen plaatsvindt\n                                                   volgens de bepalingen 13403 en 13405 van de MP40-21.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   als bedoeld in artikel 3.54g van het besluit worden stoffen van ADR-klasse 1.3, in\n                                                   een hoeveelheid van ten hoogste 50 kilogram, en stoffen van ADR-klasse 1.4, 1.5 of\n                                                   1.6 bij een inrichting die in gebruik is bij de Nederlandse of een bondgenootschappelijke\n                                                   krijgsmacht opgeslagen:\n\na. overeenkomstig de bepalingen 9201 tot en met 9208 en 11301 tot en met 11303 van de\n                                                         MP 40-21, of\n\nb. overeenkomstig artikel 3.71i, onder a.\n\n2 In afwijking van het eerste lid wordt bij een inrichting die in gebruik is bij de\n                                                   Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht:\n\na. tot maximaal 25 kilogram vuurwerk en in beslag genomen vuurwerk met aan consumentenvuurwerk\n                                                         vergelijkbare eigenschappen opgeslagen in ten minste een brandveiligheidsopslagkast\n                                                         als bedoeld in de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3 van PGS 15 met een brandwerendheid\n                                                         van ten minste 60 minuten;\n\nb. tot maximaal 50 kilogram noodsignalen van de ADR klasse 1.3, opgeslagen in een brandcompartiment\n                                                         dan wel in een brandveiligheidsopslagkast als bedoeld in de voorschriften 3.3.1 tot\n                                                         en met 3.3.3 van PGS 15 met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten.\n\n3 In afwijking van het tweede lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift het\n                                                   voorschrift 3.3.3 van PGS 15 niet van toepassing verklaren, mits aanvullende eisen\n                                                   worden gesteld aan de brandwerende voorzieningen of branddetectie of aan de aanwezigheid\n                                                   van deskundig personeel binnen de inrichting als bedoeld in voorschrift 3.14.1 van\n                                                   de PGS 15.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor het meten van:\n\na. de hoeveelheid drainwater, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid, van het besluit;\n\nb. de hoeveelheid voedingswater, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;\n\nc. de hoeveelheid drainagewater, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, en\n\nd. de hoeveelheid drainagewater, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel c, van het besluit,\n\nis een doelmatige volumemeter ge\u00efnstalleerd.\n\n2 Een volumemeter wordt ten minste eenmaal per drie jaar op de goede werking gecontroleerd\n                                                   en onderhouden door een deskundige op het gebied van volumemeters.\n\n3 Een bewijs van de controle en het onderhoud is binnen de inrichting aanwezig.\n\n4 Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu daartoe\n                                                   noodzaakt, bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de verzegeling van de volumemeter.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe rapportage, bedoeld in de artikelen 3.68, eerste lid, en 3.73, eerste lid, van het besluit vindt plaats met gebruikmaking van het model dat is opgenomen in bijlage 6.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe volgorde van lozen, bedoeld in artikel 3.63, vierde lid, onderdeel b, van het besluit is:\n\na. huishoudelijk afvalwater;\n\nb. afvalwater afkomstig van het spuiten of schrobben van vloeren, niet zijnde vloeren\n                                                   van ruimten waar gewasbeschermingsmiddelen of biociden worden aangemaakt;\n\nc. spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie;\n\nd. terugspoelwater van een ontijzeringsinstallatie;\n\ne. spoelwater van ionenwisselaars;\n\nf. afvalwater dat bloemvoorbehandelingsmiddelen uitsluitend op basis van actief chloor\n                                                   bevat;\n\ng. drainagewater afkomstig van een teelt waarbij gewassen op een bodem groeien die in\n                                                   verbinding staat met de ondergrond;\n\nh. drainwater;\n\ni. ketelspuiwater;\n\nj. afvalwater afkomstig van het wassen van in de kas geteelde groenteproducten;\n\nk. reinigingswater van leidingen, druppelaars en slangen die onderdeel uitmaken van het\n                                                   systeem waarmee voedingswater aan het gewas wordt toegediend;\n\nl. spoelwater van fusten;\n\nm. condenswater van warmtekrachtinstallaties;\n\nn. afvalwater afkomstig van het bij opkweekbedrijven doorspoelen van substraatblokken\n                                                   die bestemd zijn voor de opkweek van uitgangsmateriaal;\n\no. condenswater van stoomleidingen en condensorwater van verwarmingsketels;\n\np. ander afvalwater dan bedoeld in de onderdelen a tot en met o.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe indeling van gewassen, bedoeld in artikel 3.66, vijfde lid, van het besluit is de indeling, zoals opgenomen in tabel 3.75.\n\nCategorie van gewassen\n\nGewassen\n\nCategorie 1\n\nOverige groenten\n\nCategorie 2\n\nAnthurium, kuipplanten, perkplanten\n\nCategorie 3\n\nOrchidee (Cymbidium)\n\nCategorie 4\n\nTulp, eenjarige zomerbloeiers\n\nCategorie 5\n\nTomaat, kruiden\n\nCategorie 6\n\nkomkommer\n\npotplant, uitgangsmateriaal sierteelt\n\noverig sierteelt\n\nCategorie 7\n\naardbei, aubergine, paprika\n\nCategorie 8\n\nGerbera\n\nRoos, uitgangsmateriaal groenten\n\nCategorie 9\n\nPhalaenopsis, overige potorchidee\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het meten van de hoeveelheid drainwater die wordt geloosd en de hoeveelheid voedingswater\n                                                   die wordt toegediend, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid, onderdeel a, van het besluit vindt plaats bij ieder lozingspunt.\n\n2 Het registreren van de hoeveelheid drainwater die wordt geloosd en de hoeveelheid\n                                                   voedingswater die is toegediend, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid, onderdeel a, van het besluit vindt plaats per periode van vier weken, beginnend op dag 1 van week 1.\n\n3 Het meten en registreren van het gehalte aan totaal stikstof en totaal fosfor, natrium\n                                                   en de geleidingswaarde in het drainwater, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid, onderdeel b, van het besluit vindt ten minste een keer per periode van acht weken plaats, beginnend op dag 1 van\n                                                   week 1 en ten minste een keer in de weken 49 tot 52.\n\n4 De afwijking van de nauwkeurigheid van de instrumenten die worden gebruikt voor het\n                                                   meten van de hoeveelheden, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste tien procent.\n\n5 Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan:\n\na. de uitvoering van het meten van de hoeveelheid drainwater die wordt geloosd en de\n                                                         hoeveelheid voedingswater die wordt toegediend, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid, onderdeel a, van het besluit,\n\nb. het registreren van de hoeveelheid drainwater die wordt geloosd en de hoeveelheid\n                                                         voedingswater die is toegediend, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, en\n\nc. het meten en registreren van het gehalte aan totaal stikstof en totaal fosfor, natrium\n                                                         en de geleidingswaarde in het drainwater, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid, onderdeel b, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De maximaal toegestane hoeveelheden aan totaal stikstof, bedoeld in artikel 3.71, derde lid, van het besluit zijn de hoeveelheden genoemd in tabel 3.77a.\n\nGewas / gewasgroep\n\nTen hoogste toegestaan verbruik in kg N / ha / jr.\n\nSierteelt\n\n(Bloemisterij)\n\nAlstroemeria belicht\n\n2500\n\nAlstroemeria onbelicht\n\n2000\n\nAmaryllis\n\n1500\n\nAnjer\n\n1500\n\nChrysant belicht en onbelicht\n\n2500\n\nFreesia\n\n1500\n\nIris belicht en onbelicht\n\n1000\n\nLelie belicht en onbelicht\n\n1250\n\nLisianthus belicht en onbelicht\n\n3250\n\nSnijgroen\n\n1000\n\nZomerbloemen jaarrondteelt\n\n2500\n\nZomerbloemen overig\n\n1000\n\nSierteelt overig\n\n1000\n\nFruit\n\n1000\n\nSla\n\n2000\n\nBladgewassen overig\n\n2000\n\nRadijs\n\n1500\n\nVruchtgroenten\n\n2000\n\nGroenten overig\n\n1000\n\n2 De maximaal toegestane hoeveelheden aan totaal fosfor, bedoeld in artikel 3.71, derde lid, van het besluit zijn de hoeveelheden genoemd in tabel 3.77b.\n\nGewas / gewasgroep\n\nTen hoogste toegestaan verbruik in kg P / ha / jr.\n\nSierteelt\n\n(Bloemisterij)\n\nAlstroemeria belicht en onbelicht\n\n350\n\nAmaryllis\n\n550\n\nAnjer\n\n350\n\nChrysant belicht en onbelicht\n\n350\n\nFreesia\n\n350\n\nIris belicht\n\n350\n\nIris onbelicht\n\n150\n\nLelie belicht\n\n350\n\nLelie onbelicht\n\n150\n\nLisianthus belicht en onbelicht\n\n350\n\nSnijgroen\n\n750\n\nZomerbloemen jaarrondteelt\n\n550\n\nZomerbloemen overig\n\n350\n\nSierteelt overig\n\n350\n\nFruit\n\n150\n\nSla\n\n350\n\nBladgewassen overig\n\n750\n\nRadijs\n\n350\n\nVruchtgroenten\n\n550\n\nGroenten overig\n\n150\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het meten van de hoeveelheid drainagewater die wordt geloosd, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel c, van het besluit vindt plaats bij een representatief lozingspunt.\n\n2 Het registreren van:\n\na. de hoeveelheid voedingswater die wordt toegediend, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;\n\nb. de hoeveelheid drainagewater die wordt hergebruikt, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, en\n\nc. de hoeveelheid drainagewater die wordt geloosd, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel c, van het besluit,\n\nvindt per periode van vier weken plaats, beginnend op dag 1 van week 1.\n\n3 Het meten en registreren van het gehalte aan totaal stikstof en totaal fosfor in het\n                                                   te lozen drainagewater, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel d, van het besluit vindt bij een representatief lozingspunt ten minste een keer per periode van dertien\n                                                   weken plaats, beginnend op dag 1 van week 1.\n\n4 De afwijking van de nauwkeurigheid van de instrumenten die worden gebruikt voor het\n                                                   meten van de hoeveelheid, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste tien procent.\n\n5 Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de uitvoering van\n                                                   het meten of berekenen en registreren van de hoeveelheid:\n\na. voedingswater die wordt toegediend, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;\n\nb. drainagewater die wordt hergebruikt, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, en\n\nc. drainagewater die wordt geloosd, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel c, van het besluit.\n\n6 Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het meten en registreren,\n                                                   bedoeld in het derde lid.\n\n7 Om de behoefte van de gewassen, genoemd in artikel 3.77 te bepalen, wordt per gewas of groep van gewassen met hetzelfde bemestingsniveau:\n\na. ten minste eenmaal per kwartaal een representatief grondmonster genomen en de hoeveelheid\n                                                         totaal stikstof en totaal fosfor bepaald;\n\nb. de hoeveelheid toegediende meststoffen geregistreerd onder vermelding van de samenstelling\n                                                         van de meststof en de oppervlakte die wordt bemest, en\n\nc. de hoeveelheid toegediende totaal stikstof en totaal fosfor per oppervlakte-eenheid\n                                                         per jaar geregistreerd.\n\n8 Het verbruik aan totaal stikstof en totaal fosfor wordt uitgedrukt in kilogrammen\n                                                   totaal stikstof en totaal fosfor en berekend door voor iedere te onderscheiden samenstelling\n                                                   van de meststoffen het verbruik van totaal stikstof en totaal fosfor te berekenen\n                                                   en vervolgens de som van de uitkomsten van die berekeningen te nemen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAls testmethode, bedoeld in artikel 3.64a, derde lid, van het besluit wordt aangewezen het Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van\n                                             zuiveringsinstallaties glastuinbouw, versie van maart 2021.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een emissiescherm als bedoeld in de artikelen 3.79, zevende lid, onderdeel b, onder 2\u00b0, en 3.85, zesde lid, van het besluit voldoet aan het tweede tot en met zesde lid.\n\n2 Het emissiescherm is aan de grond verankerd.\n\n3 Van het emissiescherm kunnen geen afdruipende spuitvloeistoffen in een oppervlaktewaterlichaam\n                                                   geraken.\n\n4 Het emissiescherm is vervaardigd van niet-doorlaatbaar materiaal of van gaas met een\n                                                   windreductie van ten minste 50%.\n\n5 Het emissiescherm is ten minste van gelijke hoogte als die van het te bespuiten gewas\n                                                   op het perceel en als die van de hoogste in gebruik zijnde spuitdop.\n\n6 Het emissiescherm is met uitzondering van een doorrijscherm op de kopakker aaneengesloten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een vanggewas als bedoeld in artikel 3.85, derde lid, van het besluit voldoet aan het tweede en derde lid.\n\n2 Het vanggewas is ten minste van gelijke hoogte als die van het te bespuiten gewas\n                                                   op het perceel en als die van de hoogste in gebruik zijnde spuitdop.\n\n3 Het vanggewas is met uitzondering van een doorrijscherm op de kopakker aaneengesloten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAls testmethode, bedoeld in de artikelen 3.78a, tweede lid, en 3.80, vijfde lid, van het besluit wordt aangewezen het Meetprotocol voor het vaststellen van de driftreductie van neerwaartse\n                                             en op- en zijwaartse spuittechnieken, versie van 1\u00a0juli 2017.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAls referentietechnieken als bedoeld in artikel 3.78a, eerste lid, onderdeel a, en artikel 3.80, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, onderdeel b, onder 1\u00b0, van het\n                                                besluit worden aangewezen:\n\na. voor bespuiting van veldgewassen: een traditionele veldspuit voorzien van neerwaarts\n                                                   spuitende doppen overeenkomstig de BCPC-klassegrens fijn/midden of gelijkwaardige\n                                                   doppen binnen hetzelfde druppelgroottespectrum, waarbij de spuitdoppen zich ten hoogste\n                                                   50\u00a0centimeter boven het te bespuiten oppervlak bevinden, met een afstand tussen de\n                                                   spuitdoppen op de spuitboom van 50\u00a0centimeter, met een spuitdruk van 3\u00a0bar, bij een\n                                                   rijsnelheid van 6,5 kilometer per uur en met een spuitvolume van 300 liter per hectare;\n\nb. voor bespuiting van fruitteeltgewassen: een Munckhof dwarsstroomspuit voorzien van\n                                                   zijwaarts spuitende Albuz ATR lila spuitdoppen, met een spuitdruk van 7\u00a0bar, met luchtondersteuning\n                                                   in lage stand in de kale boom situatie (c.q. bij meting tot 1\u00a0mei) en vollucht luchtondersteuning\n                                                   in de volblad situatie (c.q. bij meting vanaf 1\u00a0mei), bij een rijsnelheid van 6,7\u00a0kilometer\n                                                   per uur en met een spuitvolume van 200 liter per hectare;\n\nc. voor bespuiting van hoge laanbomen: een axiaalspuit voorzien van zij- en opwaarts\n                                                   spuitende TeeJet TXB8003 werveldoppen, met een spuitdruk van 8 bar, met vollucht luchtondersteuning\n                                                   en met een spuitvolume tussen 400 en 450 liter per hectare;\n\nd. voor neerwaartse onkruidbestrijding in de boomteelt en fruitteelt: een onkruidspuit\n                                                   met een spuitboom voorzien van neerwaarts spuitende TeeJet XR11004 spuitdoppen waarbij\n                                                   de spuitdoppen zich ten hoogste 30\u00a0centimeter boven de grond bevinden, met een spuitdruk\n                                                   van 2\u00a0bar, met een afstand tussen de spuitdoppen op de spuitboom van 30\u00a0centimeter,\n                                                   bij een rijsnelheid van 5\u00a0kilometer per uur en met een spuitvolume van 450 liter per\n                                                   hectare.\n\n[Vervallen per 01-01-2018]\n\n[Vervallen per 01-01-2018]\n\n[Vervallen per 01-01-2018]\n\n[Vervallen per 01-01-2018]\n\n[Vervallen per 01-01-2018]\n\n[Vervallen per 01-01-2018]\n\n[Vervallen per 01-01-2018]\n\n[Vervallen per 01-01-2018]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een drukregistratievoorziening als bedoeld in artikel 3.83, tweede en derde lid, van het besluit voldoet aan het tweede tot en met achtste lid.\n\n2 Een drukregistratievoorziening bevat een druksensor waarvan de afwijking van de nauwkeurigheid\n                                                   ten hoogste 0,1 bar bedraagt, bij een drukbereik van 0 tot 10\u00a0bar.\n\n3 Gedurende een tijdsduur van tenminste het laatste uur van een bespuiting vindt een\n                                                   actuele drukregistratie in de tijd plaats, met ten minste een waarneming per tien\n                                                   seconden.\n\n4 De drukregistratievoorziening treedt automatisch in werking bij het starten van de\n                                                   bespuiting en kan niet handmatig worden uitgezet.\n\n5 Registratie van de spuitdruk vindt alleen plaats op het moment van spuiten.\n\n6 De geregistreerde gegevens worden ten minste gedurende een uur bewaard.\n\n7 De drukregistratievoorziening geeft aan of de voorziening in werking is.\n\n8 De gegevens, bedoeld in het zesde lid, kunnen in het veld worden afgelezen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en het voorkomen\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging\n                                                   van het grondwater als bedoeld in artikel 3.94, onder a en b, van het besluit wordt bij het aanmaken of het transporteren via vaste leidingen van gewasbeschermingsmiddelen,\n                                                   biociden of bladmeststoffen ten minste voldaan aan het tweede tot en met vijfde lid.\n\n2 Vaste leidingen voor het transport van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen\n                                                   of een oplossing daarvan, worden bovengronds gelegd.\n\n3 Mengsels of oplossingen van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen\n                                                   worden aangemaakt in en vanuit speciaal daartoe bestemd vaatwerk.\n\n4 Het binnen een inrichting aanmaken van mengsels en oplossingen als bedoeld in het\n                                                   derde lid vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n5 Gemorste droge gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen worden terstond\n                                                   droog opgenomen en gemorste vloeibare gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen\n                                                   worden terstond ge\u00efmmobiliseerd en in een speciaal daartoe bestemd vat gebracht. Daartoe\n                                                   zijn voldoende materialen en absorberende middelen voor onmiddellijk gebruik aanwezig.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan,\n                                                   als bedoeld in artikel 3.94, onder c, van het besluit wordt bij de aanmaak en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen\n                                                   ten minste voldaan aan het tweede en derde lid.\n\n2 Pompen, vaatwerk en leidingen voor het aanmaken en doseren van gewasbeschermingsmiddelen,\n                                                   biociden of bladmeststoffen staan niet in rechtstreekse vaste verbinding met een drinkwaterleiding.\n\n3 Drinkwater dat wordt gebruikt voor het aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen, biociden\n                                                   of bladmeststoffen wordt uitsluitend door middel van een onderbreektank aan de waterleiding\n                                                   onttrokken.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel 3.98 van het besluit wordt bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen of biociden in dompelbaden\n                                                   en douche-installaties ten minste voldaan aan het tweede tot en met zesde lid.\n\n2 Een dompelbad of een douche-installatie waarin wordt gewerkt met gewasbeschermingsmiddelen\n                                                   of biociden is opgesteld boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding.\n\n3 Gedompelde producten en de tijdens het dompelen gebruikte emballage waar nog gewasbeschermingsmiddelen\n                                                   of biociden uit kunnen lekken, worden boven het dompelbad, een vloeistofdichte vloer\n                                                   of verharding of een lekbak bewaard.\n\n4 Gedouchte producten en de tijdens het douchen gebruikte emballage waar nog gewasbeschermingsmiddelen\n                                                   of biociden uit kunnen lekken, worden in de douche-installatie, boven een vloeistofdichte\n                                                   vloer of verharding of een lekbak bewaard.\n\n5 Een buitenopslag voor gedompelde of gedouchte producten of voor tijdens het dompelen\n                                                   gebruikte emballage is tegen inregenen beschermd.\n\n6 Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van de bodem daartoe noodzaakt,\n                                                   bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de locatie en de opstelling van het dompelbad\n                                                   of de douche-installatie, de gedompelde of gedouchte producten en de emballage, bedoeld\n                                                   in het tweede tot en met zesde lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                             artikel 3.103 van het besluit, wordt bij het spoelen van bloembollen met een spoelmachine ten minste voldaan aan\n                                             de Handreiking bezinkbassins bloembollensector.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel 3.105, vierde lid, onderdeel b, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien de zuiveringsvoorziening voldoet aan het tweede\n                                                   tot en met het vierde lid.\n\n2 De zuiveringsvoorziening bestaat uit:\n\na. voorzuivering met een lamellenfilter, en\n\nb. nazuivering met een ozoninstallatie en actief koolfilter.\n\n3 Indien bij het sorteren gebruik wordt gemaakt van ten hoogste 8 kubieke meter water:\n\na. heeft het lamellenfilter een inhoud van ten minste 1,5 kubieke meter en een capaciteit\n                                                         van ten minste 2 kubieke meter per uur;\n\nb. heeft de ozoninstallatie een capaciteit van ten minste 1 kubieke meter per uur, is\n                                                         de contacttijd in de ozoninstallatie ten minste 30 minuten en wordt ten minste 20\n                                                         gram ozon per kubieke meter te behandelen afvalwater toegevoegd, en\n\nc. is de contacttijd in het actief koolfilter ten minste 20 minuten.\n\n4 Indien bij het sorteren gebruikt wordt gemaakt van meer dan 8 en ten hoogste 16 kubieke\n                                                   meter water:\n\na. heeft het lamellenfilter een inhoud van ten minste 6 kubieke meter en een capaciteit\n                                                         van ten minste 4 kubieke meter per uur;\n\nb. heeft de ozoninstallatie een capaciteit van ten minste 3 kubieke meter per uur, is\n                                                         de contacttijd in de ozoninstallatie ten minste 30 minuten en wordt ten minste 20\n                                                         gram ozon per kubieke meter te behandelen afvalwater toegevoegd, en\n\nc. is de contacttijd in het actief koolfilter ten minste 20 minuten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel 3.109 van het besluit wordt bij het composteren voldaan aan het tweede tot en met vierde lid.\n\n2 Indien binnen een periode van drie jaar gedurende een periode die langer is dan twee\n                                                   weken, maar korter dan negen maanden, op \u00e9\u00e9n plaats wordt gecomposteerd, is de composteringshoop\n                                                   in de periode van 1 november tot 1 maart afgedekt met vezeldoek, antiworteldoek of\n                                                   gelijkwaardig materiaal.\n\n3 Indien binnen een periode van drie jaar gedurende een periode die langer is dan negen\n                                                   maanden op \u00e9\u00e9n plaats wordt gecomposteerd, is de composteringshoop:\n\na. in de periode van 1 september tot en met 31 maart afgedekt met vezeldoek, antiworteldoek\n                                                         of gelijkwaardig materiaal, en\n\nb. geplaatst boven een adsorberende laag met een dikte van ten minste 0,15 meter en een\n                                                         organische stofgehalte van ten minste 25%.\n\n4 Indien de composteringshoop wordt verwijderd, wordt de adsorberende laag, bedoeld\n                                                   in het derde lid, onderdeel b, eveneens verwijderd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel 3.122 van het besluit is de vloer van een dierenverblijf of een deel daarvan waaraan geen mestkelder is\n                                                   verbonden, ten minste vloeistofkerend uitgevoerd. Artikel 2.3 is daarbij niet van toepassing.\n\n2 \nArtikel 2.11, eerste tot en met negende lid, van het besluit is niet van toepassing op een dierenverblijf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor het vastleggen van de capaciteit en de totale maximale ventilatiebehoefte, bedoeld\n                                                   in artikel 3.125, tweede lid, van het besluit is een opleveringsverklaring binnen de inrichting aanwezig.\n\n2 In de opleveringsverklaring, bedoeld in het eerste lid, zijn ten minste de volgende\n                                                   gegevens opgenomen:\n\na. het maximale aantal landbouwhuisdieren per diercategorie per luchtwassysteem en de\n                                                         maximale ventilatiebehoefte van deze dieren;\n\nb. de maximale capaciteit van het luchtwassysteem in kubieke meter per uur;\n\nc. het aanstroomoppervlak van het filterpakket in vierkante meter;\n\nd. de afmetingen, het volume en de samenstelling van het filterpakket;\n\ne. de afmetingen van de drukkamer;\n\nf. de drukval over het filterpakket in pascal;\n\ng. het zuurverbruik in liters per dag in geval van een chemische wasstap;\n\nh. het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp in kilowatt uur;\n\ni. het spuiwaterdebiet in liters per uur en de spuifrequentie;\n\nj. het waswaterdebiet in liters per uur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van een evenredige verdeling van de stallucht over het aanstroomoppervlak\n                                                   van het filterpakket van het luchtwassysteem als bedoeld in artikel 3.125, derde lid, van het besluit wordt voldaan aan het tweede tot en met vijfde lid.\n\n2 Het doorstroomoppervlak van het luchtkanaal bedraagt ten minste een vierkante centimeter\n                                                   per kubieke meter lucht bij de maximale capaciteit van het luchtwassysteem.\n\n3 De afstand tussen de ventilatoren die de lucht uit het huisvestingssysteem zuigen\n                                                   en het filterpakket is ten minste drie meter.\n\n4 In afwijking van het derde lid bedraagt de vrije ruimte voor het filterpakket ten\n                                                   minste een meter als de ventilatoren na het filterpakket zijn geplaatst.\n\n5 Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de afstand, bedoeld\n                                                   in het derde lid.\n\n6 Indien voor het filterpakket een reinigingsstap is geplaatst zonder filterpakket worden\n                                                   de afstanden, bedoeld in het derde en vierde lid, gemeten tot deze reinigingsstap.\n\n7 Het eerste tot en met zesde lid is niet van toepassing indien de drukkamer, bedoeld\n                                                   in artikel 3.97, onder e, voor 1\u00a0januari 2013 in gebruik was en bouwkundige aanpassing van de drukkamer redelijkerwijs\n                                                   niet kan worden gevergd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In een elektronisch monitoringsysteem als bedoeld in artikel 3.125, vijfde lid, van het besluit worden ieder uur de waarden van in ieder geval de volgende parameters geregistreerd:\n\na. de zuurgraad van het waswater;\n\nb. de geleidbaarheid van het waswater in milliSiemens per centimeter;\n\nc. de spuiwaterproductie in kubieke meter;\n\nd. de drukval over het filterpakket in pascal;\n\ne. het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp in kilowatt uur.\n\n2 Van de parameters, genoemd in het eerste lid, onderdelen c en e, worden tevens de\n                                                   cumulatieve waarden geregistreerd.\n\n3 Het waswater van het luchtwassysteem is voorzien van een laagdebietalarmering die\n                                                   in werking treedt als het debiet van het waswater te laag is voor een goede werking\n                                                   van het luchtwassysteem.\n\n4 De geregistreerde waarden van de parameters worden gedurende ten minste vijf jaar\n                                                   binnen de inrichting bewaard.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor de registratie van de parameters, bedoeld in artikel 3.125, vijfde lid, van het besluit zijn doelmatige meetvoorzieningen aanwezig die voldoen aan het tweede tot en met\n                                                   vierde lid.\n\n2 Voor het meten van de spuiwaterproductie is per spuiwaterstroom in de spuileiding\n                                                   een elektromagnetische flowmeter ge\u00efnstalleerd.\n\n3 Ten minste eenmaal per zes maanden worden de EC-elektrode en de pH-elektrode gekalibreerd\n                                                   door een deskundige op het gebied van het kalibreren van elektrodes.\n\n4 Bewijzen van de kalibraties worden gedurende ten minste vijf jaar binnen de inrichting\n                                                   bewaard.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn de gedragsvoorschriften, bedoeld in artikel 3.125, zevende lid, van het besluit wordt ten minste aangegeven:\n\na. wanneer en op welke wijze de schoonmaak en het onderhoud van het luchtwassysteem door\n                                                   een deskundige op het gebied van luchtwassystemen zullen plaatsvinden;\n\nb. wanneer en op welke wijze de visuele controles en schoonmaak van het luchtwassysteem\n                                                   door de drijver van de inrichting zullen plaatsvinden;\n\nc. op welke wijze de waarden en instellingen van het luchtwassysteem die bepalend zijn\n                                                   voor de goede werking worden gecontroleerd, en\n\nd. welke maatregelen als bedoeld in artikel 3.125, zesde lid, van het besluit worden getroffen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een\n                                             aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder als bedoeld in artikel 3.129b, van het besluit vindt het bereiden van brijvoer ten minste plaats in een gesloten ruimte.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, bedoel in artikel 3.129h, onderdeel a, van het besluit voldoet een installatie voor het vergisten van dierlijke meststoffen, het opslaan\n                                                   van het restproduct van het vergisten van dierlijke meststoffen, zolang dat restproduct\n                                                   nog niet stabiel is, het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na\n                                                   het vergisten en het bewerken van vergistinggas ten minste aan de artikelen 3.102b en 3.102c.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   als bedoeld in artikel 3.129h, onderdeel b, van het besluit wordt bij het vergisten\n                                                   van dierlijke meststoffen, het opslaan van het restproduct van het vergisten van dierlijke\n                                                   meststoffen, zolang dat restproduct nog niet stabiel is, het opslaan van vergistinggas,\n                                                   het bewerken en transporteren van vergistinggas ten minste voldaan aan de artikelen 3.102b, 3.102d en 3.102e.\n\n3 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, bedoeld\n                                                   in artikel 3.129h, onderdeel c, van het besluit voldoet een installatie voor het bewerken van vergistinggas ten minste aan artikel 3.102f.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een installatie voor het:\n\na. biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten;\n\nb. opslaan van digestaat van het vergisten van dierlijke meststoffen, dat nog niet stabiel\n                                                         is;\n\nc. opslaan van vergistinggas, en\n\nd. bewerken en transporteren van vergistinggas,\n\nis voorzien van een kwaliteitsverklaring, waaruit blijkt dat de installatie bij oplevering\n                                                   voldoet aan de NTA 9766. In de kwaliteitsverklaring wordt een referentieperiode vastgesteld\n                                                   voor de geldigheid. De referentieperiode is ten hoogste 15 jaar.\n\n2 Ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode wordt beoordeeld of\n                                                   de installatie nog steeds voldoet aan de NTA 9766 en wordt een kwaliteitsverklaring\n                                                   afgegeven met referentieperiode.\n\n3 Indien de beoordeling, bedoeld in het tweede lid, ertoe leidt dat de kwaliteitsverklaring\n                                                   alleen afgegeven kan worden indien bepaalde reparaties of wijzigingen worden uitgevoerd,\n                                                   draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat deze reparaties of wijzigingen\n                                                   onverwijld worden uitgevoerd.\n\n4 Indien voor een installatie of voorziening geen kwaliteitsverklaring als bedoeld in\n                                                   het tweede lid kan worden afgegeven, of de reparaties of wijzigingen bedoeld in het\n                                                   derde lid niet worden uitgevoerd, wordt de installatie buiten gebruik gesteld.\n\n5 In aanvulling op het eerste lid wordt een gaszak waarin vergistinggas wordt opgeslagen\n                                                   jaarlijks visueel ge\u00efnspecteerd op tekenen van verwering of slijtage en indien nodig\n                                                   gerepareerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De volgende activiteiten vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening:\n\na. het vergisten van dierlijke meststoffen;\n\nb. het opslaan van het restproduct van het vergisten van dierlijke meststoffen, zolang\n                                                         dat restproduct nog niet stabiel is, en\n\nc. het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten.\n\n2 In afwijking van het eerste lid is een geheel of gedeeltelijk ondergrondse voorziening\n                                                   voor de activiteiten, bedoeld in het eerste lid:\n\na. vloeistofdicht, of\n\nb. aangelegd overeenkomstig BRL 2342.\n\n3 De vul- en aftappunten van een voorziening voor de activiteiten, bedoeld in het eerste\n                                                   lid, zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een\n                                                   lekbak.\n\n4 Het bewerken van vergistinggas vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n5 \nArtikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op de activiteiten, bedoeld in het eerste lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een installatie voor het vergisten van dierlijke meststoffen en het opslaan, bewerken\n                                                   en transporteren van vergistinggas is uitgevoerd in materialen die bestand zijn tegen\n                                                   de inwerking van dierlijke mest en vergistinggas.\n\n2 Bij de relevante delen van een installatie voor het vergisten van dierlijke meststoffen\n                                                   is een noodprocedure aanwezig waarin is opgenomen:\n\na. een beschrijving van de handelingen die worden verricht bij ten minste de volgende\n                                                         incidenten:\n\n1\u00b0. een storing van de WKK-installatie of de installatie voor het bewerken van vergistinggas;\n\n2\u00b0. stroomuitval;\n\n3\u00b0. brand, en\n\n4\u00b0. het afgaan van de overdrukbeveiliging.\n\nb. een lijst van contactpersonen en instanties die worden gewaarschuwd.\n\n3 Indien vergistinggas wordt geodoriseerd met tetrahydrothiofeen is tevens onderdeel\n                                                   van de noodprocedure dat een incident waarbij tetrahydrothiofeen vrijkomt, wordt gemeld\n                                                   aan het bevoegd gezag, de brandweer en de lokale beheerder van het aardgasnet.\n\n4 Een installatie voor het vergisten van dierlijke meststoffen of het bewerken van vergistinggas\n                                                   wordt uitsluitend bediend door een persoon die over voldoende deskundigheid beschikt.\n                                                   Bij de installatie zijn bedieningsinstructies aanwezig.\n\n5 Indien vergistinggas via een leiding uit de inrichting wordt getransporteerd, is de\n                                                   installatie die het vergistinggas op de leiding brengt zo afgesteld dat bij een plotselinge\n                                                   drukval in de leiding de levering van biogas wordt stopgezet. In dat geval wordt de\n                                                   levering hervat indien is vastgesteld dat er geen problemen met de leiding zijn of\n                                                   deze zijn opgelost.\n\n6 Bovengrondse vergistinggasleidingen zijn beveiligd tegen aanrijden. Ondergrondse vergistinggasleidingen\n                                                   lopen niet onder gebouwen door. Vergistinggasleidingen zijn herkenbaar als zodanig\n                                                   gemerkt.\n\n7 Indien een installatie voor het vergisten van dierlijke meststoffen of een voorziening\n                                                   voor het opslaan of bewerken van vergistinggas buiten gebruik wordt gesteld, wordt\n                                                   eerst het restant vergistinggas uit de installatie verwijderd. Het vergistinggas wordt\n                                                   indien mogelijk nuttig toegepast en voor zover dat niet mogelijk is vernietigd of\n                                                   anders afgevoerd met zo min mogelijk gevaar voor mens en milieu. Zodra de installatie\n                                                   niet meer gasdicht is, wordt het overgebleven restproduct zo snel mogelijk uit de\n                                                   installatie verwijderd en gestabiliseerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op een vast opgestelde opslagtank voor vloeibaar vergistinggas zijn de voorschriften\n                                                   2.2.1, 2.2.3 tot en met 2.2.6, 2.2.10, 2.2.13 tot en met 2.2.15 van PGS 33-1 van overeenkomstige\n                                                   toepassing.\n\n2 Bij het legen van de opslagtank zijn de voorschriften 3.3.1, 3.3.2, 3.3.6 tot en met\n                                                   3.3.12, 5.5.1 tot en met 5.5.6 van PGS 33-1 van overeenkomstige toepassing.\n\n3 Onverminderd het tweede lid wordt een vast opgestelde opslagtank voor vloeibaar vergistinggas\n                                                   geleegd met composietslangen. Bij het legen van de tank wordt potentiaalvereffening\n                                                   toegepast om statische oplading te voorkomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe kooldioxide die vrijkomt bij het bewerken van vergistinggas wordt bovendaks en\n                                             omhoog gericht afgevoerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een\n                                                   aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder als bedoeld in artikel\u00a03.132 van het besluit, worden afgezogen dampen en gassen van het bereiden van voedingsmiddelen als bedoeld\n                                                   in artikel\u00a03.130, onder b, c en d, van het besluit die naar de buitenlucht worden ge\u00ebmitteerd:\n\na. ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding\n                                                         gelegen bebouwing afgevoerd; of\n\nb. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een\n                                                   aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, bedoeld in artikel\u00a03.132 van het besluit, worden dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen, bedoeld in artikel\u00a03.130, onder b, van het besluit, in een ruimte bij grillen, anders dan met houtskool, dan wel frituren of bakken\n                                                   in olie of vet, afgezogen en voordat zij in de buitenlucht worden afgevoerd, geleid\n                                                   door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter.\n\n3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het mogelijke effect van\n                                                   de geuremissie van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot\n                                                   een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig\n                                                   gebouw per hectare.\n\n4 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding\n                                                   van afgezogen dampen, geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd of incidentele\n                                                   geurpieken, in aanvulling op het eerste lid, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit, maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:\n\na. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het eerste\n                                                         lid;\n\nb. de situering van het emissiepunt;\n\nc. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of\n\nd. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n5 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt\n                                                   tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.\n\n6 In afwijking van het vijfde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   het vierde lid stellen.\n\n7 In afwijking van het vijfde lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder\n                                                   een aanvaardbaar niveau overschrijdt overeenkomstig artikel 2.7a, tweede en derde lid, van het besluit bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het eerste lid wel van toepassing is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een\n                                                   aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder als bedoeld in de artikelen 3.135 en 3.136 van het besluit:\n\na. wordt bij het slachten van dieren als bedoeld in artikel\u00a03.133, onder a, van het besluit ten minste de vaste dierlijke mest die vrijkomt bij het slachten in afgesloten, lekvrije\n                                                         tonnen of bakken opgeslagen;\n\nb. worden afgezogen dampen en gassen van het broeien of koken van dierlijke bijproducten\n                                                         als bedoeld in artikel\u00a03.133, onder a, van het besluit, indien deze op de buitenlucht worden ge\u00ebmitteerd:\n\n1\u00b0. ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding\n                                                               gelegen gebouwen afgevoerd; of\n\n2\u00b0. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.\n\n2 Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding\n                                                   van afgezogen dampen, geuremissie die niet via de afzuiging wordt afgevoerd of incidentele\n                                                   geurpieken, in aanvulling op het eerste lid, onder b, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit, maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:\n\na. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het eerste\n                                                         lid, onder b;\n\nb. de situering van de afvoerpijp;\n\nc. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of\n\nd. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n3 In afwijking van het eerste lid, onder b, kan het bevoegd gezag indien blijkt dat\n                                                   de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden, bedoeld in\n                                                   het tweede lid, onvoldoende zijn om de overschrijding ongedaan te maken, overeenkomstig\n                                                   artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanwezigheid van een ontgeuringsinstallatie\n                                                   of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt\n                                                   tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het tweede en derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel\u00a03.135 van het besluit vindt het pekelen van dierlijke bijproducten en organen als bedoeld in artikel\u00a03.133, onder a en d, van het besluit plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel\n                                                   mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam en ter bescherming\n                                                   van de doelmatige werking van voorzieningen voor het beheer van afvalwater als bedoeld\n                                                   in artikel\u00a03.135 van het besluit worden bij het pekelen van dierlijke bijproducten en organen, bedoeld in artikel\u00a03.133, onder a en d,van het besluit, ten minste de gemorste of gelekte stoffen zoveel mogelijk zonder verder toevoegen\n                                                   van water opgeruimd en afgevoerd als afvalstof en wordt zoveel mogelijk voorkomen\n                                                   dat deze stoffen in het afvalwater terecht kunnen komen. Deze werkwijze wordt opgenomen\n                                                   in de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies, bedoeld in artikel\u00a02.3, tweede lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel\u00a03.141, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het vervaardigen en bewerken van voedingsmiddelen\n                                                   of dranken waarbij voedingsmiddelen of grondstoffen daarvan worden gedroogd, gemalen,\n                                                   gebrand of geroosterd of waarbij goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 of\n                                                   S4 worden gemengd, worden gevoerd door een filtrerende afscheider die geschikt is\n                                                   om aan artikel\u00a03.141, eerste lid, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                                   wordt stofklasse S dat vrijkomt bij het vervaardigen en bewerken van voedingsmiddelen\n                                                   of dranken als bedoeld in artikel\u00a03.141 van het besluit waarbij voedingsmiddelen of grondstoffen daarvan worden gedroogd, gemalen, gebrand\n                                                   of geroosterd of waarbij goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 of S4 worden\n                                                   gemengd, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   de afgezogen emissies die vrijkomen bij het vervaardigen en bewerken van voedingsmiddelen\n                                                   of dranken als bedoeld in artikel\u00a03.141 van het besluit, waarbij voedingsmiddelen of grondstoffen daarvan worden gedroogd, gemalen, gebrand\n                                                   of geroosterd of waarbij goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 of S4 worden\n                                                   gemengd en naar de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd,\n                                                   indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig\n                                                   gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder\n                                                   dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en maatwerkvoorschriften\n                                                   stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a03.143 van het besluit, wordt stofklasse S dat vrijkomt bij het schieten op een binnenschietbaan, voor zover\n                                                   dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht als bedoeld\n                                                   in artikel\u00a03.143 van het besluit, worden de afgezogen emissies die vrijkomen bij het schieten op een binnenschietbaan\n                                                   en die naar de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd,\n                                                   indien binnen 50\u00a0meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig\n                                                   gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder\n                                                   dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en maatwerkvoorschriften\n                                                   stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel\u00a03.143, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het schieten op een binnenschietbaan worden\n                                                   gevoerd door een filtrerende afscheider die geschikt is om aan artikel\u00a03.143, eerste lid, van het besluit te voldoen, en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a03.144, aanhef en onder a, van het besluit, wordt bij het schieten op een binnenschietbaan ten minste voldaan aan het tweede\n                                                   en derde lid.\n\n2 De constructie van een binnenschietbaan voldoet ten minste aan de in tabel 3.110 aangegeven\n                                                   maatvoering.\n\n3 Een binnenschietbaan heeft een doelmatige kogelvanger die ten minste voldoet aan de\n                                                   in tabel 3.110 aangegeven maatvoering.\n\n4 In afwijking van het tweede en derde lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift\n                                                   eisen stellen ten aanzien van de constructie en de kogelvanger.\n\nVuistvuurwapens en schoudervuurwapens met een kaliber niet groter dan .22 en randvuurmunitie\n                                                            niet zwaarder dan .22 Long Rifle\n\nVuistvuurwapens met een kaliber tot .45 en overige vuurwapens voorzien van pistoolmunitie\n                                                            met een kaliber tot .45 en historische vuistvuurwapens\n\nVuistvuurwapens met een kaliber tot .50 en overige vuurwapens voorzien van pistoolmunitie\n                                                            met een kaliber tot .50\n\nSchoudervuurwapens met een kaliber tot .50 en historische schoudervuurwapens\n\nplafond/dak\n\n50 mm beton\n\nof 100 mm gasbeton\n\nof 3 mm staalplaat\n\n100 mm beton\n\nof 150 mm gasbeton\n\nof 5 mm staalplaat\n\n200 mm beton\n\nof 150 mm gasbeton\n\nzijwanden\n\n100 mm metselwerk of kalkzandsteen\n\nof 50 mm beton\n\nof 100 mm gasbeton\n\nof 3 mm staalplaat\n\n100 mm metselwerk of kalkzandsteen\n\nof 100 mm beton\n\nof 150 mm gasbeton\n\nof 5 mm staalplaat\n\n200 mm metselwerk of kalkzandsteen\n\nof 200 mm beton\n\nof 150 mm gasbeton\n\nachterwand\n\n100 mm metselwerk of kalkzandsteen of 75 mm beton\n\n200 mm metselwerk of kalkzandsteen of 100 mm beton\n\n200 mm metselwerk of kalkzandsteen\n\nof 200 mm beton\n\nbescherming wanden en plafond ter plaatse van het schietpunt\n\nvurenhout 20 mm of cementvezelplaat 25 mm op regels 25 mm\n\nvurenhout 25 mm of cementvezelplaat 50 mm op regels 30 mm\n\nvurenhout 25 mm of cementvezelplaat 50 mm op regels 30 mm\n\nbaanzool (indien en voor zover verhard)\n\n50 mm beton met afwerking cementvloer of plastisch materiaal\n\n100 mm beton met afwerking cementvloer of plastisch materiaal\n\n100 mm beton met afwerking cementvloer of plastisch materiaal\n\nbaanzool (indien en voor zover onverhard)\n\nvlak zand, zonder harde bestanddelen met afmetingen groter dan 3 mm\n\nvlak zand, zonder harde bestanddelen met afmetingen groter dan 3 mm\n\nvlak zand, zonder harde bestanddelen met afmetingen groter dan 3 mm\n\nbescherming aanschietbare delen\n\nvurenhout 20 mm op regels 25 mm\n\nvurenhout 25 mm op regels 30 mm\n\nvurenhout 25 mm op regels 30 mm\n\nrooster ventilatie-opening\n\nstaalplaat 3 mm\n\nstaalplaat 6 mm\n\nstaalplaat 10 mm\n\nzandkogelvanger\n\nHelling 34 graden met horizontaal; nabij plafond 0,75 m diepte\n\nHelling 34 graden met horizontaal; nabij plafond 1,0 m diepte\n\nHelling 34 graden met horizontaal; nabij plafond 1,2 m diepte\n\nstalen kogelvanger\n\nstaalplaat trefvlak 5 mm dik\n\nstaalplaat trefvlak 12 mm dik\n\n______\n\nkunststof kogelvanger\n\ndiepte 0,30 m\n\ndiepte 0,50 m\n\ndiepte 0,90 m.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk\n                                                   beperken van de belasting van de bodem, bedoeld in artikel\u00a03.144, aanhef en onder b, van het besluit, wordt bij het schieten op een binnenschietbaan ten minste voldaan aan het tweede\n                                                   tot en met het derde lid.\n\n2 Indien bij het schieten hulzen van verschoten munitie vrijkomen, vindt het schieten\n                                                   plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n3 De kogelvanger, bedoeld in artikel\u00a03.110, derde lid, is opgesteld boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax als gevolg van een inrichting met een binnenschietbaan, bedoeld in artikel\u00a03.144, tweede lid, van het besluit, wordt gemeten volgens het in bijlage 7 opgenomen Meetvoorschrift binnenschietinrichtingen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIngevolge artikel\u00a01.11, tiende lid, van het besluit, bevat het rapport van een akoestisch onderzoek, bedoeld in artikel\u00a01.11, derde lid,\n                                             onder f, van het besluit, de volgende gegevens:\n\na. een gedetailleerde beschrijving (naam, type, fabricaat) van de gemeten representatieve\n                                                   wapens en de gebruikte munitie (type en LOT-nummer);\n\nb. het totale aantal schoten van de representatieve gebruiksituatie voor de relevante\n                                                   wapencategorie\u00ebn voor de relevante beoordelingsperioden;\n\nc. gebruikte meetapparatuur;\n\nd. een plattegrond van de meetsituatie (bijvoorbeeld: ligging baan, positie wapen, adres,\n                                                   omgeving geluidgevoelige bestemmingen, etc.) en een opgave van de beoordelingspunten\n                                                   (afstanden, microfoonhoogte, afstand tot de gevel, afmetingen van de ruimte);\n\ne. de meetwaarden voor LAE en LAmax alsmede de energetische gemiddelde waarden;\n\nf. de beoordelingsniveaus per meetlocatie voor de relevante beoordelingsperioden;\n\ng. het gemeten achtergrondgeluidniveau per meetlocatie en beschrijving van de aard van\n                                                   de stoorgeluiden, en\n\nh. de weersomstandigheden indien metingen buiten zijn uitgevoerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan,\n                                                   bedoeld in artikel\u00a03.146 van het besluit, wordt bij het traditioneel schieten ten minste voldaan aan het vierde tot en met\n                                                   zevende lid.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel\n                                                   mogelijk beperken van de belasting van de bodem, bedoeld in artikel\u00a03.146 van het besluit, wordt bij het traditioneel schieten voldaan aan het derde, vierde en zevende lid.\n\n3 Indien bij het schieten hulzen van verschoten munitie vrijkomen, vindt het schieten\n                                                   plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n4 Het schieten vindt op zodanige wijze plaats dat alle afgeschoten kogels worden opgevangen\n                                                   in een voorziening. De voorziening is opgesteld boven een bodembeschermende voorziening.\n\n5 Gedurende de periode dat wordt geschoten bevinden zich geen personen of veediersoorten\n                                                   in de onveilige zone, uitgezonderd de schutter, de baancommandant en \u00e9\u00e9n of meerdere\n                                                   door de baancommandant aangewezen personen. De onveilige zone omvat de oppervlakte\n                                                   van een rechthoek van twee meter aan weerszijde van de voorziening waarin de afgeschoten\n                                                   kogels worden opgevangen, bedoeld in het vierde lid, bij acht meter. De zone bevindt\n                                                   zich aan de zijde waar op het doel wordt geschoten.\n\n6 In afwijking van het vijfde lid omvat de onveilige zone bij het schieten op een houten\n                                                   blok of knoest met kogels van kalibernummer 16 of kleiner de oppervlakte van een halve\n                                                   cirkel met een straal van 25 meter met het doel waarop wordt geschoten als middelpunt.\n                                                   De zone bevindt zich aan de zijde waar op het doel wordt geschoten.\n\n7 In afwijking van het vierde tot en met het zesde lid kan het bevoegd gezag bij de\n                                                   viering van festiviteiten maatwerkvoorschriften stellen ten behoeve van:\n\na. het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken\n                                                         van de belasting van de bodem; en\n\nb. met betrekking tot de onveilige zone.\n\n8 De dagen of dagdelen waarop festiviteiten als bedoeld in het zevende lid plaatsvinden\n                                                   worden door het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift aangewezen, met dien verstande\n                                                   dat het aantal aan te wijzen dagen of dagdelen niet meer dan twaalf per kalenderjaar\n                                                   bedraagt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van een doelmatig beheer van afvalstoffen als bedoeld in artikel\u00a03.156 van het besluit voldoet een inrichting waar een gemeente gelegenheid biedt om grove huishoudelijke\n                                                   afvalstoffen achter te laten ten minste aan het tweede tot en met het vijfde lid.\n\n2 Bij een inrichting waar een gemeente gelegenheid biedt om grove huishoudelijke afvalstoffen\n                                                   achter te laten zijn voorzieningen aanwezig voor het gescheiden achterlaten van de\n                                                   volgende grove huishoudelijke afvalstoffen:\n\na. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;\n\nb. asbest;\n\nc. C-hout;\n\nd. gasflessen, brandblussers en overige drukhouders;\n\ne. grond;\n\nf. A-hout en B-hout;\n\ng. banden van voertuigen;\n\nh. dakafval;\n\ni. ge\u00ebxpandeerd polystyreenschuim;\n\nj. gemengd steenachtig materiaal, niet zijnde asfalt en niet zijnde gips;\n\nk. gips;\n\nl. grof tuinafval;\n\nm. harde kunststoffen;\n\nn. matrassen;\n\no. metalen;\n\np. papier en karton;\n\nq. textiel, niet zijnde tapijt; en\n\nr. vlakglas.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing op grove huishoudelijke afvalstoffen die de\n                                                   inrichting niet inneemt. De inrichtinghouder zorgt er in dat geval voor dat bij de\n                                                   inrichting duidelijk is aangegeven waar de inwoners van de gemeente deze afvalstoffen\n                                                   wel kunnen aanbieden. Verder neemt de inrichtinghouder in dat geval in de procedures\n                                                   van acceptatie en controle bedoeld in artikel\u00a02.14b van het besluit op hoe ervoor gezorgd wordt dat deze afvalstoffen niet worden ingenomen.\n\n4 Onverminderd artikel\u00a02.14b van het besluit draagt de inrichtinghouder er zorg voor dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat afvalstoffen\n                                                   waarvoor specifieke voorzieningen aanwezig zijn in de voorziening voor het restafval\n                                                   worden gedeponeerd. De inrichtinghouder neemt in de procedures van acceptatie en controle\n                                                   bedoeld in artikel\u00a02.14b van het besluit op hoe hier invulling aan gegeven wordt.\n\n5 De voorziening voor matrassen, bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder n, wordt\n                                                   zo uitgevoerd dat de matrassen niet in contact komen met hemelwater.\n\n6 Bij maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag toestaan dat een of meer van de voorzieningen,\n                                                   bedoeld in het tweede lid, onder f tot en met r, niet aanwezig zijn, op voorwaarde\n                                                   dat de inrichtinghouder op een redelijke in het voorschrift te stellen termijn via\n                                                   nascheiding of op andere wijze een zelfde niveau van afvalscheiding bereikt waarmee\n                                                   een zelfde niveau van recycling kan worden bereikt als bij het gescheiden houden conform\n                                                   het tweede lid.\n\n7 Bij maatwerkvoorschrift als bedoeld in het zesde lid kunnen voorwaarden worden gesteld\n                                                   aan de wijze van nascheiding of andere alternatieve verwerking en het overleggen van\n                                                   bescheiden hierover.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk\n                                                   beperken van bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 3.158 van het besluit is, in het geval van buitenschietbanen, niet zijnde kleiduivenbanen, de kogelvanger\n                                                   opgesteld boven een bodembeschermende voorziening tenzij deze is uitgevoerd als zandkogelvanger\n                                                   met overkapping tegen inregenen.\n\n2 Een kleiduivenbaan waar met lood- of zinkhagelpatronen wordt geschoten of waar kleiduiven\n                                                   worden gebruikt of voorhanden zijn die de in tabel 3.116 aangegeven stoffen bevatten\n                                                   in concentraties die de daarbij aangegeven waarden te boven gaan, is voorzien van:\n\na. een bodembeschermende voorziening;\n\nb. vangnetten of schermen langs het oppervlak waarop de bodembeschermende voorziening\n                                                         is aangebracht, indien delen van patronen of kleiduiven buiten dat oppervlak terecht\n                                                         kunnen komen.\n\n3 Restanten van patronen en kleiduiven die na het kleiduivenschieten achterblijven op\n                                                   een kleiduivenbaan worden periodiek verwijderd.\n\n4 De controle, het onderhoud en het beheer van de bodembeschermende voorziening, bedoeld\n                                                   in het tweede lid, worden in eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies\n                                                   ter bescherming van de bodem vastgelegd.\n\n5 \nArtikel 2.4, eerste lid, onder b, is niet van toepassing op een bodembeschermende voorziening als bedoeld in het eerste\n                                                   en tweede lid.\n\nStof\n\nmg/kg droge stof\n\nArseen\n\n29\n\nBarium\n\n160\n\nCadmium\n\n0,8\n\nChroom\n\n100\n\nKobalt\n\n9\n\nKoper\n\n36\n\nKwik\n\n0,3\n\nLood\n\n85\n\nMolybdeen\n\n3\n\nNikkel\n\n35\n\nZink\n\n140\n\npolycyclische aromatische koolwaterstoffen*\n\n10\n\n* Het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen wordt berekend als PAK\n                                                   10 VROM.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   als bedoeld in artikel 3.162 van het besluit, wordt bij het schieten op een buitenschietbaan voldaan aan het tweede tot en met\n                                                   vierde lid.\n\n2 De constructie van een buitenschietbaan als bedoeld in artikel 3.157, onderdeel a, van het besluit, voldoet ten minste aan de bepalingen 2.1.1 tot en met 2.1.5, 2.2.1 tot en met 2.2.5,\n                                                   2.3.1 tot en met 2.3.5, 2.4.1 tot en met 2.4.4, 2.5.1 tot en met 2.5.3 van de MP 40-30.\n\n3 De constructie van een buitenschietbaan als bedoeld in artikel 3.157, onderdeel b, van het besluit voldoet ten minste aan tabel 3.117a.\n\ndeel of kenmerk van de schietbaan\n\nVuistvuurwapens en schoudervuurwapens met een kaliber niet groter dan .22 en randvuurmunitie\n                                                                  niet zwaarder dan .22 Long Rifle\n\nvuistvuurwapens met een kaliber tot .50 en overige vuurwapens voorzien van pistoolmunitie\n                                                                  en historische vuistvuurwapens\n\nschoudervuurwapens met een kaliber tot .50 en historische schoudervuurwapens\n\nconstructie van afscherming om uittreden kogels aan bovenzijde tegen te gaan\n\n50\u00a0mm beton of 100\u00a0mm gasbeton of 5\u00a0mm staalplaat\n\n100\u00a0mm beton of 150\u00a0mm gasbeton of 8\u00a0mm staalplaat\n\n200\u00a0mm beton of gasbeton of 12\u00a0mm staalplaat indien toegepast op minder dan 100\u00a0m\n                                                                  van het wapen; op 100\u00a0m of meer afstand van het wapen 150\u00a0mm beton of gasbeton of\n                                                                  10\u00a0mm staalplaat\n\nplaatsing afscherming om uittreden van kogels aan bovenzijde tegen te gaan\n\nschoten afgevuurd in de richting van de baanas onder een hoek met de horizontaal van\n                                                                  45 graden voor vuistvuurwapens en 20 graden bij schoudervuurwapens worden door de\n                                                                  afscherming opgevangen.\n\nRicochets onder een hoek tot 21 graden met de bodem worden door de afscherming opgevangen.\n\nafscherming om uittreden van kogels aan de zijkant van de schietbaan tegen te gaan\n\n100\u00a0mm metselwerk of kalkzandsteen of 75\u00a0mm beton of aarden wal minimaal 40 graden,\n                                                                  aansluitend op de kogelvanger\n\n200\u00a0mm metselwerk of kalkzandsteen of 100\u00a0mm beton of aarden wal minimaal 40 graden,\n                                                                  aansluitend op kogelvanger\n\n200\u00a0mm metselwerk of kalkzandsteen of 200\u00a0mm beton of aarden wal minimaal 40 graden,\n                                                                  aansluitend op kogelvanger\n\nbescherming van stenen, betonnen of stalen afschermingen op minder dan 20\u00a0m van de\n                                                                  schietpunten\n\naan schutterszijde vurenhout 20\u00a0mm of cementvezelplaat 25\u00a0mm op regels 25\u00a0mm\n\naan schutterszijde vurenhout 25\u00a0mm of cementvezelplaat 50\u00a0mm op regels 30\u00a0mm\n\naan schutterszijde vurenhout 25\u00a0mm of cementvezelplaat 50\u00a0mm op regels 30\u00a0mm\n\nbescherming overige aanschietbare harde delen\n\nvurenhout 20\u00a0mm op regels 25\u00a0mm\n\nvurenhout 25\u00a0mm op regels 30\u00a0mm\n\nvurenhout 25\u00a0mm op regels 30\u00a0mm\n\nbaanzool (indien en voor zover onverhard)\n\nvlak zand of met gras begroeid vlak, zonder harde bestanddelen met afmetingen groter\n                                                                  dan 5\u00a0mm\n\nbaanzool (indien en voor zover verhard)\n\nharde ondergrond is voorzien van een zachte afwerklaag van hout, zandcement, kunststof\n                                                                  of fijn asfalt, dik ten minste 25\u00a0mm.\n\nzandkogelvanger\n\nHelling minimaal 34 graden met horizontaal; nabij hoogst mogelijke inslag 0,75\u00a0m diepte\n\nHelling minimaal 34 graden met horizontaal; nabij hoogst mogelijke inslag 1,0\u00a0m diepte\n\nHelling minimaal 34 graden met horizontaal; nabij hoogst mogelijke inslag 1,2\u00a0m diepte\n\n4 Een kleiduivenschietbaan heeft een onveilige zone in de vorm van een cirkelsector\n                                                   die voldoet aan tabel 3.117b en waarin tijdens het schieten geen personen aanwezig\n                                                   mogen zijn.\n\neigenschap van de onveilige sector\n\nbaan met meerdere in halve cirkel gelegen schietposten (skeetbaan)\n\nbaan met een of twee rijen naast elkaar gelegen schietposten (trapbaan)\n\nbaan met doelen die onder 1,0 m hoogte blijven (hazenbaan)\n\nbaan met overige opstellingen van schietposten en doelen.\n\nmiddelpunt\n\npost 8 (middelpunt halve cirkel)\n\n15\u00a0m midden achter voorste rij schietposten\n\n10\u00a0m achter middelste schietpost\n\n10\u00a0m achter midden van de achterste schietpost(en)\n\nhoek van de cirkelsector\n\n158 graden\n\n63 graden\n\nzichthoek op doel vanuit middelpunt tot doelgebied + 20 graden\n\n90 graden\n\nlengte van de sector\n\n225 m\n\n240 m\n\n200 m\n\n260 m\n\n5 Het bevoegd gezag kan in het belang van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving\n                                                   en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk\n                                                   beperken van de risico\u2019s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich\n                                                   voordoen en de gevolgen hiervan bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de uitvoering\n                                                   van de constructie, bedoeld in het tweede en derde lid, aan de afmetingen van de onveilige\n                                                   zone, bedoeld in het vierde lid, en aan het beperken of vrijhouden daarvan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het rapport van een akoestisch onderzoek, bedoeld in artikel 1.11, derde lid, onderdeel g, van het besluit voldoet aan bijlage 9 en bevat de volgende gegevens:\n\na. de naam van de opdrachtgever van het onderzoek;\n\nb. de naam van de instantie die het onderzoek heeft uitgevoerd;\n\nc. de datum van het onderzoek;\n\nd. de aanleiding en het doel van het onderzoek;\n\ne. de gegevens waarmee wordt aangetoond dat de betreffende situatie valt binnen het toepassingsbereik\n                                                         van de gebruikte methode;\n\n1\u00b0. een gedetailleerde beschrijving (naam, type, fabricaat) van de gemeten representatieve\n                                                               wapens en de gebruikte munitie (merk en type);\n\n2\u00b0. het totale aantal schoten van de representatieve gebruiksituatie voor de relevante\n                                                               wapencategorie\u00ebn voor de relevante beoordelingsperioden;\n\n3\u00b0. een plattegrond van de akoestisch relevante dimensies en de aard van de doorgerekende\n                                                               geluidsbeperkende of afschermende maatregelen;\n\n4\u00b0. de meetwaarden voor LAE en LAmax alsmede de energetische gemiddelde waarden;\n\n5\u00b0. het gemeten achtergrondgeluidniveau per meetlocatie en de beschrijving van de aard\n                                                               van de stoorgeluiden;\n\n6\u00b0. de weersomstandigheden indien metingen buiten zijn uitgevoerd;\n\nf. indien een andere methode dan die is opgenomen in bijlage 9 wordt gebruikt, wordt\n                                                         de noodzaak daarvan aangegeven en wordt de toegepaste methode beschreven en verantwoord;\n\ng. indien een rekenmethode wordt toegepast, alle ingevoerde gegevens en tevens de geraadpleegde\n                                                         windfrequentiegegevens;\n\nh. een of meer kaarten of tekeningen op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt\n                                                         gegeven van bestaande of voorgenomen buitenschietbanen en van gevoelige gebouwen of\n                                                         gevoelige terreinen waarop het akoestisch onderzoek betrekking heeft;\n\ni. de waarneempunten;\n\nj. de situering, akoestisch relevante dimensies en de aard van de doorgerekende geluidsbeperkende\n                                                         of afschermende maatregelen, zowel op het oorspronkelijke kaartmateriaal als in de\n                                                         vorm van de geschematiseerde computerinvoer;\n\nk. de situering, akoestisch relevante dimensies en de aard van de overige geluidsreflecterende\n                                                         en -afschermende objecten of constructies;\n\nl. de scheidingslijn of scheidingslijnen tussen akoestisch harde en zachte bodemvlakken,\n                                                         met een aanduiding van de aard van de bodem;\n\nm. in akoestisch gecompliceerde situaties, een grafische weergave van de bij de berekeningen\n                                                         gehanteerde geometrische invoergegevens;\n\nn. de geluidsbelasting van een buitenschietbaan op de gevel van een gevoelig object of\n                                                         van de grens van een gevoelig terrein uitgedrukt in Bs,dan.\n\n2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel e, onder 1\u00b0, kan voor militair gebruik\n                                                   worden volstaan met een beschrijving van het aantal wapens per representatieve categorie.\n\n3 Ten behoeve van het akoestisch onderzoek, bedoeld in artikel 1.11, derde lid, van het besluit, wordt bij de bepaling van de geluidsbelasting van een buitenschietbaan rekening\n                                                   gehouden met:\n\na. de over een kalenderjaar energetisch gemiddelde bronsterkten volgens de methode, bedoeld\n                                                         in paragraaf 4.5 van bijlage 9, en met gebruikmaking van de gegevens uit het register, bedoeld in het achtste lid,\n                                                         en de op grond van bijlage 9 aangeleverde langjarig gemiddelde windprofielen, tenzij\n                                                         wordt aangetoond dat gegevens beschikbaar zijn die een gelijkwaardig of beter beeld\n                                                         geven van de geluidsemissie van de buitenschietbaan;\n\nb. de invloed van de omgeving en de meteorologische omstandigheden op de geluidsoverdracht\n                                                         van de buitenschietbaan naar het immissiepunt.\n\n4 Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanwege een buitenschietbaan plaatsvindt\n                                                   op de gevel van een gevoelig gebouw, bevindt het immissiepunt zich op het punt van\n                                                   de gevel, waar de geluidsbelasting het hoogst is.\n\n5 Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanwege een buitenschietbaan plaatsvindt\n                                                   op de grens van een gevoelig terrein, bevindt het immissiepunt zich op het punt van\n                                                   de grens waar de geluidsbelasting het hoogst is.\n\n6 Van de methode, bedoeld in hoofdstuk 4 van bijlage 9, kan geheel of gedeeltelijk worden afgeweken indien aannemelijk wordt gemaakt dat\n                                                   de toe te passen afwijking:\n\na. een belangrijke tijdbesparing of kostenbesparing oplevert en in de betreffende situatie\n                                                         nagenoeg even nauwkeurig is;\n\nb. in de betreffende situatie belangrijk nauwkeuriger is, of\n\nc. voldoende nauwkeurig is en de methode, bedoeld in hoofdstuk 4 van bijlage 9, in de betreffende situatie niet leidt tot een voldoende representatieve geluidsbelasting.\n\n7 Indien de gegevens over het bronvermogen van een wapen- of munitiecombinatie niet\n                                                   of niet volledig beschikbaar zijn, wordt dit bepaald volgens de methode, bedoeld in\n                                                   paragraaf 4.4 van bijlage 9. Indien in het kader van de handhaving wordt beoordeeld of het bronvermogen overeenkomt\n                                                   met de in het akoestisch onderzoek gebruikte waarden, wordt de methode, bedoeld in\n                                                   paragraaf 4.5 van bijlage 9, toegepast.\n\n8 De Minister van Infrastructuur en Milieu draagt zorg voor het in stand houden van\n                                                   een register van brongegevens van wapen- en munitiecombinaties als bedoeld in paragraaf 4.4 van bijlage 9. Het bevoegd gezag heeft op aanvraag inzage in dit register.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe drijver van de inrichting registreert de volgende gegevens:\n\na. dagelijks het aantal schoten of ontploffingen per wapentype, per dag-, avond- en nachtperiode,\n                                                   per baan, en\n\nb. voor de duur van de handhavingsmeting, bedoeld in paragraaf 4.4.1 van bijlage 9, de op dat tijdstip gebruikte wapens en verschoten munitie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   bedoeld in artikel 3.167, onderdeel a, van het besluit, worden dampen en gassen die vrijkomen bij:\n\na. het coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten door middel van het vernevelen\n                                                         van vluchtige organische stoffen met een nevelspuit, of\n\nb. het coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten door middel van het opbrengen\n                                                         van poeder, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een\n                                                   aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, bedoeld in artikel 3.167, onderdeel d, van het besluit, worden de dampen en gassen die zijn afgezogen overeenkomstig het eerste lid en die\n                                                   in de buitenlucht worden ge\u00ebmitteerd:\n\na. ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding\n                                                         gelegen gebouwen afgevoerd, of\n\nb. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie\n                                                   van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd\n                                                   industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n4 Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding\n                                                   van afgezogen dampen, geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd of vanwege\n                                                   incidentele geurpieken, overeenkomstig artikel 2.7a, tweede en derde lid, van het besluit onverminderd het tweede lid bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan:\n\na. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het tweede\n                                                         lid, onderdeel b;\n\nb. de situering van de afvoerpijp;\n\nc. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken\n                                                         van diffuse geuremissies, of\n\nd. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n5 In afwijking van het tweede lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder\n                                                   een aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden, bedoeld in het vierde lid,\n                                                   onvoldoende zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, tweede en derde lid, van het besluit bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de aanwezigheid van een ontgeuringsinstallatie\n                                                   of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen voorschrijven.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 3.165, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het coaten van planten of onderdelen van\n                                                   planten door middel van het vernevelen met een nevelspuit en de emissies die vrijkomen\n                                                   bij het coaten door middel van het opbrengen van poeder, worden afgezogen en worden\n                                                   gevoerd door een filtrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 3.165, eerste lid, van het besluit te voldoen, en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het voorkomen van onnodige emissie van vluchtige organische stoffen\n                                             als bedoeld in artikel 3.166 van het besluit, past degene die de inrichting drijft bij het coaten of lijmen van planten of onderdelen\n                                             van planten de volgende maatregelen toe:\n\na. maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering;\n\nb. oplosmiddelarme producten en effici\u00ebnte applicatiemethoden:\n\n1\u00b0. het coaten van droogbloemen volgens de dompelmethode plaatsvindt met volledig watergedragen\n                                                         verfbaden;\n\n2\u00b0. het coaten van snijbloemen volgens de optrekmethode plaatsvindt met volledig watergedragen\n                                                         verfbaden en met kleurstoffen of pigmenten die in Europa zijn toegelaten in de voedingsmiddelenindustrie;\n\n3\u00b0. het coaten van snijbloemen volgens de dompelmethode plaatsvindt met watergedragen\n                                                         verfbaden met maximaal 15 volumeprocent vluchtige organische stoffen, bestaande uit\n                                                         kleurstoffen in vloeibare vorm, voor zover nodig uitvloeimiddelen, bevochtigingsmiddelen\n                                                         en anti-schuimmiddelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, bedoeld in artikel 3.167, onderdeel e, van het besluit vindt het coaten en uitslaan van planten of onderdelen van planten met open verfbaden\n                                             plaats boven een vloeistofdichte vloer.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren vindt plaats boven een vloeistofkerende\n                                                   voorziening. Artikel 2.3 is daarbij niet van toepassing.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op het fokken, houden of trainen van vogels\n                                                   of zoogdieren in de buitenlucht indien uitwerpselen, voedselresten en dierlijke bijproducten\n                                                   regelmatig worden verwijderd.\n\n3 \nArtikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het fokken, houden en trainen van vogels\n                                                   en zoogdieren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   of het bodemrisico niet verwaarloosbaar is als bedoeld in artikel 3.169 van het besluit, bij maatwerkvoorschrift eisen dat uitwerpselen, voedselresten en dierlijke bijproducten\n                                                   met een bepaalde frequentie worden verwijderd uit een ruimte voor het fokken, houden\n                                                   of trainen van vogels of zoogdieren die geheel of gedeeltelijk in de open lucht ligt.\n\n2 Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt,\n                                                   en maatwerk op grond van het eerste lid onvoldoende is om de overschrijding ongedaan\n                                                   te maken, bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de uitvoering en ligging van een\n                                                   ruimte voor het fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren die geheel of gedeeltelijk\n                                                   in de open lucht ligt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a04.1, eerste lid, van het besluit wordt bij de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking,\n                                                   niet zijnde vuurwerk, andere ontplofbare stoffen, vaste kunstmeststoffen of organische\n                                                   peroxiden als bedoeld in artikel\u00a04a, onder d, van het besluit, ten minste voldaan aan de artikelen 4.2 tot en met 4.9b en 4.10, zesde lid.\n\n2 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel\u00a04.1, zevende lid, van het besluit, wordt bij het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare bodembedreigende\n                                                   stoffen in verpakking, afvalstoffen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen\n                                                   lekken en CMR-stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, andere ontplofbare stoffen,\n                                                   vaste kunstmeststoffen, of organische peroxiden als bedoeld in artikel\u00a04a, onder d, van het besluit, voldaan aan de artikelen 4.2, 4.9, 4.9a, 4.9b en 4.10.\n\n3 Ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel\n                                                   mogelijk beperken van verontreiniging van het oppervlaktewater als bedoeld in artikel\u00a04.1, negende lid, van het besluit wordt bij het boven oppervlaktewater opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking,\n                                                   vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking, niet\n                                                   zijnde vuurwerk, vaste kunstmeststoffen, organische peroxiden als bedoeld in artikel\u00a04a, onder d, van het besluit, asbest, gedemonteerde airbags en gordelspanners en andere ontplofbare stoffen voldaan\n                                                   aan de artikelen 4.2, 4.9 en 4.10a.\n\n4 Van een voldoende brandwerende voorziening als bedoeld in artikel\u00a04.1, derde en vijfde lid, van het besluit, is in ieder geval sprake indien de wand een brandwerendheid van ten minste 60 minuten\n                                                   heeft, een hoogte heeft van twee meter en aan weerszijden van de opslagvoorziening\n                                                   een lengte heeft van ten minste twee meter, horizontaal gemeten vanaf de opslagvoorziening.\n\n5  Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel 4.1, zevende lid, van het besluit, wordt bij het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking in het kader\n                                                   van agrarische activiteiten als bedoeld in artikel 4.1, tiende lid, van het besluit,\n                                                   voldaan aan artikel 4.10b.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende\n                                             stoffen en CMR-stoffen tegen normale behandeling bestand en is zodanig dat niets van\n                                             de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking worden opgeslagen in\n                                                   een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende\n                                                   onderdelen van PGS 15:\n\na. paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2;\n\nb. paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13;\n\nc. de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3;\n\nd. de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8;\n\ne. de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12;\n\nf. de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;\n\ng. voorschrift 3.14.1, en\n\nh. de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op:\n\na. gevaarlijke stoffen in verpakking van de klassen 1, 4 of 7 van het ADR;\n\nb. gasflessen, spuitbussen, gaspatronen of aanstekers van de klasse 2 van het ADR;\n\nc. gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 6.2 categorie I1 en I2 van het ADR;\n\nd. gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 9 van het ADR, met uitzondering van\n                                                         de stoffen met classificatiecode M6 of M7 die het aquatisch milieu verontreinigen;\n\ne. CMR-stoffen, voor zover het metalen in vaste vorm, met uitzondering van poedervormige\n                                                         metalen betreft, of\n\nf. loodzuuraccu\u2019s.\n\n3  De opslag van spuitbussen of gaspatronen, die aanwezig zijn als aanverwante stoffen\n                                                   als bedoeld in voorschrift 3.1.4 van de PGS 15, voldoet aan artikel 4.4.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nSpuitbussen, gaspatronen of aanstekers van de klasse 2 van het ADR worden opgeslagen\n                                             in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende\n                                             onderdelen van PGS 15:\n\na. de voorschriften 3.1.1 en 3.1.3;\n\nb. de voorschriften 3.2.1 tot en met 3.2.10;\n\nc. de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3;\n\nd. de voorschriften 3.4.2 tot en met 3.4.8;\n\ne. de paragrafen 3.7, 3.11 en 3.12;\n\nf. de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;\n\ng. voorschrift 3.14.1;\n\nh. de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1, en\n\ni. de paragrafen 7.3 en 7.4.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Gasflessen van de klasse 2 van het ADR worden opgeslagen in een opslagvoorziening\n                                                   die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS\n                                                   15:\n\na. de voorschriften 3.1.1 en 3.1.3;\n\nb. de voorschriften 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.4 tot en met 3.2.10;\n\nc. de voorschriften 3.4.10 en 3.4.11;\n\nd. paragraaf 3.7, met uitzondering van voorschrift 3.7.5;\n\ne. de paragrafen 3.11 tot en met 3.19.1, met uitzondering van voorschrift 3.14.2, en\n\nf. de voorschriften 6.1.2 en 6.1.3.\n\n2 Gasflessen van de klasse 2 van het ADR in een brandveiligheidsopslagkast worden opgeslagen\n                                                   overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:\n\na. de voorschriften 6.2.1 en 6.2.2;\n\nb. de voorschriften 6.2.7 tot en met 6.2.17, en\n\nc. de voorschriften 6.3.2 tot en met 6.3.5.\n\n3 Het opslaan van gasflessen anders dan in een brandveiligheidsopslagkast voldoet aan\n                                                   paragraaf 6.2 van PGS 15.\n\n4 Het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing op gasflessen van de klasse\n                                                   2 van het ADR met:\n\na.  warmte-isolerende bescherming voor het vervoer van sterkt gekoelde vloeibaar gemaakte\n                                                         gassen;\n\nb. kooldioxide met een doelmatige drukontlastvoorziening;\n\nc. kooldioxide bij horecagelegenheden, of\n\nd.  brandblusmiddelen voor direct gebruik.\n\n5 Een opslagplaats voor de gasflessen, bedoeld in het vierde lid, is vanaf de buitenzijde\n                                                   als zodanig herkenbaar, op een duidelijke wijze gemarkeerd en niet voor onbevoegden\n                                                   toegankelijk.\n\n6 Gasflessen buiten een opslagvoorziening als bedoeld in het eerste lid voldoen aan\n                                                   de voorschriften 6.1.2, 6.2.10 en 6.2.15 van PGS 15.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4 van het ADR worden opgeslagen in\n                                                   een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende\n                                                   onderdelen van PGS 15:\n\na. paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2;\n\nb. paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13;\n\nc. de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3;\n\nd. de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8;\n\ne. de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12;\n\nf. de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;\n\ng. voorschrift 3.14.1, en\n\nh. de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1.\n\n2 Het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4 van het ADR anders\n                                                   dan in een brandveiligheidsopslagkast voldoet aan voorschrift 8.5.1 van PGS 15.\n\n3 Het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4.1 van het ADR anders\n                                                   dan in een brandveiligheidsopslagkast voldoet aan voorschrift 8.5.2 van PGS 15.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Gebruikte loodzuuraccu\u2019s worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer, verharding\n                                                   of lekbak.\n\n2 De vloeistofdichte vloer, verharding of lekbak, bedoeld in het eerste lid:\n\na. is voldoende sterk om weerstand te bieden aan optredende vloeistofdruk als gevolg\n                                                         van een lekkage;\n\nb. heeft een oppervlak dat niet groter is dan 20 vierkante meter, en\n\nc. heeft een opvangcapaciteit die ten minste gelijk is aan de totale inhoud van de opgeslagen\n                                                         loodzuuraccu\u2019s.\n\n3 Een loodzuuraccu staat rechtop.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien in deze paragraaf wordt verwezen naar PGS 15 kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift\n                                             eisen stellen aan het opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in deze paragraaf,\n                                             voor zover toepassing van PGS 15 redelijkerwijs niet mogelijk is en de bescherming\n                                             van het milieu zich daar niet tegen verzet.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn afwijking van de artikelen 4.3 tot en met 4.4b kan het bevoegd gezag voor inrichtingen die zijn opgericht voor 1\u00a0januari 2008 en\n                                             waarvoor tot dat tijdstip een vergunning van kracht was, dan wel voorschriften golden\n                                             op basis van een van de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de bouwkundige eisen zoals gesteld\n                                             in voorschrift 3.2.2 van PGS 15. Het maatwerkvoorschrift kan uitsluitend minder strenge\n                                             eisen aan de bouwkundige voorzieningen stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 \nArtikel 4.3, eerste lid, is niet van toepassing op de volgende stoffen van klasse 3 van het ADR:\n\na. alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking;\n\nb. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 60 graden Celsius\n                                                         en 100 graden Celsius, of\n\nc. verwarmde brandbare vloeistoffen met UN-nummer 3256.\n\n2 De artikelen 4.3, eerste lid, 4.4, 4.4a, eerste tot een met vijfde lid, 4.4b en 4.4c zijn niet van toepassing op gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking:\n\na. die tijdelijk worden opgeslagen overeenkomstig artikel 4.7;\n\nb. die als werkvoorraad aanwezig zijn;\n\nc. die in vervoerseenheden aanwezig zijn;\n\nd. die in een verkoopruimte aanwezig zijn;\n\ne. die via leidingen zijn aangesloten op een installatie;\n\nf. zijnde gasflessen van de klasse 2 van het ADR met een totale waterinhoud van maximaal\n                                                         125 liter;\n\ng. zijnde gewasbeschermingsmiddelen en biociden van in totaal maximaal 400 kg of liter,\n                                                         of\n\nh. die aanwezig zijn in hoeveelheden kleiner dan de in tabel 4.6 weergegeven hoeveelheden.\n                                                         Indien sprake is van stoffen uit verschillende klassen in hoeveelheden die kleiner\n                                                         zijn dan de in tabel 4.6 opgenomen ondergrens, wordt naar rato berekend of de ondergrens\n                                                         wordt overschreden.\n\nKlasse van het ADR zonder bijkomend gevaar\n\nVerpakkingsgroep\n\nOndergrens in kilogram of liter\n\nAlle klassen\n\nI\n\n1\n\nCMR-stoffen\n\nn.v.t.\n\n25\n\n2 (UN nummer 1950: Spuitbussen en UN-nummer 2037: Houders, klein gas)\n\nn.v.t.\n\n501\n\n3\n\nII\n\n25\n\n3\n\nIII\n\n50\n\n4.1, 4.2, 4.3\n\nII en III\n\n50\n\n5.1\n\nII en III\n\n50\n\n6.1\n\nII en III\n\n50\n\n6.2 categorie I3, I4\n\nII en III\n\n50\n\nTotaal voorgaande klassen\n\n\u2013\n\n50\n\n8\n\nII en III\n\n250\n\n9\n\nII en III\n\n250\n\n1 Voor spuitbussen en gaspatronen (UN 2037) die samen met andere gevaarlijke stoffen\n                                                   in een opslagvoorziening worden opgeslagen geldt een ondergrens van 1\u00a0kg.\n\n3 Onverminderd het tweede lid geldt een vrijstelling tot de dubbele hoeveelheid van\n                                                   de in tabel 4.6 genoemde ondergrenzen voor verpakkingen als LQ. Deze vrijstelling\n                                                   geldt alleen indien de stoffen zijn opgeslagen in een gesloten verpakking die voldoet\n                                                   aan de daartoe in het ADR gestelde eisen.\n\n4 Voor stoffen met een bijkomend gevaar is de laagste ondergrens bepalend.\n\n[Vervallen per 01-12-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats:\n\na. in \u00e9\u00e9n of meer speciaal daarvoor bestemde opslagvoorzieningen, of\n\nb. in \u00e9\u00e9n of meer laad- en losgedeelten tijdens de aanwezigheid van een deskundige als\n                                                         bedoeld in voorschrift 3.14.1 van PGS 15.\n\n2 Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste lid voldoet aan\n                                                   de volgende onderdelen van PGS 15:\n\na. voorschrift 3.2.4;\n\nb. de voorschriften 3.4.2 tot en met 3.4.7 en 3.4.9;\n\nc. paragraaf 3.6;\n\nd. de voorschriften 3.7.1 tot en met 3.7.7;\n\ne. de paragrafen 3.10, 3.11 en 3.12;\n\nf. de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;\n\ng. voorschrift 3.14.1;\n\nh. de paragrafen 3.15, 3.16 en 3.18, en\n\ni. de voorschriften 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.6 tot en met 5.4.9.\n\n3 In de opslagvoorziening, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en in het laad- en\n                                                   losgedeelte, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, zijn geen stoffen aanwezig van:\n\na. verpakkingsgroep I van het ADR;\n\nb. de klasse 1, 2 gevaarsetiket 2.3 en 7 van het ADR;\n\nc. de klasse 5.2 van het ADR, met uitzondering van gelimiteerde hoeveelheden tot 1.000\n                                                         kg, of\n\nd. de klasse 6.2 van het ADR, met uitzondering van stoffen met UN-nummer 3291 en UN-nummer\n                                                         3373.\n\n4 Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op gasflessen.\n\n5 Onverminderd het tweede tot en met vierde lid voldoet de opslag, bedoeld in het eerste\n                                                   lid, onderdeel a, aan de voorschriften van paragraaf 5.5 van PGS15.\n\n6 Onverminderd het tweede tot en met vierde lid voldoet de opslag, bedoeld in het eerste\n                                                   lid, onderdeel b, aan de voorschriften van paragraaf 5.6 PGS 15.\n\n7 In afwijking van het vijfde en zesde lid is tot [1\u00a0oktober 2020] het tweede aandachtstreepje\n                                                   van de voorschriften 5.5.2 en 5.6.5 van de PGS 15 niet van toepassing op een inrichting\n                                                   die is opgericht voor [1\u00a0oktober 2017]. De maximaal aanwezige hoeveelheid stoffen\n                                                   van ADR klasse 3 is in dat geval 2000 kg of liter per opslagvoorziening als bedoeld\n                                                   in dit artikel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking in een\n                                                   voor het publiek toegankelijke verkoopruimte is brandveilig.\n\n2 Aan het eerste lid wordt voldaan indien gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen\n                                                   in verpakking:\n\na. zijn opgeslagen overeenkomstig de artikelen 4.3, 4.4, 4.4a, 4.4b, 4.4c en 4.4d, of\n\nb. niet in grotere hoeveelheden in een verkoopruimte zijn opgeslagen dan is aangegeven\n                                                         in tabel 4.8.\n\n3 Dit artikel is niet van toepassing op:\n\na. verpakkingen met producten bestemd voor de persoonlijke verzorging, waaronder spuitbussen,\n\nb. alcoholhoudende dranken in consumentenverpakkingen, of\n\nc. gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 9 van het ADR, zonder bijkomend gevaar.\n\n4 Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot een andere\n                                                   wijze van opslag dan genoemd in het tweede lid op basis van een door de inrichtinghouder\n                                                   ingediend uitgangspuntendocument met betrekking tot de bouwkundige, installatietechnische\n                                                   en organisatorische maatregelen, waarin is aangetoond dat de opslag van gevaarlijke\n                                                   stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking in een voor het publiek toegankelijke\n                                                   verkoopruimte brandveilig is. Voordat de betreffende verkoopruimte in gebruik wordt\n                                                   genomen, is door een inspectie-instelling, die geaccrediteerd is door een accreditatie-instelling\n                                                   volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020, door middel van een goedkeurend inspectierapport aangetoond\n                                                   dat de met het oog op de brandveiligheid getroffen voorzieningen en maatregelen zijn\n                                                   uitgevoerd overeenkomstig het uitgangspuntendocument. Dit inspectierapport is binnen\n                                                   de inrichting aanwezig.\n\n5 Een lekbak als bedoeld in tabel 4.8 is onbrandbaar en productbestendig en kan ten\n                                                   minste 100% van de daarboven opgeslagen vloeistoffen bevatten.\n\nMaximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking in de verkoopruimte\n                                                                  in liters\n\nNr.\n\nSoort verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen\n\nWoon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, gezondheidszorg- en/of logiesfunctie(s) (van\n                                                                  derden) boven verkoopruimte\n\nGeen woon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, gezondheidszorg- en/of logiesfunctie(s)\n                                                                  (van derden) boven verkoopruimte1\n\nOpslag ADR klasse 3 zonder lekbak aanwezig\n\nOverige opslag situaties, waaronder ADR klasse 3 in of boven lekbak\n\nOpslag ADR klasse 3 zonder lekbak aanwezig\n\nOverige opslag situaties, waaronder ADR klasse 3 in of boven lekbak\n\nI\n\nGevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking, exclusief III, maar inclusief II\n\n500\n\n750\n\n1.000\n\n1.500\n\nII\n\nADR klasse 2 en 3 m.u.v. gebruiksklare ruitensproeiervloeistof met vlampunt > 40\u00b0C\n\nVerkoopruimte is brandcompartiment met wbdbo2 tussen woon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, gezondheidszorg- en/of logiesfunctie(s)\n                                                                  (van derden) \u2265 60 minuten?\n\n300\n\n8004\n\nNee\n\nJa\n\nNee\n\nJa\n\n753\n\n150\n\n1503,4\n\n3004\n\nIII\n\nVerfproducten, die als gevaarlijke stoffen volgens het ADR, klasse 3 zijn aangewezen,\n                                                                  in metalen verpakking\n\n8.000\n\n1 Indien de verkoopruimte niet onder woon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, gezondheidszorg-\n                                                   en/of logiesfunctie(s) (van derden) is gesitueerd gelden de maximale hoeveelheden\n                                                   per brandcompartiment.\n\n2 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.\n\n3 Opslag in een verkoopruimte zonder een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag\n                                                   van minimaal 60 minuten is uitsluitend toegestaan als er sprake is van individuele\n                                                   consumentenverpakkingseenheden met een inhoud van ten hoogste 5 liter.\n\n4 De hoeveelheid gevaarlijke stoffen in verpakking van ADR klasse 3 zoals hier genoemd,\n                                                   wordt in of boven een lekbak geplaatst indien meer dan 5 liter aanwezig is op een\n                                                   stelling. De stelling is maximaal 1.35 meter breed en kan bestaan uit meerdere schappen\n                                                   boven elkaar. Het aantal schappen is voor het hierboven bepaalde niet relevant.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Leidingen aangesloten op een verpakking met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare\n                                                   bodembedreigende stoffen:\n\na. zijn bovengronds vast aangelegd of in een daartoe speciaal aangelegde goot vast aangelegd;\n\nb. zijn bestand tegen de daardoor getransporteerde stoffen en zijn vloeistofdicht uitgevoerd;\n\nc. worden periodiek gecontroleerd op vloeistofdichtheid.\n\n2 In elke aansluiting op verpakking met een inhoud van meer dan 200 liter gevaarlijke\n                                                   stoffen beneden het hoogste vloeistofniveau, is zo dicht mogelijk bij de wand een\n                                                   afsluiter geplaatst. De afsluiter is zodanig uitgevoerd dat duidelijk is te zien of\n                                                   de afsluiter is geopend dan wel is gesloten.\n\n3 Leidingen die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten en waarin door\n                                                   hevelwerking product uit de tank kan stromen, zijn voorzien van een anti-hevel voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In afwijking van artikel 4.3 tot en met 4.9 zijn stationaire bovengrondse verpakkingen voor het opslaan van afgetapte vloeibare\n                                                   brandstoffen bij een autodemontagebedrijf, met de daarbij behorende leidingen en appendages,\n                                                   met een inhoud van ten hoogste 270 liter per verpakking, uitgevoerd en ge\u00efnstalleerd\n                                                   en worden gerepareerd of vervangen en beoordeeld overeenkomstig BRL K903, door een\n                                                   bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd.\n\n2  Het opslaan van afgetapte benzine of benzinemengels bij een autodemontagebedrijf\n                                                   in stationaire bovengrondse verpakkingen met de daarbij behorende leidingen en appendages\n                                                   voldoet aan de paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6, 3.1, 3.2.1, 5.2, 5.3.2,\n                                                   5.4.2, 5.6, 5.7, 5.8, 6.2.2, 6.4.1 en 6.8. van PGS 31.\n\n3 Een ruimte waarin verpakkingen als bedoeld in het eerste lid worden opgeslagen, bevindt\n                                                   zich niet op een verdieping.\n\n4 Voor stationaire bovengrondse verpakkingen met de daarbij behorende leidingen en appendages\n                                                   gelden de keurings- en herkeuringstermijnen van tabel 4.9a.\n\n(Her)keuringstermijnen voor bovengrondse verpakkingen met de daarbij behorende leidingen\n                                                                  en appendages\n\nStaal enkelwandig in gecertificeerde opvangbak\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nZonder coating of niet volledig gecoat\n\n15 jaar\n\n15 jaar\n\nVolledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779\n\n15 jaar\n\n20 jaar\n\nVolledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en BRL K779\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nStaal dubbelwandig met lekdetectiepotsysteem\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nZonder coating of niet volledig gecoat\n\n15 jaar\n\n15 jaar\n\nVolledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779\n\n15 jaar\n\n20 jaar\n\nVolledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en BRL K779\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nStaal dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nJaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem\n\nJaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem\n\nZonder coating of niet volledig gecoat\n\n15 jaar\n\n20 jaar\n\nVolledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nVolledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en BRL K779\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nKunststof enkelwandig in gecertificeerde opvangbak\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\n15 jaar\n\n15 jaar\n\nKunststof dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nJaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem\n\nJaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De ruimte waarin de verpakkingen, bedoeld in het eerste lid van artikel\u00a04.9a, zijn opgesteld voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het tweede tot en met het\n                                                   zevende lid.\n\n2 De ruimte mag slechts door deskundig personeel geopend en betreden worden.\n\n3 De ruimte heeft doorvoeringen van de stortleiding, de leegzuigleiding en de ontluchtingsleiding,\n                                                   die aan de bovenzijde van de ruimte worden geprojecteerd.\n\n4 De peilleiding heeft geen doorvoering door de wand.\n\n5 De beveiligingscomponenten zoals brandsmeltkleppen en detonatiebeveiligingen zijn\n                                                   direct aan de buitenzijde van de ruimte bevestigd.\n\n6 De ruimte is met een potentiaal vereffening aangesloten aan de buitenzijde van de\n                                                   ruimte en is doorgelust aan het frame van de verpakkingen met de natuurlijk aanwezige\n                                                   metallische verbinding.\n\n7 Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de situering van\n                                                   de verpakkingen, bedoeld in artikel\u00a04.9a.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare bodembedreigende\n                                                   stoffen in verpakking en vloeibare CMR-stoffen in verpakking vindt plaats boven een\n                                                   vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak.\n\n2 Indien de opslag, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt in gesloten verpakking, die\n                                                   voldoet aan de daartoe gestelde eisen van de ADR of anderszins deugdelijk is, kan\n                                                   deze activiteit ook plaatsvinden boven een andere bodembeschermende voorziening .\n\n3 Het opslaan van vaste gevaarlijke stoffen in verpakking, vaste bodembedreigende stoffen\n                                                   in verpakking en vaste CMR-stoffen in verpakking vindt plaats boven een bodembeschermende\n                                                   voorziening.\n\n4  Het opslaan van een werkvoorraad aan gevaarlijke stoffen als bedoeld in voorschrift\n                                                   3.1.3 van PGS 15 of bodembedreigende stoffen vindt plaats in een deugdelijke en gesloten\n                                                   verpakking die bestand is tegen de desbetreffende stof.\n\n5 In afwijking van het derde lid vindt het opslaan van vaste gevaarlijke afvalstoffen\n                                                   waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, niet zijnde stukgoederen,\n                                                   plaats in een deugdelijke en gesloten verpakking of boven een lekbak.\n\n6 Het opslaan van een werkvoorraad aan brandbare vloeistoffen van meer dan 50 liter\n                                                   vindt plaats boven een lekbak. Deze lekbak is onbrandbaar en productbestendig en kan\n                                                   ten minste 100% van de daarboven opgeslagen vloeistoffen bevatten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het boven een oppervlaktewaterlichaam opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking,\n                                                   CMR-stoffen in verpakking en bodembedreigende stoffen in verpakking vindt plaats boven\n                                                   een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en de bij normale\n                                                   bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen kan opvangen.\n\n2 Op de voorziening, bedoeld in het eerste lid, is artikel\u00a02.4 van overeenkomstige toepassing.\n\n3 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en vloeibare\n                                                   bodembedreigende stoffen die boven een oppervlaktewaterlichaam bovendeks aanwezig\n                                                   zijn, zijn aan de buitenkant schoon en goed gesloten of staan opgesteld boven een\n                                                   voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en in staat is\n                                                   de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen\n                                                   en zodanig is uitgevoerd dat er geen hemelwater op of in terecht kan komen.\n\n4 Gevaarlijke stoffen in verpakking, CMR-stoffen in verpakking en bodembedreigende stoffen\n                                                   in verpakking die boven een oppervlaktewaterlichaam bovendeks aanwezig zijn, staan\n                                                   opgesteld boven een doelmatig fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang\n                                                   als nodig is om met daarop afgestemde maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in\n                                                   een oppervlaktewaterlichaam kunnen geraken. Artikel\u00a02.3, tweede tot en met het achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De artikelen 4.1 tot en met 4.10a zijn niet van toepassing op het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking\n                                                   voor zover dat opslaan plaatsvindt voor agrarische activiteiten.\n\n2 Het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking voor zover dat plaatsvindt\n                                                   voor agrarische activiteiten, voldoet aan het derde tot en met zesde lid.\n\n3 Een verpakking die is gevuld met vloeibare kunstmeststoffen is geplaatst boven een\n                                                   ten minste vloeistofkerende vloer of in een vloeistofdichte lekbak die voldoende sterk\n                                                   is om weerstand te bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk\n                                                   en bestand is tegen de in de verpakking opgeslagen stoffen.\n\n4 De vloeistofkerende vloer vormt samen met wanden, drempels of opstaande randen een\n                                                   vloeistofkerende opvangvoorziening.\n\n5 De inhoud van de opvangvoorziening, bedoeld in het vierde lid, of de lekbak, bedoeld\n                                                   in het derde lid, is ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste opgeslagen verpakking,\n                                                   vermeerderd met 10% van de overige verpakkingen.\n\n6 De verpakking die is gevuld met een zuur is in een andere opvangvoorziening of lekbak\n                                                   geplaatst dan een verpakking die is gevuld met een basische stof.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   wordt theatervuurwerk opgeslagen in ten minste een brandveiligheidsopslagkast die\n                                                   voldoet aan de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3 van PGS 15. De brandwerendheid\n                                                   van de kast bedraagt ten minste 60 minuten. De kast wordt niet afgezogen.\n\n2 Inbeslaggenomen vuurwerk met aan consumentenvuurwerk vergelijkbare eigenschappen dat\n                                                   wordt opgeslagen in politiebureaus wordt opgeslagen in ten minste een brandveiligheidsopslagkast\n                                                   die voldoet aan de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3 van PGS 15. De brandwerendheid\n                                                   van de kast bedraagt ten minste 60 minuten. De kast wordt niet afgezogen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   wordt rookzwak kruit ten minste opgeslagen in een brandcompartiment. Binnen het brandcompartiment\n                                                   wordt het rookzwak kruit opgeslagen in vakken. De vakken zijn vervaardigd van 105\n                                                   millimeter metselwerk voor de wanden, en 70 millimeter beton voor de horizontale verdeling.\n                                                   Per vak is maximaal 1 kilogram rookzwak kruit aanwezig in de standaardverpakking .\n                                                   Voor de vakken is minimaal 1 meter vrije ruimte aanwezig. De toegang tot het brandcompartiment\n                                                   bestaat uit een deur die 60 minuten brandwerend is, zelfsluitend is uitgevoerd, naar\n                                                   buiten opent en als drukontlasting kan fungeren.\n\n2 Het kruit, bedoeld in het eerste lid, wordt zodanig opgeslagen dat er minimaal 10\n                                                   centimeter ruimte tussen de voorzijde van het vak en de voorzijde van de fles met\n                                                   rookzwak kruit aanwezig is.\n\n3 Het eerste lid en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de opslag van\n                                                   zwart kruit met dien verstande dat van zwart kruit niet meer dan 250 gram per vak\n                                                   aanwezig is.\n\n4 Noodsignalen worden opgeslagen in een brandcompartiment dan wel in een brandveiligheidsopslagkast\n                                                   die voldoet aan de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3 van PGS 15. De brandwerendheid\n                                                   van de kast bedraagt ten minste 60 minuten. De kast wordt niet afgezogen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift het voorschrift 3.3.3 van PGS 15 niet\n                                             van toepassing verklaren, mits aanvullende eisen worden gesteld aan de brandwerende\n                                             voorzieningen of branddetectie of aan de aanwezigheid van deskundig personeel binnen\n                                             de inrichting als bedoeld in voorschrift 3.14.1 van PGS 15.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en het voorkomen\n                                                      van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel, voor zover dat niet\n                                                      mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s voor de omgeving en de kans\n                                                      dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als bedoeld in artikel\u00a04.6 van het besluit, voldoet de opslag van halfzware olie, polyesterhars, stoffen van klasse 8 van het\n                                                      ADR verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar, PER of stoffen van klasse\n                                                      5.1 van het ADR in bovengrondse opslagtanks aan de artikelen 4.14 tot en met 4.19b.\n\n2 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                      artikel\u00a04.6 van het besluit, voldoet de opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen als bedoeld in artikel 4.4a, onder f, van het besluit, in een bovengrondse opslagtank aan artikel\u00a04.18.\n\n3 Ten behoeve van:\n\na. het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk, is het zoveel mogelijk beperken\n                                                            van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam, bedoeld in artikel\u00a04.6 van het besluit; en\n\nb. het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover\n                                                            dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s voor de omgeving\n                                                            en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, bedoeld in\n                                                            artikel\u00a04.6 van het besluit,\n\nvoldoet de opslag van halfzware olie, stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep\n                                                      II en III zonder bijkomend gevaar, PER, stoffen van klasse 5.1 van het ADR, polyesterhars\n                                                      of andere vloeibare bodembedreigende stoffen, in een opslagtank boven een oppervlaktewaterlichaam\n                                                      aan artikel\u00a04.18a.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het opslaan van halfzware olie, polyesterhars, stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep\n                                                      II en III zonder bijkomend gevaar, PER of stoffen van klasse 5.1 van het ADR in bovengrondse\n                                                      opslagtanks vindt plaats in bovengrondse opslagtanks, die met de daarbij behorende\n                                                      leidingen en appendages naar hun aard en functie geschikt zijn voor de opslag van\n                                                      de desbetreffende stoffen.\n\n2 De bovengrondse opslagtanks en de daarbij behorende leidingen en appendages verkeren\n                                                      in goede staat.\n\n3 Het opslaan van halfzware olie, polyesterhars, stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep\n                                                      II en III zonder bijkomend gevaar, PER of stoffen van klasse 5.1 van het ADR in bovengrondse\n                                                      opslagtanks vindt op de vloer plaats.\n\n4 Het derde lid is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met halfzware\n                                                      olie, polyesterhars, stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III zonder\n                                                      bijkomend gevaar, PER of stoffen van klasse 5.1 van het ADR indien plaatsing op de\n                                                      vloer als gevolg van de constructie van de bijbehorende procesinstallatie niet mogelijk\n                                                      is.\n\n5 Het derde lid is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank die is ge\u00efnstalleerd\n                                                      voor de datum waarop paragraaf 4.1.3 op de inrichting van toepassing werd en die niet op de vloer staat.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages\n                                                      voor het opslaan van halfzware olie of polyesterhars, is ge\u00efnstalleerd en wordt onderhouden\n                                                      en gerepareerd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat op grond van die BRL\n                                                      daartoe is gecertificeerd. De opslagtank, bedoeld in de eerste volzin wordt beoordeeld\n                                                      en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een persoon of instelling die is gecertificeerd\n                                                      overeenkomstig dat document.\n\n2 Een stationaire bovengrondse opslagtank waarop een ondergrondse leiding is aangesloten\n                                                      voor het opslaan van stoffen van klasse 5.1 van het ADR of stoffen van de klasse 8\n                                                      van het ADR, verpakkingsgroepen II en III zonder bijkomend gevaar, is ge\u00efnstalleerd\n                                                      en wordt onderhouden en gerepareerd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat\n                                                      op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd. De opslagtank, bedoeld in de eerste\n                                                      volzin wordt beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een persoon of\n                                                      instelling die is gecertificeerd overeenkomstig dat document.\n\n3 Ondergrondse leidingen inclusief appendages worden beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig\n                                                      AS 6800 door een persoon of instelling die beschikt over een erkenning overeenkomstig\n                                                      dat document.\n\n4 Het opslaan van halfzware olie in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij\n                                                      behorende leidingen en appendages voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:\n\na. de paragrafen 2.2 en 2.3;\n\nb. de voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6 en 2.6.14, en\n\nc. paragraaf 4.2, met uitzondering van voorschrift 4.2.3 en tabel 4.1.\n\n5 Een opslagtank als bedoeld in het eerste lid voor het opslaan van halfzware olie of\n                                                      polyesterhars bevindt zich niet op een verdieping.\n\n6 Het gebruik van de installaties waarin het opslaan, vullen en afleveren van halfzware\n                                                      olie plaatsvindt in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende\n                                                      leidingen en appendages, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:\n\na. voorschrift 3.2.4;\n\nb. de paragrafen 3.3, 3.5, 3.6, 5.2 en 5.4, en\n\nc. de voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4.\n\n7 Voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en\n                                                      appendages gelden de keurings- en herkeuringstermijnen van tabel 4.15.\n\n(Her)keuringstermijnen voor stationaire bovengrondse opslagtanks met de daarbij behorende\n                                                                     leidingen en appendages voor halfzware olie, polyesterhars, stoffen van de klasse\n                                                                     5.1 van het ADR of stoffen van de klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroepen II en III\n\nStaal enkelwandig in gecertificeerde opvangbak\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nZonder coating of niet volledig gecoat\n\n15 jaar\n\n15 jaar\n\nVolledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779\n\n15 jaar\n\n20 jaar\n\nVolledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en BRL K779\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nStaal dubbelwandig met lekdetectiepotsysteem\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nZonder coating of niet volledig gecoat\n\n15 jaar\n\n15 jaar\n\nVolledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779\n\n15 jaar\n\n20 jaar\n\nVolledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en BRL K779\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nStaal dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nJaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem\n\nJaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem\n\nZonder coating of niet volledig gecoat\n\n15 jaar\n\n20 jaar\n\nVolledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nVolledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en BRL K779\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\nKunststof enkelwandig in gecertificeerde opvangbak\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\n15 jaar\n\n15 jaar\n\nKunststof dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910\n\nEerste (her)keuring\n\nVolgende herkeuring\n\nJaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem\n\nJaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem\n\n20 jaar\n\n20 jaar\n\n8 Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving\n                                                      en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk\n                                                      beperken van de risico\u2019s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich\n                                                      voordoen en de gevolgen hiervan, bij maatwerkvoorschrift het vierde lid niet van toepassing\n                                                      verklaren en toestaan dat een opslagtank zich op een verdieping bevindt.\n\n9 Bij maatwerkvoorschrift als bedoeld in het zevende lid kunnen eisen worden gesteld\n                                                      om de toegankelijkheid van de opslagtank voor de brandbestrijding te borgen.\n\n10 Het inpandig opslaan van halfzware olie als bedoeld in artikel 4.4a, eerste lid, onderdeel c, van het besluit is slechts toegestaan indien de volgende maatregelen zijn getroffen:\n\na. de tankinstallatie is geaard en voorzien van potentiaalvereffening;\n\nb. de ontluchting is naar buiten op ten minste 5 meter hoogte en niet nabij openingen;\n\nc. een goede ventilatie van de opslagruimte volgens NPR 7910-1 is in werking;\n\nd. een waarschuwing of alarm treedt in werking indien de temperatuur in de opslagruimte\n                                                            boven het vlampunt van de vloeistof kan komen;\n\ne. een vlamdover met CE-markering is volgens NEN-EN-ISO 16852 en de ATEX-richtlijnen\n                                                            137 en 95 ge\u00efnstalleerd;\n\nf. het vulpunt is buiten, en\n\ng. de opslagtank is voorzien van elektronische peilvoorziening of een handmatige peilvoorziening\n                                                            met een zelfsluitende peildop.\n\n11 Uitpandige opslag van halfzware olie als bedoeld in artikel 4.4a, eerste lid, onderdeel c, van het besluit is slechts toegestaan indien de volgende maatregelen zijn getroffen:\n\na. de opslagtank is van kunststof of staal;\n\nb. de opslagtank is geplaatst in een niet-brandbare lekbak van staal of beton. Indien\n                                                            een stalen tank dubbelwandig is uitgevoerd is geen lekbak nodig;\n\nc. de tankinstallatie is geaard en voorzien van potentiaalvereffening;\n\nd. de ontluchting is op ten minste 5 meter boven maaiveld;\n\ne. een vlamdover met CE-markering is volgens NEN-EN-ISO 16852 en de ATEX-richtlijn ge\u00efnstalleerd;\n\nf. de vul-, zuig- en persleidingen zijn beveiligd tegen aanrijding;\n\ng. de opslagtank is voorzien van elektronische peilvoorziening of een handmatige peilvoorziening\n                                                            met een zelfsluitende peildop, en\n\nh. de tank is voorzien van lichte bekleding of van een verfsysteem.\n\n12 Indien een bovengrondse opslagtank voor halfzware olie of polyesterhars is ge\u00efnstalleerd\n                                                      voor het tijdstip van het van toepassing worden van paragraaf 4.1.3 op de inrichting is het vijfde lid niet van toepassing tot het moment waarop de eerstvolgende\n                                                      keuring behoort plaats te vinden.\n\n13 Het bevoegd gezag kan aan een opslagtank als bedoeld in het twaalfde lid bij maatwerkvoorschrift\n                                                      eisen stellen om de toegankelijkheid van de opslagtank voor de brandbestrijding te\n                                                      borgen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 \nArtikel 4.15, tweede lid, is tot 1\u00a0januari 2023 niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met stoffen\n                                                      van klasse 8 van de ADR verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar die is\n                                                      ge\u00efnstalleerd voor 1\u00a0januari 2008.\n\n2 \nArtikel 4.15, tweede lid, is tot het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit activiteiten leefomgeving niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met stoffen van klasse 5.1 van\n                                                      de ADR die is ge\u00efnstalleerd voor 1\u00a0juli 2020.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het opslaan van polyesterhars of PER in een stationaire bovengrondse opslagtank met\n                                                      de daarbij behorende leidingen en appendages voldoet aan de\n\nvolgende onderdelen van PGS 31:\n\na. paragrafen 2.2.1 t/m 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6;\n\nb. de voorschriften 2.3.4, 6.2.2, 6.4.9, en\n\nc. paragrafen 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 5.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 6.2.2, 6.4.1,\n                                                            6.5 en 6.8.\n\n2 In afwijking van het eerste lid zijn voorschrift 2.2.4 en paragraaf 6.4.1 van PGS\n                                                      31 tot het moment van inwerkingtreding van het Besluit activiteiten leefomgeving niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met PER die is ge\u00efnstalleerd voor\n                                                      1\u00a0juli 2020.\n\n3 In afwijking van het eerste lid is paragraaf 6.5 van PGS 31 tot het tijdstip van inwerkingtreding\n                                                      van het Besluit activiteiten leefomgeving niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met polyesterhars die is ge\u00efnstalleerd\n                                                      voor 1\u00a0juli 2020.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe opslag van halfzware olie in mobiele bovengrondse opslagtanks inclusief bijbehorende\n                                                leidingen en appendages voldoet aan bijlage D van PGS 30.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen\n                                                      in bovengrondse opslagtanks vindt plaats boven een lekbak.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een opslagtank die dubbelwandig is uitgevoerd\n                                                      met een systeem voor lekdetectie zijnde:\n\na. een elektronisch lekdetectiesysteem volgens de BRL K910, dat ten minste eenmaal per\n                                                            jaar wordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf\n                                                            dat is gecertificeerd op grond van die BRL, of\n\nb. een lekdetectiepotsysteem volgens BRL K796, dat ten minste eenmaal per maand wordt\n                                                            gecontroleerd op goede werking. Bij het constateren van gebreken wordt het lekdetectiepotsysteem\n                                                            binnen een periode van een maand hersteld. Eenmaal per jaar wordt van de controle\n                                                            een aantekening in het installatieboek gemaakt.\n\n3 De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met vloeibare gevaarlijke\n                                                      stoffen of bodembedreigende stoffen zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer\n                                                      of verharding of boven of in een lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpunt morsbak.\n\n4 De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.\n\n5  Boven de lekbak, bedoeld in het eerste lid, vindt geen opslag van andere gevaarlijke\n                                                      stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de stoffen in de bovengrondse opslagtank.\n\n6 Met het oog op de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater\n                                                      is de vloeistofdichte bodemvoorziening, bedoeld in het derde lid, niet aangesloten\n                                                      op het vuilwaterriool, als in de bovengrondse opslagtank vloeistoffen worden opgeslagen\n                                                      van:\n\na. ADR-klasse 5.1; of\n\nb. ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II of III.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het opslaan van vloeibare bodembedreigende stoffen in opslagtanks boven een oppervlaktewaterlichaam\n                                                      vindt plaats boven een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen\n                                                      bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen\n                                                      op te vangen.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een opslagtank die dubbelwandig is uitgevoerd\n                                                      met een systeem voor lekdetectie zijnde:\n\na. een elektronisch lekdetectiesysteem volgens de BRL K910, dat ten minste eenmaal per\n                                                            jaar wordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf\n                                                            dat is gecertificeerd op grond van die BRL ,of\n\nb. een lekdetectiepotsysteem volgens BRL K796, dat ten minste eenmaal per maand wordt\n                                                            gecontroleerd op goede werking. Bij het constateren van gebreken wordt het lekdetectiepotsysteem\n                                                            binnen een periode van een maand hersteld. Eenmaal per jaar wordt van de controle\n                                                            een aantekening in het installatieboek gemaakt.\n\n3 De vulpunten en aftappunten van een opslagtank met vloeibare bodembedreigende stoffen\n                                                      zijn geplaatst boven of in een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen\n                                                      stoffen bevindt en die de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen\n                                                      kan op vangen.\n\n4 De voorzieningen, bedoeld in het eerste en derde lid, zijn zodanig uitgevoerd dat:\n\na. gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende stoffen effectief worden opgevangen\n                                                            en kunnen worden opgeruimd;\n\nb. er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van\n                                                            of uit de voorziening wordt verwijderd.\n\n5 De voorzieningen, bedoeld in het eerste en derde lid, zijn bestand tegen de inwerking\n                                                      van de desbetreffende vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder\n                                                      deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen.\n\n6 De voorziening, bedoeld in het eerste lid, heeft een opvangcapaciteit van ten minste\n                                                      10% van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.\n\n7 De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1  De artikelen 4.15, 4.16 en 4.18 zijn niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met vloeibare gevaarlijke\n                                                      stoffen die niet op de vloer staat.\n\n2 Aan de in het eerste lid bedoelde bovengrondse opslagtanks die niet op de vloer staan,\n                                                      kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen ten behoeve van het voorkomen\n                                                      van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet\n                                                      mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s voor de omgeving en de kans\n                                                      dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, aan de plaats, de constructie,\n                                                      de keuring, de bodem- en veiligheidsvoorzieningen van de opslagtank.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De artikelen 4.13 tot en met 4.19 zijn niet van toepassing op het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in een bovengrondse\n                                                      opslagtank, dat plaatsvindt voor agrarische activiteiten.\n\n2 Het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in een bovengrondse opslagtank dat plaatsvindt\n                                                      voor agrarische activiteiten voldoet aan artikel 4.19b.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een opslagtank voor vloeibare kunstmeststoffen als bedoeld in artikel 4.19a, tweede lid, is:\n\na. van een voldoende stijfheid en sterkte om het gewicht van de opgeslagen vloeistof\n                                                            te dragen en om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling\n                                                            te voorkomen;\n\nb. vloeistofdicht;\n\nc. voorzien van een ondersteunende constructie van onbrandbaar materiaal en van een doelmatige\n                                                            fundering op plaatsen waar een kans op verzakking bestaat;\n\nd. voor zover het het opslaan van zure kunstmeststoffen betreft, voorzien van een ontluchtingsleiding\n                                                            die uitmondt in de buitenlucht en die een open verbinding van de tank met de buitenlucht\n                                                            verzekert en niet in verbinding staat met een ontluchtingsleiding van een tank voor\n                                                            het opslaan van basische kunstmeststoffen;\n\ne. voor zover een niveau-aanwijzing of peilinrichting is aangebracht: zodanig ingericht\n                                                            dat het uitstromen van vloeistof uit de tank onmogelijk is;\n\nf. in elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding\n                                                            naar het verbruikstoestel, zo dicht mogelijk bij de tankwand, voorzien van een afsluiter,\n                                                            die zodanig is uitgevoerd dat duidelijk zichtbaar is of die geopend of gesloten is;\n\ng. voorzien van een overstortleiding met een diameter van vijftig millimeter, die uitmondt\n                                                            op vijf centimeter boven de bodem van de vloer of voorziening, bedoeld in onderdeel\n                                                            h;\n\nh. geplaatst boven een ten minste vloeistofkerende vloer of een vloeistofdichte lekbak,\n                                                            die voldoende sterk is om weerstand te bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende\n                                                            vloeistofdruk en bestand is tegen de in de tanks opgeslagen stoffen;\n\ni. ten hoogste voor 95% gevuld;\n\nj. voorzien van duidelijk leesbare opschriften met de chemische naam en handelsnaam van\n                                                            het product dat in de tank is opgeslagen, de concentratie van dat product en de bijbehorende\n                                                            gevarensymbolen;\n\nk. voorzien van voorzieningen waardoor voorkomen wordt dat bij het vullen van een tank\n                                                            een verkeerde aansluiting wordt gemaakt, waardoor een ander product in de tank kan\n                                                            geraken dan waarvoor de tank bestemd is;\n\nl. voorzien van vulleidingen die op afschot liggen, aflopend naar de tank of die, indien\n                                                            dat om technische redenen niet mogelijk is, na het vullen worden doorgeblazen, die\n                                                            goed met een goed sluitende dop of afsluiter zijn afgesloten, behoudens tijdens het\n                                                            vullen van tanks, die zijn beschermd tegen mechanische beschadigingen en die voldoen\n                                                            aan onderdeel j, en\n\nm. voorzien van leidingen die bovengronds of in een daartoe speciaal aangelegde goot\n                                                            zijn gelegd.\n\n2 De vloeistofkerende vloer, bedoeld in het eerste lid, onder h, vormt samen met wanden,\n                                                      drempels of opstaande randen een vloeistofkerende opvangvoorziening.\n\n3 De inhoud van de opvangvoorziening, bedoeld in het tweede lid, of de lekbak, bedoeld\n                                                      in het eerste lid, onder h, is ten minste gelijk aan de tankinhoud, indien een tank\n                                                      in die voorziening is opgesteld.\n\n4 De inhoud van de opvangvoorziening of de lekbak is ten minste gelijk aan de inhoud\n                                                      van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige\n                                                      tanks, voor zover twee of meerdere tanks in die voorziening zijn opgesteld.\n\n5 Een tank voor de bewaring van een zuur is opgesteld in een andere opvangvoorziening\n                                                      of lekbak dan een tank voor bewaring van een basische stof.\n\n6 Bij dosering van kunstmeststoffen in doseervaten, wordt eerst voorgedoseerd met water,\n                                                      voordat de kunstmeststoffen worden toegevoegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                      dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                      voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan,\n                                                      wordt bij het opslaan van vloeibare koolzuur, argon, helium of stikstof in een bovengrondse\n                                                      stationaire opslagtank met een inhoud van meer dan 300 liter voldaan aan het tweede\n                                                      tot en met het vierde lid.\n\n2 Een opslagtank, bedoeld in het eerste lid, wordt gebruikt volgens de volgende onderdelen\n                                                      van PGS 9:\n\na. voorschriften 3.3.1, 3.3.15;\n\nb. voorschrift 3.11.4;\n\nc. voorschrift 7.4.5.\n\n3 De opslagtank, bedoeld in het eerste lid, is geplaatst op minimaal de volgende afstand\n                                                      van de erfgrens:\n\na. bij een opslagtank tot en met 10 kubieke meter: 1 meter;\n\nb. bij een opslagtank van meer dan 10 kubieke meter: 3 meter.\n\n4 In afwijking van het derde lid, onder b, kan het bevoegd gezag voor een bovengrondse\n                                                      stationaire opslagtank met vloeibare koolzuur, argon, helium of stikstof van meer\n                                                      dan 10 kubieke meter bij maatwerkvoorschrift een kleinere afstand ten opzichte van\n                                                      de erfscheiding voorschrijven.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                      dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                      voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                      wordt bij het opslaan van vloeibare zuurstof in een bovengrondse stationaire opslagtank\n                                                      met een inhoud van meer dan 300 liter voldaan aan het tweede tot en met het achtste\n                                                      lid.\n\n2 Een buiten gebruik gestelde stationaire opslagtank wordt druk- en gasvrij gemaakt.\n\n3 Een opslagtank als bedoeld in het eerste lid wordt geplaatst op een ondergrond die\n                                                      uit onbrandbaar materiaal bestaat. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, is\n                                                      een doelmatige fundering aangebracht. Een eventueel aangebrachte fundering of draagconstructie\n                                                      is vervaardigd uit materiaal dat een brand niet onderhoudt.\n\n4 Een uitpandige bovengrondse stationaire opslagtank met vloeibare zuurstof wordt gebruikt\n                                                      volgens de volgende onderdelen van PGS 9:\n\na. \nparagraaf 3.2, met uitzondering van paragraaf 3.2.6;\n\nb. voorschriften 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 en 3.3.15;\n\nc. voorschriften 3.11.4;\n\nd. voorschriften 4.1.2 en 4.1.5;\n\ne. voorschrift 7.4.5.\n\n5 De inpandige stationaire opslagtank met vloeibare zuurstof wordt gebruikt volgens\n                                                      de voorschriften 3.13.3, 3.13.5 en 3.13.14 van PGS 9.\n\n6 Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift andere veiligheidsafstanden vaststellen\n                                                      dan die volgen uit het vierde lid, onderdeel a, als een veilige opstelling wordt verkregen\n                                                      door het treffen van bijzondere veiligheidsmaatregelen die voldoen aan paragraaf 3.2.6 van PGS 9.\n\n7 In afwijking van het vijfde lid kan het bevoegde gezag bij maatwerkvoorschrift andere\n                                                      eisen stellen aan de ondergrond van de opslagruimte.\n\n8 Het vierde lid, onderdeel a, is niet van toepassing op een bovengrondse stationaire\n                                                      opslagtank met vloeibare zuurstof die is ge\u00efnstalleerd voor [1\u00a0januari 2017] als wordt voldaan aan paragraaf 4.3, met uitzondering van voorschrift 4.3.4.2, en paragraaf 4.4 van de Richtlijn PGS\n                                                      9:1983 (7-2005), getiteld \u2018Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3\u2019, zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                      dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                      voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                      voldoet de opslag van propeen aan het tweede tot en met het zevende lid.\n\n2 Een opslagtank met propeen is, voor zover van toepassing, in overeenstemming met het\n                                                      Warenwetbesluit drukapparatuur en voldoet aan de hoofdstukken 2 en 4, met uitzondering van de paragrafen 4.3 en\n                                                      4.4 en aan de hoofdstukken 5 en 6 van PGS 19, met dien verstande dat een brandmuur\n                                                      niet is toegestaan.\n\n3 Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat een brandmuur is toegestaan\n                                                      indien redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan de interne veiligheidsafstanden\n                                                      uit de PGS 19. De brandmuur voldoet aan de paragrafen 4.2.4 tot en met 4.2.7 en de\n                                                      voorschriften 4.8.5, 4.8.7 van de PGS 19.\n\n4 Een opslagtank met propeen met toebehoren, leidingen en andere installatieonderdelen\n                                                      wordt gekeurd, herkeurd en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 12817 en NPR 2578.\n\n5 Van de bevindingen van de keuringen en herkeuringen, bedoeld in het derde lid, zijn\n                                                      binnen de inrichting gedagtekende verklaringen aanwezig of op een door het bevoegd\n                                                      gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld, die zijn afgegeven door of namens degene\n                                                      die de keuringen of herkeuringen heeft uitgevoerd. Deze verklaringen zijn, evenals\n                                                      alle relevante informatie voor een juist gebruik van de installatie en rapportages\n                                                      van uitgevoerd onderhoud en uitgevoerde werkzaamheden, opgenomen of samengevat in\n                                                      een installatieboek.\n\n6 In afwijking van het tweede lid is voor een opslagtank met propeen die is ge\u00efnstalleerd\n                                                      voor 1 januari 2016 de interne veiligheidsafstand die gold tot die datum van toepassing\n                                                      indien die afstand kleiner is dan de afstand die volgt uit de PGS 19.\n\n7 In afwijking van het tweede en derde lid mag de afstand worden verkleind tot 3 meter\n                                                      voor opslagtanks die zijn ge\u00efnstalleerd voor 1 januari 2016, als er een brandmuur\n                                                      is geplaatst conform CPR 11-2 voorschrift 8.1.5 of als voor die datum met een berekening\n                                                      is aangetoond dat de warmtestraling op de opslagtank ten hoogste 10 kW per vierkante\n                                                      meter bedraagt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   zijn bij het parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen ten minste de binnen\n                                                   de inrichting geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen niet toegankelijk\n                                                   voor onbevoegden.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op het opstellen van vervoerseenheden met gevaarlijke\n                                                   stoffen in verband met aanmelden of andere formaliteiten, of op het opstellen van\n                                                   vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen voor het verrichten van laad- of loshandelingen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel, voor zover dat niet mogelijk, is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan,\n                                                   bedoeld in artikel\u00a04.9 van het besluit, voldoet de opslag in verpakking van stoffen van ADR klasse 5.2 type C of het gebruik\n                                                   of de opslag in verpakking van stoffen van ADR klasse 5.2, type D tot en met F, bedoeld\n                                                   in artikel\u00a04.8 van het besluit, aan de artikelen 4.23 tot en met 4.27.\n\n2 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel\u00a04.9 van het besluit, voldoet de opslag in verpakking van stoffen van ADR klasse 5.2 type C of het gebruik\n                                                   of de opslag in verpakking van stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F als\n                                                   bedoeld in artikel\u00a04.8 van het besluit, aan de artikelen 4.23, 4.26 en 4.27.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Opslag van stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F in verpakking voldoet in\n                                                   elk geval aan de voorschriften van de hoofdstukken 4, 7 en 10 en de voorschriften\n                                                   8.1.3 tot en met 8.1.7, 8.1.9 tot en met 8.1.19 en 8.2.5 van PGS 8.\n\n2 Onverminderd het eerste lid worden stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F\n                                                   in verpakking in een hoeveelheid kleiner dan 30 kilogram opgeslagen in een opslagvoorziening\n                                                   die ten minste voldoet aan de voorschriften 5.4.1, 5.4.3 tot en met 5.4.6, 5.4.8 tot\n                                                   en met 5.4.10 en 5.4.12 van PGS 8.\n\n3 Onverminderd het eerste lid worden stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F\n                                                   in verpakking in een hoeveelheid vanaf 30 kilogram en kleiner dan 150 kilogram opgeslagen\n                                                   in een opslagvoorziening die ten minste voldoet aan de voorschriften 5.5.1 tot en\n                                                   met 5.5.8 en 5.5.11 tot en met 5.5.13 van PGS 8.\n\n4 Onverminderd het eerste lid worden stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F\n                                                   in verpakking in een hoeveelheid vanaf 150 kilogram en kleiner dan 1.000 kilogram\n                                                   opgeslagen in een opslagvoorziening die ten minste voldoet aan voorschriften 5.6.1\n                                                   tot en met 5.6.11 en 5.6.15 tot en met 5.6.19 van PGS 8.\n\n5 In afwijking van het tweede tot en met het vierde lid voldoet een dagvoorraad- of\n                                                   aftapruimte waar stoffen van ADR klasse 5.2 maximaal 72 uur voorhanden zijn aan de\n                                                   voorschriften 5.8.2 tot en met 5.8.11 en 5.8.14 tot en met 5.8.16 van PGS 8.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een dagvoorraad- of aftapruimte waar stoffen van ADR klasse 5.2 maximaal 72 uur voor\n                                                   handen zijn en de opslag van stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F in verpakking\n                                                   in een hoeveelheid vanaf 150 kilogram is overeenkomstig hoofdstuk 7 van PGS 8 zo uitgevoerd,\n                                                   dat de kans op brandoverslag zo klein mogelijk is.\n\n2 Aan het eerste lid wordt in elk geval voldaan als:\n\na. de afstand van de opslagvoorziening tot interne objecten waar zich mensen bevinden\n                                                         ten minste tien meter bedraagt; en\n\nb. de afstand tot interne objecten waar zich over het algemeen geen mensen bevinden ten\n                                                         minste vijf meter bedraagt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 \nArtikel 4.23 is niet van toepassing op stoffen van ADR klasse 5.2 type D, E en F, waarvoor volgens\n                                                   het ADR temperatuurbeheersing niet is vereist, indien deze stoffen worden opgeslagen\n                                                   in een hoeveelheid van ten hoogste 1.000 kilogram per opslagvoorziening, in verpakking\n                                                   als LQ en in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig\n                                                   de voorschriften 5.2.1 tot en met 5.2.4 van PGS 8 en de volgende onderdelen van PGS\n                                                   15:\n\na. paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2;\n\nb. paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13;\n\nc. de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3;\n\nd. de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8;\n\ne. de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12;\n\nf. de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;\n\ng. voorschrift 3.14.1;\n\nh. de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1, en\n\ni. de voorschriften 9.2.2 of voorschrift 9.2.3.\n\n2 Stoffen van ADR klasse 5.2, type C, waarvoor volgens het ADR temperatuurbeheersing\n                                                   niet is vereist, worden opgeslagen in een hoeveelheid van ten hoogste 1.000 kilogram\n                                                   per opslagvoorziening, in verpakking als LQ en in een opslagvoorziening die is uitgevoerd\n                                                   en wordt gebruikt overeenkomstig de voorschriften 5.2.1 tot en met 5.2.4 van PGS 8\n                                                   en de volgende onderdelen van PGS 15:\n\na. paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2;\n\nb. paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13;\n\nc. de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3;\n\nd. de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8;\n\ne. de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12;\n\nf. de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;\n\ng. voorschrift 3.14.1;\n\nh. de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1, en\n\ni. de voorschriften 9.2.2 of voorschrift 9.2.3.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien in deze paragraaf wordt verwezen naar PGS 15 kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift\n                                             eisen stellen aan het opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in deze paragraaf,\n                                             voor zover toepassing van PGS 15 redelijkerwijs niet mogelijk is en de bescherming\n                                             van het milieu zich daar niet tegen verzet.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het gebruik van stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F voldoet aan de voorschriften\n                                                   8.1.4, 8.1.16 tot en met 8.1.19 en 8.2.5 van PGS 8.\n\n2 Het gebruik van vloeibare stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F vindt plaats\n                                                   boven een vloeistofdichte vloer of verharding.\n\n3 Het gebruik van vast stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F vindt plaats boven\n                                                   een bodembeschermende voorziening.\n\n4 Indien de werkvoorraad bestaat uit meer dan 25 liter vloeibare en tevens brandbare\n                                                   stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F, staat de werkvoorraad opgesteld boven\n                                                   een lekbak.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De verpakking van stoffen van ADR klasse 5.2 is tegen normale behandeling bestand\n                                                   en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen.\n\n2 Het opslaan van stoffen van ADR klasse 5.2 type C tot en met F in verpakking vindt\n                                                   plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan,\n                                                   voldoet de opslag van vaste kunstmeststoffen ten minste aan het tweede tot en met\n                                                   vijfde lid.\n\n2 Indien in een inrichting meer dan 250 ton vaste kunstmeststoffen behorende tot de\n                                                   meststoffengroep 1.1, 1.2 of 1.3 als bedoeld in PGS 7 wordt opgeslagen, is de opslagvoorziening\n                                                   bestemd voor de opslag van deze kunstmeststoffen uitgevoerd overeenkomstig:\n\n1\u00b0. de voorschriften genoemd in paragraaf 4.2 met uitzondering van de voorschriften 4.2.13\n                                                         en 4.2.17;\n\n2\u00b0. de voorschriften genoemd in de paragrafen 5.2 en 6.1;\n\n3\u00b0. de voorschriften in paragraaf 7.2.2 met uitzondering van voorschrift 7.2.9;\n\n4\u00b0. de voorschriften van de paragrafen 8.1 en 9.1 tot en met 9.3 van de PGS 7. De opslagvoorziening\n                                                         bestemd voor de opslag van vaste kunstmeststoffen behorende tot de meststoffengroep\n                                                         1.2 of 1.3 voldoet tevens aan de voorschriften genoemd in de paragrafen 4.3 en 8.2\n                                                         van PGS 7.\n\n3 De opslag van nitraathoudende kunstmeststoffen in de buitenlucht is niet ongecontroleerd\n                                                   toegankelijk voor onbevoegden.\n\n4 Aan het derde lid is voldaan indien nitraathoudende kunstmeststoffen in een afsluitbare\n                                                   ruimte zijn opgeslagen. Deze ruimte is bij afwezigheid van toezicht met slot of sleutel\n                                                   of op een andere vergelijkbare wijze afgesloten.\n\n5 Bij diefstal van nitraathoudende kunstmeststoffen doet de drijver van de inrichting\n                                                   zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie.\n\n[Vervallen per 01-01-2010]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel het zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   wordt stofklasse S dat vrijkomt bij mechanische bewerking van hout, kurk, dan wel\n                                                   van houten, kurken of houtachtige voorwerpen, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk\n                                                   is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   de afgezogen emissies die vrijkomen bij mechanische bewerking van hout, kurk, dan\n                                                   wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen en die naar de buitenlucht worden\n                                                   afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt\n                                                   een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein,\n                                                   dan wel op een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en maatwerkvoorschriften\n                                                   stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.21, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij mechanische bewerking van hout, kurk,\n                                                   dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen worden gevoerd door een filtrerende\n                                                   afscheider, die geschikt is om aan artikel 4.21, eerste lid van het besluit te voldoen; en\n\nb. de filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het verkleinen\n                                             van hout, kurk, dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen waarbij gebruik\n                                             wordt gemaakt van een installatie met een oliecircuit plaats boven een bodembeschermende\n                                             voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                                   worden dampen en gassen die vrijkomen bij:\n\na. het reinigen, coaten of lijmen van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige\n                                                         voorwerpen door middel van vernevelen van vluchtige organische stoffen met een nevelspuit;\n\nb. het coaten van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen door middel\n                                                         van het opbrengen van poeder;\n\nc. het reinigen, coaten of lijmen van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige\n                                                         voorwerpen met vluchtige organische stoffen door middel van dompeling in open of halfgesloten\n                                                         baden, uitgezonderd de toepassing van hoogkokende stoffen;\n\nd. het aansluitend aan voornoemde activiteiten, drogen dan wel uitharden van met vluchtige\n                                                         organische stoffen behandelde materialen dan wel het moffelen van materialen die zijn\n                                                         voorzien van een poedercoating, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig\n                                                         aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van stofhinder,\n                                                   worden emissies van stofklasse S, waaronder coating-, lijm- of poederdeeltjes, die\n                                                   vrijkomen bij het uitpandig coaten of lijmen van hout, kurk dan wel houten, kurken\n                                                   of houtachtige voorwerpen door middel van vernevelen met een nevelspuit, voorkomen,\n                                                   dan wel beperkt door het treffen van doelmatige afschermingen.\n\n3 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   de overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, afgezogen dampen en gassen, die naar\n                                                   de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen\n                                                   50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw\n                                                   op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n\n                                                   gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.\n\n4 Ten behoeve van het voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder\n                                                   worden de overeenkomstig het eerste lid, onderdelen a, c en d, afgezogen dampen en\n                                                   gassen, indien deze op de buitenlucht worden ge\u00ebmitteerd:\n\na. ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding\n                                                         gelegen gebouwen afgevoerd; of,\n\nb. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.\n\n5 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en maatwerkvoorschriften\n                                                   stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht\n                                                   bedoeld in het derde lid.\n\n6 Het vierde lid is niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie\n                                                   van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd\n                                                   industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n7 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding\n                                                   van afgezogen dampen, geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd of vanwege\n                                                   incidentele geurpieken in aanvulling op het vierde lid en overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:\n\na. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het vierde\n                                                         lid;\n\nb. de situering van de afvoerpijp;\n\nc. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of\n\nd. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n8 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder\n                                                   een aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden in het zevende lid onvoldoende\n                                                   zijn om de overschrijding ongedaan te maken, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanwezigheid van een ontgeuringsinstallatie\n                                                   of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.\n\n9 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het derde lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het derde lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n10 In afwijking van het negende lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het vijfde lid stellen.\n\n11 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het vierde lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt\n                                                   tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.\n\n12 In afwijking van het elfde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het zevende en achtste lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.23, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het coaten of lijmen van hout, kurk dan\n                                                   wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen door middel van vernevelen met een nevelspuit\n                                                   en emissies die vrijkomen bij het coaten door middel van het opbrengen van poeder,\n                                                   worden gevoerd door een filtrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 4.23, eerste lid, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ter uitvoering van artikel 4.24, eerste lid van het besluit, past degene die de inrichting drijft:\n\na. bij het coaten of lijmen van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen:\n\n1\u00b0. maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering ter voorkoming van onnodige emissie\n                                                               van vluchtige organische stoffen;\n\n2\u00b0. oplosmiddelarme producten en effici\u00ebnte applicatiemethoden toe.\n\nb. bij het reinigen van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen:\n\n1\u00b0. maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering ter voorkoming van onnodige emissie\n                                                               van vluchtige organische stoffen;\n\n2\u00b0. de volgende maatregelen in volgorde van opsomming toe:\n\ni. zoveel mogelijk droog reinigen;\n\nii. indien reiniging niet op een droge manier kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt\n                                                                     van waterige middelen;\n\niii. indien reiniging met waterige middelen technisch niet uitvoerbaar is, of niet kosteneffectief\n                                                                     is, vindt het reinigen met organische oplosmiddelen plaats in procesbaden, die zijn\n                                                                     uitgevoerd als een gesloten systeem. Indien gesloten systemen worden toegepast, wordt\n                                                                     de in- en uitneemzone ten minste \u00e9\u00e9n minuut gesloten gehouden na be\u00ebindiging van het\n                                                                     gebruik van de pomp- of persluchtinstallatie, ter beperking van de emissie naar de\n                                                                     lucht;\n\niv. indien reiniging niet mogelijk is in een gesloten systeem vanwege van technische onuitvoerbaarheid\n                                                                     of omdat het niet kosteneffectief is, wordt gebruik gemaakt van hoogkokende niet-gehalogeneerde\n                                                                     oplosmiddelen.\n\n2 Indien de emissiereducerende maatregelen als bedoeld in het eerste lid niet of in\n                                                   onvoldoende mate zijn getroffen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering\n                                                   waarom de maatregelen niet zijn getroffen. Bij de motivering wordt betrokken de kosteneffectiviteit\n                                                   en de technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt bij het reinigen,\n                                             coaten of lijmen van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen het\n                                             verwerken van lakken, verdunners en lijmen alsmede het reinigen, het chemisch ontlakken\n                                             en het logen van hout, kurk of houtachtige voorwerpen plaats boven een bodembeschermende\n                                             voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a04.27a, tweede lid, van het besluit wordt stofklasse S dat vrijkomt bij mechanische bewerking van rubber, kunststof of\n                                                   rubber- of kunststofproducten, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig\n                                                   aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht als bedoeld\n                                                   in artikel\u00a04.27a, tweede lid, van het besluit, worden de afgezogen emissies die vrijkomen bij mechanische bewerking van rubber,\n                                                   kunststof of rubber- of kunststofproducten die naar de buitenlucht worden afgevoerd,\n                                                   bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt\n                                                   een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein\n                                                   dan wel op een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is\n                                                   gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en maatwerkvoorschriften\n                                                   stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   als bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel\u00a04.27a, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij mechanische bewerking van rubber, kunststof\n                                                   of rubber- of kunststofproducten worden gevoerd door een filtrerende afscheider die\n                                                   geschikt is om aan artikel\u00a04.27a, eerste lid, van het besluit te voldoen, en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                             artikel\u00a04.27b, van het besluit, vindt het shredderen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten waarbij\n                                             gebruik wordt gemaakt van een installatie met een olie- of koelvloeistofcircuit plaats\n                                             boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a04.31 van het besluit worden dampen en gassen die vrijkomen bij:\n\na. het reinigen, coaten of lijmen van kunststof en kunststof producten door middel van\n                                                         vernevelen van vluchtige organische stoffen met een nevelspuit;\n\nb. het coaten van kunststof en kunststof producten door middel van het opbrengen van\n                                                         poeder;\n\nc. het reinigen, coaten of lijmen van kunststof en kunststof producten met vluchtige\n                                                         organische stoffen door middel van dompeling in open of halfgesloten baden, uitgezonderd\n                                                         de toepassing van hoogkokende stoffen;\n\nd. het aansluitend aan voornoemde activiteiten, drogen dan wel uitharden van met vluchtige\n                                                         organische stoffen behandelde materialen dan wel het moffelen van materialen die zijn\n                                                         van voorzien van een poedercoating, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig\n                                                         aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen, dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van stofhinder\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a04.31 van het besluit, worden emissies van stofklasse S, waaronder coating-, lijm- of poederdeeltjes, die\n                                                   vrijkomen bij het uitpandig coaten en lijmen van kunststof en kunststof producten\n                                                   door middel van vernevelen met een nevelspuit, voorkomen, dan wel beperkt door het\n                                                   treffen van doelmatige afschermingen.\n\n3 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht als bedoeld\n                                                   in artikel\u00a04.31 van het besluit, worden de overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, afgezogen dampen en gassen,\n                                                   die naar de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien\n                                                   binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig\n                                                   gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder\n                                                   dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.\n\n4 Ten behoeve van het voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a04.31 van het besluit worden de overeenkomstig het eerste lid onderdelen a, c en d, afgezogen dampen en\n                                                   gassen, die op de buitenlucht worden ge\u00ebmitteerd:\n\na. ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding\n                                                         gelegen gebouwen afgevoerd; of\n\nb. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.\n\n5 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het derde lid.\n\n6 Het vierde lid is niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie\n                                                   van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd\n                                                   industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n7 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding\n                                                   van afgezogen dampen, geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd of incidentele\n                                                   geurpieken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit in aanvulling op het vierde lid maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:\n\na. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het vierde\n                                                         lid;\n\nb. de situering van de afvoerpijp;\n\nc. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of\n\nd. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n8 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder\n                                                   een aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het zevende lid\n                                                   onvoldoende zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanwezigheid van een ontgeuringsinstallatie\n                                                   of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.\n\n9 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het derde lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het derde lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n10 In afwijking van het negende lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het vijfde lid stellen.\n\n11 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het vierde lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt\n                                                   tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.\n\n12 In afwijking van het elfde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het zevende en achtste lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.29, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het coaten of lijmen van rubber, kunststof\n                                                   of rubber- of kunststofproducten door middel van vernevelen met een nevelspuit en\n                                                   de emissies die vrijkomen bij het coaten door middel van het opbrengen van poeder,\n                                                   worden afgezogen en worden gevoerd door een filtrerende afscheider die geschikt is\n                                                   om aan artikel 4.29, eerste lid, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ter uitvoering van artikel 4.30, eerste lid, van het besluit, past degene die de inrichting drijft:\n\na. bij het coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten:\n\n1\u00b0. maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering ter voorkoming van onnodige emissie\n                                                               van vluchtige organische stoffen;\n\n2\u00b0. oplosmiddelarme producten en effici\u00ebnte applicatiemethoden toe;\n\nb. bij het reinigen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten:\n\n1\u00b0. maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering ter voorkoming van onnodige emissie\n                                                               van vluchtige organische stoffen;\n\n2\u00b0. de volgende maatregelen in volgorde van opsomming toe:\n\ni. zoveel mogelijk droog reinigen;\n\nii. indien reiniging niet op een droge manier kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt\n                                                                     van waterige middelen;\n\niii. indien reiniging met waterige middelen technisch niet uitvoerbaar is, of niet kosteneffectief\n                                                                     is, vindt het reinigen met organische oplosmiddelen plaats in procesbaden die zijn\n                                                                     uitgevoerd als een zogenaamd gesloten systeem. Indien gesloten systemen worden toegepast,\n                                                                     wordt de in- en uitneemzone ten minste \u00e9\u00e9n minuut gesloten gehouden na be\u00ebindiging\n                                                                     van het gebruik van de pomp- of persluchtinstallatie, ter beperking van de emissie\n                                                                     naar de lucht;\n\niv. indien reiniging niet mogelijk is in een gesloten systeem, om redenen van technische\n                                                                     uitvoerbaarheid of kosteneffectiviteit, wordt gebruik gemaakt van hoogkokende niet-gehalogeneerde\n                                                                     oplosmiddelen.\n\n2 Indien de emissiereducerende maatregelen als bedoeld in het eerste lid niet of in\n                                                   onvoldoende mate zijn getroffen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering\n                                                   waarom de maatregelen niet zijn getroffen. Bij de motivering wordt betrokken de kosteneffectiviteit\n                                                   en de technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                             artikel\u00a04.31 van het besluit vindt bij het reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten\n                                             het verwerken van lakken, verdunners en lijmen alsmede het reinigen, het chemisch\n                                             ontlakken en het logen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten plaats\n                                             boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel het zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a04.31b, vierde lid, van het besluit wordt stofklasse S die vrijkomt bij het wegen of mengen van rubbercompounds, voor\n                                                   zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van een doelmatige verspreiding van emissies naar de buitenlucht als bedoeld\n                                                   in artikel\u00a04.31b, vierde lid, van het besluit worden emissies die vrijkomen bij het wegen of mengen van rubbercompounds of het\n                                                   verwerken van rubber, thermoplastische kunststof of polyesterhars, voor zover die\n                                                   worden afgezogen, bovendaks en omhoog gericht naar de buitenlucht afgevoerd, indien\n                                                   binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig\n                                                   gebouw op een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n\n                                                   gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan, in het belang van de luchtkwaliteit en, maatwerkvoorschriften\n                                                   stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel\u00a04.31b, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het wegen of mengen van rubbercompounds\n                                                   worden gevoerd door een filtrerende afscheider die geschikt is om aan artikel\u00a04.31b, eerste lid, van het besluit te voldoen, en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Stoffen als bedoeld in het 4.31b, tweede lid, van het besluit, die bij het mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber of thermoplastische\n                                                   kunststof worden toegepast en in ieder geval onder een minimalisatieverplichting vallen,\n                                                   zijn:\n\na. benzyl butyl ftalaat (BBP);\n\nb. dibutyl ftalaat (DBP);\n\nc. di-ethyl hexyl ftalaat (DEHP);\n\nd. di-isobutyl ftalaat (DIBP).\n\n2 Op de stoffen, bedoeld in het eerste lid, is het bepaalde in de EG-verordening registratie,\n                                                   evaluatie en autorisatie van chemische stoffen onverminderd van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen of, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar\n                                                   niveau beperken van de geurhinder, bedoeld in artikel\u00a04.31c van het besluit, past degene die de inrichting drijft de volgende emissiereducerende maatregelen\n                                                   met betrekking tot styreen toe, tenzij deze niet kosteneffectief of niet technisch\n                                                   uitvoerbaar zijn:\n\na. toepassen van harsen met additieven die verdamping van styreen bij het uitharden beperken;\n\nb. toepassen van harsen met een verlaagd styreengehalte;\n\nc. toepassen van harsen waarin styreen deels is vervangen door dicyclopentadieen;\n\nd. spuittechnieken zonder persluchtondersteuning;\n\ne. toepassen van een lagedruk polyesterharsopbrengsysteem;\n\nf. overschakelen op een gesloten malsysteem;\n\ng. overschakelen op een vacu\u00fcmfoliesysteem;\n\nh. afdekken van emmers en vaten;\n\ni. toepassen van gesloten leidingssystemen voor oplosmiddelen en hars; en\n\nj. toepassen van een nageschakelde techniek zoals cryocondensatie, thermische of katalytische\n                                                         naverbranding, een bioreactor of een zuurstofradicaalgenerator.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing indien degene die de inrichting drijft aantoont\n                                                   dat de geurhinder beperkt blijft tot een aanvaardbaar niveau of dat het mogelijke\n                                                   effect van de styreenemissie beperkt blijft tot een gezoneerd industrieterrein of\n                                                   een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n geurgevoelig object per hectare.\n\n3 Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat bij het verwerken van polyesterhars ondanks\n                                                   de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:\n\na. het niet in de buitenlucht verwerken van polyesterhars,\n\nb. de situering van de afvoerpijp,\n\nc. het voorkomen of beperken van diffuse emissies, of\n\nd. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n4 Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat bij het verwerken van polyesterhars ondanks\n                                                   de maatregelen bedoeld in het eerste lid, de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   en de uitoefening van bevoegdheden, bedoeld in het derde lid, onvoldoende effect hebben\n                                                   om de overschrijding ongedaan te maken, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanwezigheid van een ontgeuringsinstallatie\n                                                   of een grotere afvoerhoogte van de bij het verwerken van polyesterhars vrijkomende\n                                                   gassen en dampen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel\u00a04.31d van het besluit vindt het:\n\na. mengen van rubbercompounds;\n\nb. verwerken van rubber of thermoplastisch kunststof waarbij gebruik wordt gemaakt van\n                                                         een installatie met een olie- of koelvloeistofcircuit, of\n\nc. verwerken van polyesterhars, waaronder tevens wordt verstaan het reinigen van de daarbij\n                                                         gebruikte apparatuur,\n\nplaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n2 Bij de aanleg van de bodembeschermende voorziening voor het mengen van rubbercompounds,\n                                                   bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt bijzondere aandacht besteed aan toevoer-\n                                                   en aftappunten van de menginstallatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   worden stof en rook die vrijkomen bij smeden, droogverspanende bewerkingen, thermische\n                                                   bewerkingen en mechanische eindafwerking van metalen, voor zover dat redelijkerwijs\n                                                   mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   voor zover het afgezogen emissies betreft, die vrijkomen bij smeden, droogverspanende\n                                                   bewerkingen, thermische bewerkingen en mechanische eindafwerking van metalen en die\n                                                   naar de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien\n                                                   binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig\n                                                   gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder\n                                                   dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Indien vanwege het volume of het gewicht van het te bewerken object, bedoeld in artikel 4.32, tweede lid, van het besluit, het uitvoeren van fijnverspanende bewerkingen aan metalen in de buitenlucht plaatsvindt,\n                                                   worden emissies die hierbij in de buitenlucht vrijkomen voorkomen, dan wel beperkt\n                                                   door het toepassen van doelmatige stofarme technieken, tenzij dit redelijkerwijs niet\n                                                   mogelijk is.\n\n5 Indien het toepassen van doelmatige stofarme technieken als genoemd in het vierde\n                                                   lid redelijkerwijs niet mogelijk is, worden de emissies van stof die vrijkomen bij\n                                                   het uitvoeren van fijnverspanende bewerkingen aan metalen in de buitenlucht, gereduceerd\n                                                   door het plaatsen van een doelmatige omkapping van geschikt materiaal.\n\n6 Ten aanzien van het zoveel mogelijk voorkomen, dan wel tot een aanvaardbaar niveau\n                                                   beperken van stofhinder bij het uitvoeren van fijnverspanende bewerkingen aan metalen\n                                                   in de buitenlucht, kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen ter uitwerking\n                                                   van het vierde en vijfde lid.\n\n7 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n8 In afwijking van het zevende lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.33, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het smeden, droogverspanende bewerkingen,\n                                                   thermische bewerkingen en mechanische eindafwerking van metalen, worden gevoerd door\n                                                   een filtrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 4.33, eerste lid, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.34, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen emissies die vrijkomen bij droogverspanende bewerkingen, thermische bewerkingen\n                                                   en mechanische eindafwerking van roestvast staal, worden gevoerd door een filtrerende\n                                                   afscheider die geschikt is om aan artikel 4.34, eerste lid, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.35, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het snijden van koper worden gevoerd door\n                                                   een filtrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 4.35, eerste lid, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vinden verspanende,\n                                             spaanloze en thermische bewerkingen en mechanische eindafwerkingen van metalen, waarbij\n                                             vloeibare bodembedreigende stoffen worden gebruikt, en het mechanisch verkleinen van\n                                             metalen waarbij gebruik wordt gemaakt van een installatie met een oliecircuit plaats\n                                             boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij het lassen van metalen wordt de volgende klassenindeling, bedoeld in artikel\u00a04.40, tweede lid, van het besluit, aangehouden:\n\na. Klasse I en II:\n\n\u2212 TIG-lassen, plasmalassen, druklassen, autogeen lassen en onder poederlassen van alle\n                                                         materialen met uitzondering van geverfde materialen.\n\nb. Klasse III:\n\n\u2212 Lassen met beklede elektroden van alle materialen met uitzondering van roestvast staal,\n                                                         beryllium- en vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen;\n\n\u2212 MAG-lassen met gevulde draad van alle materialen met uitzondering van roestvast staal\n                                                         en geverfde materialen;\n\n\u2212 MIG/MAG-lassen met massieve draad van alle materialen met uitzondering van koper-,\n                                                         berylliumen vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen.\n\nc. Klasse IV:\n\nHet lassen van geverfde materialen (met uitzondering van loodmenie) met behulp van\n                                                   \u00e9\u00e9n van de volgende technieken:\n\n\u2212 TIG-lassen (met uitzondering van aluminium), plasmalassen, druklassen, autogeenlassen,\n                                                         onder poeder lassen;\n\n\u2212 Lassen met beklede elektroden, MAG-lassen met gevulde draad en MIG/MAG-lassen met\n                                                         massieve draad.\n\nd. Klasse V, VI en VII:\n\n\u2212 Lassen met beklede elektroden, van de materialen: roestvast staal, vanadiumle geringen\n                                                         en berylliumlegeringen;\n\n\u2212 MAG-lassen met gevulde draad van de materialen: roestvast staal;\n\n\u2212 Lassen met gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad;\n\n\u2212 MIG-lassen met gevulde draad of massieve draad van de materialen: koperlegeringen\n                                                         en beryllium- en vanadiumlegeringen;\n\n\u2212 Lassen met gevulde draad van de materialen: ongelegeerd en gelegeerd staal;\n\n\u2212 Lassen van de materialen: geverfd staal met loodmenie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   worden stof en rook die vrijkomen bij het lassen van metalen behorend tot klasse III\n                                                   bij een verbruik van meer dan 6.500 kilogram lastoevoegmateriaal en -elektroden per\n                                                   jaar, en klasse V, VI en VII, voor zover het activiteiten betreft zoals bedoeld in\n                                                   artikel 4.56 vijfde lid, bij een verbruik van meer dan 200 kilogram lastoevoegmateriaal en overige activiteiten\n                                                   klasse IV tot en met VII, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan\n                                                   de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, wordt\n                                                   voor zover het afgezogen lasrook vanwege het lassen van metalen betreft, die naar\n                                                   de buitenlucht wordt afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen\n                                                   50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw\n                                                   op een gezoneerd industrieterrein, dan wel op een bedrijventerrein met minder dan\n                                                   \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare is gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan de artikelen 4.40, eerste lid, 4.41, eerste lid, en 4.42, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien de afgezogen lucht afkomstig van alle klassen\n                                                   laswerkzaamheden wordt gerecirculeerd.\n\n2 Bij laswerkzaamheden klasse III wordt aan artikel 4.40, eerste lid, van het besluit in ieder geval voldaan indien per jaar niet meer dan 6.500 kilogram lastoevoegmateriaal\n                                                   en -elektroden wordt verbruikt. Op verzoek van het bevoegd gezag wordt aangetoond\n                                                   wat het jaarverbruik is aan lastoevoegmateriaal en -elektroden.\n\n3 Bij laswerkzaamheden klasse III wordt aan artikel 4.40, eerste lid, van het besluit in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen lasrook die vrijkomt voordat deze wordt afgevoerd, wordt gevoerd door\n                                                         een filtrerende afscheider of elektrostatisch filter, die geschikt is om aan artikel 4.40, eerste lid, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider of het elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud\n                                                         verkeert, deze periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking\n                                                         nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n4 Indien bij laswerkzaamheden klasse IV niet wordt gerecirculeerd als bedoeld in het\n                                                   eerste lid, wordt in ieder geval aan artikel 4.40, eerste lid, van het besluit voldaan, indien:\n\na. de afgezogen lasrook die vrijkomt, voordat deze wordt afgevoerd, wordt gevoerd door\n                                                         een filtrerende afscheider of elektrostatisch filter die geschikt is om aan artikel 4.40, eerste lid, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider of elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud\n                                                         verkeert, deze periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking\n                                                         nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n5 Bij laswerkzaamheden klasse V, VI en VII waarbij roestvast gelast wordt met beklede\n                                                   elektroden of met MAG gevulde draad, of indien andere materialen gelast worden met\n                                                   gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad, wordt aan de artikelen 4.40, eerste lid, en 4.41, eerste lid, van het besluit in ieder geval voldaan indien per jaar niet meer dan 200 kilogram lastoevoegmateriaal\n                                                   en -elektroden wordt gebruikt. Op verzoek van het bevoegd gezag wordt aangetoond wat\n                                                   het jaarverbruik is aan lastoevoegmateriaal en -elektroden.\n\n6 Bij laswerkzaamheden klasse V, VI en VII waarbij roestvast staal gelast wordt met\n                                                   beklede elektroden of met MAG gevulde draad, of indien andere materialen gelast worden\n                                                   met gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad, wordt aan de artikelen 4.40, eerste lid en 4.41, eerste lid, van het besluit in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen lasrook die vrijkomt voordat deze wordt afgevoerd, wordt gevoerd door\n                                                         een filtrerende afscheider of elektrostatisch filter die geschikt is om aan de artikelen 4.40, eerste lid, en 4.41, eerste lid, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider of het elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud\n                                                         verkeert, deze periodiek wordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking\n                                                         nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n7 Bij laswerkzaamheden klasse V, VI en VII, waarbij met loodmenie geverfd staal wordt\n                                                   gelast en niet wordt gerecirculeerd als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder\n                                                   geval aan de artikelen 4.40, eerste lid, en 4.41, eerste lid, van het besluit voldaan indien:\n\na. de afgezogen emissies van lood- en loodverbindingen die vrijkomen bij het lassen van\n                                                         met loodmenie geverfd staal worden gevoerd door een filtrerende afscheider of elektrostatisch\n                                                         filter die geschikt is om aan artikel 4.42, eerste lid, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider of het elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud\n                                                         verkeert, deze periodiek wordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking\n                                                         nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   worden stof en rook die vrijkomen bij het solderen van metalen, voor zover dat redelijkerwijs\n                                                   mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht worden\n                                                   voor zover het afgezogen emissies betreft, die vrijkomen bij het solderen van metalen,\n                                                   die naar de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien\n                                                   binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig\n                                                   gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder\n                                                   dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   als bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan de artikelen 4.44, eerste lid, en 4.45 van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het solderen van metalen worden gevoerd\n                                                   door een filtrerende afscheider die geschikt is om aan artikelen 4.44, eerste lid, en 4.45 van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.46 van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. het jaarlijks verbruik aan vloeimiddelen minder is dan 100 kilogram;\n\nb. de afgezogen gasvormige emissies die vrijkomen bij het solderen met vloeimiddelen\n                                                   die vluchtige organische stoffen bevatten worden gevoerd door een adsorptiefilter\n                                                   die geschikt is om aan artikel 4.46 van het besluit te voldoen, en het adsorptiefliter in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek\n                                                   gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt;\n                                                   of\n\nc. de afgezogen gasvormige emissies die vrijkomen bij het solderen met zure vloeimiddelen,\n                                                   worden gevoerd door een gaswasser of een a\u00ebrosol- of mistfilter die geschikt is om\n                                                   aan artikel 4.46 van het besluit te voldoen, en die gaswasser a\u00ebrosol- of mistfilter in goede staat van onderhoud\n                                                   verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig\n                                                   is, wordt schoongemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                                   vindt het stralen van metalen plaats:\n\na. in een daarvoor bestemde en ingerichte gesloten kast, cabine of ruimte; of\n\nb. indien het redelijkerwijs niet mogelijk is te stralen als bedoeld in het eerste lid,\n                                                         onderdeel a, in een gesloten ruimte met gesloten deuren en ramen, waarbij wordt voorkomen\n                                                         dat bij het openen van deuren en ramen stof naar de buitenlucht vrijkomt.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   bij het stralen van metalen de stofemissies, die naar de buitenlucht worden afgevoerd,\n                                                   bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt\n                                                   een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein\n                                                   dan wel op een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is\n                                                   gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   als bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Indien vanwege de omvang van het te stralen object, bedoeld in artikel 4.49, tweede lid, van het besluit, het stralen in de buitenlucht plaatsvindt, worden emissies van stof die vrijkomen\n                                                   bij het stralen van metalen in de buitenlucht, voorkomen, dan wel beperkt door het\n                                                   toepassen van doelmatige stofvrije of stofarme straalmethodes, tenzij dit redelijkerwijs\n                                                   niet mogelijk is.\n\n5 Indien het toepassen van een doelmatige stofvrije of stofarme straaltechniek als genoemd\n                                                   in het vierde lid redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de emissie van stof tijdens\n                                                   straalwerkzaamheden in de buitenlucht gereduceerd door het plaatsen van een doelmatige\n                                                   omkapping van geschikt materiaal.\n\n6 Ten aanzien van het zoveel mogelijk voorkomen, dan wel tot een aanvaardbaar niveau\n                                                   beperken van stofhinder bij het stralen van metalen in de buitenlucht kan het bevoegd\n                                                   gezag maatwerkvoorschriften stellen, ter uitwerking van het vierde en vijfde lid.\n\n7 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n8 In afwijking van het zevende lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.50, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies als bedoeld in artikel 4.50, eerste lid, van het besluit die vrijkomen bij het stralen van metalen worden gevoerd door een filtrerende afscheider\n                                                   of elektrostatische filterinstallatie die geschikt is om aan artikel 4.50, eerste lid, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider of elektrostatische filterinstallatie in goede staat van\n                                                   onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking\n                                                   nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het stralen\n                                                   van metalen waarbij vloeibare bodembedreigende stoffen worden gebruikt of kunnen vrijkomen,\n                                                   plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding.\n\n2 Indien bij de activiteit, bedoeld in het eerste lid, alleen vaste bodembedreigende\n                                                   stoffen vrijkomen dan vindt deze activiteit plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n3 De activiteit, bedoeld in het eerste lid kan ook boven een andere bodembeschermende\n                                                   voorziening worden uitgevoerd indien deze activiteit wordt uitgevoerd als een gesloten\n                                                   proces.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn deze paragraaf wordt onder het reinigen van metalen niet verstaan het wassen van\n                                             motorvoertuigen of carrosserie-onderdelen daarvan als bedoeld in paragraaf 3.3.2 en het afspuiten van pleziervaartuigen als bedoeld in paragraaf 4.6.5.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   worden dampen en gassen die vrijkomen bij:\n\na. het reinigen, coaten en lijmen van metalen voorwerpen door middel van vernevelen van\n                                                         vluchtige organische stoffen met een nevelspuit;\n\nb. het coaten van metalen voorwerpen door middel van het opbrengen van poeder;\n\nc. het reinigen, coaten en lijmen van metalen voorwerpen met vluchtige organische stoffen\n                                                         door middel van dompeling in open of halfgesloten baden, uitgezonderd de toepassing\n                                                         van hoogkokende stoffen;\n\nd. het aansluitend aan voornoemde activiteiten, drogen dan wel uitharden van met vluchtige\n                                                         organische stoffen behandelde materialen dan wel het moffelen van materialen die zijn\n                                                         van voorzien van een poedercoating, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig\n                                                         aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van stofhinder,\n                                                   worden emissies van stof, waaronder ook coating-, lijm- of poederdeeltjes, die vrijkomen\n                                                   bij het in de buitenlucht coaten en lijmen van metalen door middel van vernevelen\n                                                   met een nevelspuit, voorkomen dan wel beperkt door het plaatsen van doelmatige afschermingen.\n\n3 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   de overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, afgezogen dampen en gassen, die naar\n                                                   de buitenlucht worden afgevoerd bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen\n                                                   50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw\n                                                   op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n\n                                                   gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.\n\n4 Ten behoeve van het voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder,\n                                                   worden de overeenkomstig het eerste lid, onderdelen a, c en d afgezogen dampen en\n                                                   gassen, indien deze op de buitenlucht worden ge\u00ebmitteerd:\n\na. ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding\n                                                         gelegen gebouwen afgevoerd; of\n\nb. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.\n\n5 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   als bedoeld in het derde lid.\n\n6 Het vierde lid is niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie\n                                                   van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd\n                                                   industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n7 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding\n                                                   van afgezogen dampen, geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd of incidentele\n                                                   geurpieken in aanvulling op het vierde lid overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:\n\na. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het vierde\n                                                         lid;\n\nb. de situering van de afvoerpijp;\n\nc. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of\n\nd. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n8 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder\n                                                   een aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het zevende lid\n                                                   onvoldoende zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanwezigheid van een ontgeuringsinstallatie\n                                                   of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.\n\n9 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het derde lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het derde lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n10 In afwijking van het negende lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het vijfde lid stellen.\n\n11 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het vierde lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt\n                                                   tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.\n\n12 In afwijking van het elfde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het zevende en achtste lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.54, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het coaten en lijmen van metalen voorwerpen\n                                                   door middel van vernevelen met een nevelspuit en de emissies die vrijkomen bij het\n                                                   coaten door middel van het opbrengen van poeder, worden afgezogen en worden gevoerd\n                                                   door een filtrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 4.54, eerste lid, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel\u00a04.54a, derde lid, van het besluit wordt, voor zover het betreft het schoonbranden van metalen waarbij gebruik wordt\n                                                   gemaakt van een elektrische oven, in ieder geval voldaan indien de uit de oven afgezogen\n                                                   dampen via condensatie of absorptie worden behandeld en teruggeleid naar de oven zonder\n                                                   dat een emissie naar de lucht optreedt.\n\n2 Aan artikel\u00a04.54a, derde lid, van het besluit wordt, voor zover het betreft het schoonbranden van metalen waarbij gebruik wordt\n                                                   gemaakt van een gasgestookte oven met een capaciteit kleiner dan 5 ton te reinigen\n                                                   product, in ieder geval voldaan indien:\n\na. de rookgassen uit de oven worden geleid door een naverbrander, die geschikt is om\n                                                         aan artikel\u00a04.54a, derde lid, te voldoen en zo is ingeregeld dat:\n\n1\u00b0. tot het einde van de cyclus de temperatuur ten minste 850\u00b0C is;\n\n2\u00b0. de naverbrander op temperatuur is voordat het schoonbranden begint;\n\n3\u00b0. de verblijftijd van de rookgassen ten minste twee seconden is, en\n\n4\u00b0. de emissieconcentratie van koolmonoxide niet meer dan 100 milligram per normaal kubieke\n                                                               meter is;\n\nb. de rookgassen alleen via de naverbrander uit de oven kunnen worden afgevoerd;\n\nc. het temperatuurverloop van oven en naverbrander continu geregistreerd wordt, en\n\nd. de oven en de naverbrander in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek gecontroleerd\n                                                         worden en zo vaak als voor de goede werking nodig is, worden schoongemaakt en vervangen.\n\n3 Aan artikel\u00a04.54a, derde lid, van het besluit wordt, voor zover het betreft het schoonbranden van metalen waarbij gebruik wordt\n                                                   gemaakt van een gasgestookte oven met een capaciteit groter dan of gelijk aan 5 ton\n                                                   te reinigen product, in ieder geval voldaan indien:\n\na. de rookgassen uit de oven worden geleid door een naverbrander, die geschikt is om\n                                                         aan artikel\u00a04.54a, derde lid, te voldoen en zo is ingeregeld dat:\n\n1\u00b0. tot het einde van de cyclus de temperatuur ten minste 850\u00b0C is;\n\n2\u00b0. de naverbrander op temperatuur is voordat het schoonbranden begint;\n\n3\u00b0. de verblijftijd van de rookgassen ten minste twee seconden is, en\n\n4\u00b0. de emissieconcentratie van koolmonoxide niet meer dan 100 milligram per normaal kubieke\n                                                               meter is;\n\nb. de rookgassen alleen via de naverbrander uit de oven kunnen worden afgevoerd;\n\nc. het zuurstofpercentage in de rookgassen na de naverbrander ten minste 6% is;\n\nd. via beveiligingen is geborgd dat het schoonbranden niet kan starten indien de naverbrander\n                                                         niet werkt, en dat de naverbrander niet kan worden uitgeschakeld indien de oven in\n                                                         bedrijf is;\n\ne. de maximale belading van de oven is vastgesteld, en niet kan worden overschreden;\n\nf. de nabrandtijd van de naverbrander vast staat ingesteld op de waarde die in een controlemeting\n                                                         bij de maximale belading is vastgesteld en voldoende is om bij maximale belading alle\n                                                         dampen te verbranden;\n\ng. het temperatuurverloop van oven en naverbrander continu geregistreerd wordt;\n\nh. het zuurstofgehalte en het koolmonoxidegehalte van de rookgassen continu worden gemeten\n                                                         en geregistreerd, en\n\ni. de oven en de naverbrander in goede staat van onderhoud verkeren, ten minste een maal\n                                                         per twaalf maanden worden gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig\n                                                         is, worden schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ter uitvoering van artikel 4.55, eerste lid, van het besluit, past degene die de inrichting drijft:\n\na. bij het coaten en lijmen van metalen voorwerpen:\n\n1\u00b0. maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering ter voorkoming van onnodige emissie\n                                                               van vluchtige organische stoffen;\n\n2\u00b0. oplosmiddelarme producten en effici\u00ebnte applicatiemethoden toe;\n\nb. bij het reinigen van metalen voorwerpen:\n\n1\u00b0. maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering ter voorkoming van onnodige emissie\n                                                               van vluchtige organische stoffen; en\n\n2\u00b0. de volgende voorkeursvolgorde toe:\n\ni. zoveel mogelijk droog reinigen;\n\nii. indien reiniging niet op een droge manier kan plaatsvinden wordt gebruik gemaakt van\n                                                                     waterige middelen;\n\niii. indien reiniging met waterige middelen technisch niet uitvoerbaar is, of niet kosteneffectief\n                                                                     is, vindt het reinigen met organische oplosmiddelen plaats in procesbaden die zijn\n                                                                     uitgevoerd als een zogenaamd gesloten systeem. Indien gesloten systemen worden toegepast,\n                                                                     wordt de in- en uitneemzone ten minste \u00e9\u00e9n minuut gesloten gehouden na be\u00ebindiging\n                                                                     van het gebruik van de pomp- of persluchtinstallatie, ter beperking van de emissie\n                                                                     naar de lucht;\n\niv. indien reiniging niet mogelijk is in een gesloten systeem, om redenen van technische\n                                                                     uitvoerbaarheid of kosteneffectiviteit, wordt gebruik gemaakt van hoogkokende niet-gehalogeneerde\n                                                                     oplosmiddelen.\n\n2 Indien de emissiereducerende maatregelen, bedoeld in het eerste lid, niet of in onvoldoende\n                                                   mate zijn getroffen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering waarom de maatregelen\n                                                   niet zijn getroffen. Bij de motivering wordt betrokken de kosteneffectiviteit en de\n                                                   technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vinden bij het\n                                             reinigen, lijmen en coaten van metalen het verwerken van lakken, verdunners en lijmen\n                                             alsmede het coaten van metalen, het chemisch ontlakken en het reinigen van metalen\n                                             plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   worden stof en dampen die vrijkomen bij het aanbrengen van een emailleer- en een keramieklaag\n                                                   op metalen, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   worden stof en dampen die vrijkomen bij het aanbrengen van een metaallaag op metalen\n                                                   door middel van vlamspuiten en thermisch spuiten, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n3 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   vindt het schooperen plaats in een daarvoor bestemde en ingerichte gesloten kast,\n                                                   cabine of ruimte waar onderdruk heerst en optimale afzuiging plaatsvindt.\n\n4 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   emissies als bedoeld in het tweede en derde lid die naar de buitenlucht worden afgevoerd,\n                                                   bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt\n                                                   een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein\n                                                   dan wel op een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is\n                                                   gelegen.\n\n5 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het vierde lid.\n\n6 Ten behoeve van het voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder,\n                                                   worden de overeenkomstig het eerste lid afgezogen gassen en dampen, die op de buitenlucht\n                                                   worden ge\u00ebmitteerd:\n\na. ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding\n                                                         gelegen gebouwen afgevoerd; of\n\nb. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.\n\n7 Het zesde lid is niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie\n                                                   van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd\n                                                   industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n8 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, vanwege onvoldoende verspreiding\n                                                   van afgezogen dampen, vanwege geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd\n                                                   of vanwege incidentele geurpieken in aanvulling op het vijfde lid overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:\n\na. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het zesde\n                                                         lid;\n\nb. de situering van de afvoerpijp;\n\nc. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of\n\nd. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n9 In afwijking van het zesde lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder\n                                                   een aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het achtste lid\n                                                   onvoldoende zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanwezigheid van een ontgeuringsinstallatie\n                                                   of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.\n\n10 Indien vanwege de omvang van het te bewerken object, als bedoeld in artikel 4.57, tweede lid, van het besluit, het schooperen in de buitenlucht plaatsvindt worden emissies van stof die vrijkomen\n                                                   bij het schooperen van metalen in de buitenlucht, voorkomen, dan wel beperkt door\n                                                   het aanbrengen van doelmatige geheel gesloten omkappingen om het te behandelen werkstuk.\n                                                   Een omkapping bestaat uit doek, zeil of een ander stofdicht materiaal.\n\n11 Ten behoeve van het zoveel mogelijk voorkomen, dan wel tot een aanvaardbaar niveau\n                                                   beperken van stofhinder vanwege het in de buitenlucht schooperen van metalen kan het\n                                                   bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen, ter uitwerking van het tiende lid.\n\n12 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het vierde lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het vierde lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n13 In afwijking van het twaalfde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als\n                                                   bedoeld in het vijfde lid stellen.\n\n14 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het zesde lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt\n                                                   tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.\n\n15 In afwijking van het veertiende lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als\n                                                   bedoeld in het achtste en negende lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.58 van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het aanbrengen van anorganische deklagen\n                                                   op metalen worden gevoerd door een filtrerende afscheider of elektrostatische filterinstallatie,\n                                                   die geschikt is om aan artikel 4.58 van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider of elektrostatische filterinstallatie in goede staat van\n                                                   onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking\n                                                   nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het aanbrengen\n                                             van anorganische deklagen op metalen plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   worden dampen die vrijkomen bij het elektrolytisch of stroomloos beitsen en etsen\n                                                   van metalen, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   gassen en dampen, vanwege het beitsen en etsen van metalen, die naar de buitenlucht\n                                                   worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van\n                                                   een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd\n                                                   industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw\n                                                   per hectare, is gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.60, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de totale oppervlakte van de aanwezige beits- en etsbaden met eenzelfde werkzame badvloeistof\n                                                   minder bedraagt dan 3 vierkante meter, de temperatuur van de baden niet hoger is dan\n                                                   50 graden Celsius en er geen agitatie van de vloeistof in de baden plaatsvindt; of\n\nb. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het elektrolytisch of stroomloos beitsen en\n                                                   etsen van metalen worden gevoerd door een gaswasser of a\u00ebrosol- of mistfilter die\n                                                   geschikt is om aan artikel 4.60, eerste lid, van het besluit te voldoen; en die gaswasser of a\u00ebrosol- of mistfilter in goede staat van onderhoud\n                                                   verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig\n                                                   is wordt schoongemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het beitsen\n                                                   en etsen van metalen plaats boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding.\n\n2 De activiteit bedoeld in het eerste lid kan ook boven een andere bodembeschermende\n                                                   voorziening worden uitgevoerd indien deze activiteit wordt uitgevoerd als een gesloten\n                                                   proces.\n\n3 Indien het beitsen of etsen van metalen plaatsvindt met behulp van een dompelbad dan\n                                                   is dat dompelbad opgesteld boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding,\n                                                   die zich ten minste uitstrekt tot de oppervlakte van het dompelbad en het daarbij\n                                                   behorende uitlekgebied. Onder dit uitlekgebied wordt niet begrepen het gebied waar\n                                                   het metaalproduct wordt geplaatst nadat dit is afgespoeld met water of is gespoeld\n                                                   in een bad met water.\n\n4 Een dompelbad dat zich automatisch vult is voorzien van een doelmatige overvulbeveiliging\n                                                   of overloopbeveiliging.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   worden dampen die vrijkomen bij het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van chroom-\n                                                   en cadmiumlagen op metalen, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan\n                                                   de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   gassen en dampen, vanwege het elektrolytisch en stroomloos aanbrengen van metaallagen,\n                                                   die naar de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien\n                                                   binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig\n                                                   gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder\n                                                   dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.62, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het elektrolytisch en stroomloos aanbrengen\n                                                   van chroom- of cadmiumlagen op metalen worden gevoerd door een gaswasser of a\u00ebrosol-\n                                                   of mistfilter die geschikt is om aan artikel 4.62, eerste lid, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die gaswasser of a\u00ebrosol- of mistfilter in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek\n                                                   gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico is een dompelbad\n                                                   waarin metaallagen elektrolytisch en stroomloos worden aangebracht op metalen opgesteld\n                                                   boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding, die zich ten minste uitstrekt\n                                                   tot de oppervlakte van het dompelbad en het daarbij behorende uitlekgebied. Onder\n                                                   dit uitlekgebied wordt niet begrepen het gebied waar het metaalproduct wordt geplaatst\n                                                   nadat dit is afgespoeld met water of is gespoeld in een bad met water.\n\n2 Een dompelbad dat zich automatisch vult, is voorzien van een doelmatige overvulbeveiliging\n                                                   of overloopbeveiliging.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van diffuse emissies worden dampen die vrijkomen bij\n                                                   het chroomzuuranodiseren en het zwavelzuuranodiseren, voor zover dat redelijkerwijs\n                                                   mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies, worden gassen en dampen, vanwege\n                                                   het aanbrengen van conversielagen op metalen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd,\n                                                   bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt\n                                                   een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein\n                                                   dan wel op een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is\n                                                   gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.65, eerste lid, onderdeel a, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het chroomzuuranodiseren worden gevoerd door\n                                                   een gaswasser of a\u00ebrosol- of mistfilter, die geschikt is om artikel 4.65, eerste lid, onderdeel a, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die gaswasser of a\u00ebrosol- of mistfilter in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek\n                                                   wordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is wordt schoongemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.65, eerste lid, onderdeel b, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de temperatuur van de zwavelzuurbaden ten behoeve van het zwavelzuuranodiseren lager\n                                                   is dan 60 graden Celsius; of\n\nb. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het zwavelzuuranodiseren worden gevoerd door\n                                                   een gaswasser of a\u00ebrosol- of mistfilter, die geschikt is om aan artikel 4.65, eerste lid, onderdeel b, van het besluit te voldoen, en die gaswasser of a\u00ebrosol- of mistfilter in goede staat van onderhoud\n                                                   verkeert, periodiek wordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig\n                                                   is wordt schoongemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico is een dompelbad\n                                                   waarin conversielagen worden aangebracht op metalen opgesteld boven een lekbak of\n                                                   een vloeistofdichte vloer of verharding, die zich ten minste uitstrekt tot de oppervlakte\n                                                   van het dompelbad en het daarbij behorende uitlekgebied. Onder dit uitlekgebied wordt\n                                                   niet begrepen het gebied waar het metaalproduct wordt geplaatst nadat dit is afgespoeld\n                                                   met water of is gespoeld in een bad met water.\n\n2 Een dompelbad dat zich automatisch vult is voorzien van een doelmatige overvulbeveiliging\n                                                   of overloopbeveiliging.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van diffuse emissies, worden dampen die vrijkomen bij\n                                                   het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen, voor zover dat redelijkerwijs\n                                                   mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies, worden gassen en dampen, vanwege\n                                                   het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen, die naar de buitenlucht worden\n                                                   afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt\n                                                   een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein\n                                                   dan wel op een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is\n                                                   gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.68, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofvormige emissies die vrijkomen bij het thermisch aanbrengen van metaallagen\n                                                   op metalen worden gevoerd door een filtrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 4.68, eerste lid, onderdelen a en b, van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek wordt\n                                                   gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en\n                                                   vervangen.\n\nc. de afgezogen dampvormige emissies die vrijkomen bij het thermisch aanbrengen van metaallagen\n                                                   op metalen worden gevoerd door een gaswasser die geschikt is om aan artikel 4.68, eerste lid, onderdeel c, van het besluit te voldoen; en\n\nd. die gaswasser in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek wordt gecontroleerd\n                                                   en zo vaak als voor de goede werking nodig is wordt schoongemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico is een dompelbad\n                                                   of een fluxbad waarin metaallagen thermisch worden aangebracht op metalen opgesteld\n                                                   boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding, die zich ten minste uitstrekt\n                                                   tot de oppervlakte van het dompelbad en het daarbij behorende uitlekgebied. Onder\n                                                   dit uitlekgebied wordt niet begrepen het gebied waar het metaalproduct wordt geplaatst\n                                                   nadat dit is afgespoeld met water of is gespoeld in een bad met water.\n\n2 Een dompelbad dat zich automatisch vult is voorzien van een doelmatige overvulbeveiliging\n                                                   of overloopbeveiliging.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in \u00a7 4.5.1 tot en met \u00a7 4.5.11 van het besluit wordt ter beperking van het lozen van metalen en hulpstoffen ten minste voldaan aan\n                                                   het tweede tot en met het vierde lid.\n\n2 Degene die de inrichting drijft stelt gedragsvoorschriften op die zijn gericht op\n                                                   het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu en een doelmatige afvoer van het\n                                                   bedrijfsafvalwater \u00e9n draagt ervoor zorg dat de gedragsregels worden nageleefd.\n\n3 In de gedragsvoorschriften wordt ten minste aangegeven:\n\na. wanneer en op welke wijze controle van installaties en onderdelen van de inrichting\n                                                         plaatsvindt, waarvan de werking van invloed kan zijn op het lozen van metalen en hulpstoffen;\n\nb. op welke wijze invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve\n                                                         aanpak;\n\nc. op welke wijze de oversleep wordt beperkt;\n\nd. op welke wijze mogelijk te nemen procesge\u00efntegreerde maatregelen op haalbaarheid worden\n                                                         onderzocht en genomen;\n\ne. hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en hoe dit doelmatig wordt verwerkt;\n\nf. indien ethyleendiaminetetra-acetaat wordt gebruikt, waarom dit noodzakelijk is voor\n                                                         het proces en welke maatregelen genomen worden om de emissies ervan te beperken;\n\ng. indien een chroomlaag elektrolytisch wordt aangebracht met behulp van een oplossing\n                                                         van chroom VI, welke maatregelen genomen worden om dit metaal terug te voeren uit\n                                                         het spoelwater naar het procesbad;\n\nh. indien er wordt gewerkt met cyanide, welke maatregelen genomen worden om cyanide terug\n                                                         te voeren uit het spoelwater naar het procesbad;\n\ni. indien perfluoroctaansulfonaten als hulpstof worden toegepast, welke maatregelen genomen\n                                                         worden om perfluoroctaansulfonaten terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad;\n                                                         en\n\nj. indien cadmium wordt verwerkt, welke maatregelen worden genomen om cadmium terug te\n                                                         voeren uit het spoelwater naar het procesbad en op welke wijze het afvalwater dat\n                                                         cadmium kan bevatten, separaat van het overige afvalwater, wordt verwerkt.\n\n4 Het bevoegd gezag kan indien het belang van de bescherming van het milieu daartoe\n                                                   noodzaakt maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de invulling van de gedragsvoorschriften\n                                                   als bedoeld in het tweede lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het voorkomen van emissies van dioxines en polycyclische aromatische\n                                             koolwaterstoffen naar de lucht als bedoeld in artikel 4.74.2, eerste lid, van het besluit, worden uitsluitend metalen gesmolten die voldoen aan de volgende criteria:\n\na. het metaal voldoet aan de technische standaarden die gelden voor reguliere toepassing\n                                                   van het metaal;\n\nb. de soort legering en de verhouding van metalen in de legering is bekend en kan worden\n                                                   aangetoond;\n\nc. het metaal is zichtbaar vrij van olie, olie-emulsies, smeermiddelen of vet, met uitzondering\n                                                   van verwaarloosbare hoeveelheden die geen druppelvorming tot gevolg hebben;\n\nd. het ingezette materiaal bezit geen van de eigenschappen van bijlage III van de kaderrichtlijn\n                                                   afvalstoffen, met dien verstande dat de eigenschappen van het metaal zelf of metalen\n                                                   in de legering zelf niet relevant zijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.74.2, tweede lid, van het besluit, wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. bij het smelten van koper en koperlegeringen, aluminium en aluminiumlegeringen, zink\n                                                   en zinklegeringen, tin en tinlegeringen, de legering ten hoogste 2% lood bevat;\n\nb. bij het smelten van koper en koperlegeringen, aluminium en aluminiumlegeringen, zink\n                                                   en zinklegeringen, tin en tinlegeringen, de legering ten hoogste 5% lood bevat en\n                                                   de smeltoven ten hoogste 200 uur in bedrijf is;\n\nc. bij het smelten van koper en koperlegeringen, aluminium en aluminiumlegeringen, zink\n                                                   en zinklegeringen, tin en tinlegeringen, de legering ten hoogste 10% lood bevat en\n                                                   de smeltoven ten hoogste 100 uur in bedrijf is;\n\nd. de afgezogen emissies van lood die vrijkomen, worden gevoerd door een filtrerende\n                                                   afscheider die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek wordt gecontroleerd\n                                                   en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.74.3 van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien de afgezogen emissies die vrijkomen, worden gevoerd\n                                             door een filtrerende afscheider die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek\n                                             wordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt\n                                             en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.74.4 van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien de afgezogen emissies die vrijkomen worden gevoerd\n                                             door een gaswasser die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek wordt gecontroleerd\n                                             en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel 4.74.5, eerste lid, van het besluit, wordt in ieder geval voldaan indien de afgezogen emissies die vrijkomen, worden\n                                                   gevoerd door een filtrerende afscheider die in goede staat van onderhoud verkeert,\n                                                   periodiek wordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt\n                                                   schoongemaakt en vervangen.\n\n2 Het uitbreken of ontzanden van een gietstuk als bedoeld in artikel 4.74.5, derde lid, van het besluit, vindt plaats in een gesloten ruimte met gesloten deuren en ramen waarbij wordt voorkomen\n                                                   dat bij het openen van deuren en ramen stof naar de buitenlucht vrijkomt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.74.6 van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien de afgezogen emissies die vrijkomen, worden gevoerd\n                                             door een filtrerende afscheider die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek\n                                             wordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt\n                                             en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   emissies als bedoeld in artikel 4.74.7, onder a, van het besluit, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt\n                                                   een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein\n                                                   dan wel op een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is\n                                                   gelegen.\n\n2 Het bevoegd gezag kan in het belang van de plaatselijke milieuomstandigheden met inachtneming\n                                                   van artikel 2.4, achtste lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van\n                                                   de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in artikel 4.74.7, onder a, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                             artikel 4.74.7, onderdeel b, van het besluit, vindt het smelten en gieten van metalen waarbij bodembedreigende stoffen worden\n                                             gebruikt of kunnen vrijkomen, plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies:\n\na. vindt het stralen van steen plaats:\n\n1\u00b0. in een daarvoor bestemde en ingerichte gesloten kast, cabine of ruimte; of\n\n2\u00b0. met gereedschap dat is uitgerust met een ge\u00efntegreerde stofafzuiginstallatie;\n\nb. vindt het trommelen van steen plaats in een gesloten installatie;\n\nc. wordt stofklasse S dat vrijkomt bij de mechanische bewerking van steen, voor zover\n                                                         dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen, tenzij gebruik wordt\n                                                         gemaakt van natte werkmethoden die voldoen aan artikel 4.84b, onderdeel a of c;\n\nd. vinden reiniging en ontstoffing van apparatuur en werkruimten plaats door gebruik\n                                                         te maken van natte werkmethoden of stofzuigers.\n\n2 Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is te stralen als bedoeld in het eerste lid,\n                                                   onder a, vindt het stralen van steen plaats in een gesloten ruimte met gesloten deuren\n                                                   en ramen, waarbij wordt voorkomen dat bij het openen van deuren en ramen stof naar\n                                                   de buitenlucht vrijkomt.\n\n3 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   de afgezogen emissies die vrijkomen bij mechanische bewerking van steen en die naar\n                                                   de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen\n                                                   50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig\n                                                   gebouw op een gezoneerd industrieterrein, dan wel op een bedrijventerrein met minder\n                                                   dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n4 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en maatwerkvoorschriften\n                                                   stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het derde lid.\n\n5 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het derde lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het derde lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n6 In afwijking van het vijfde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het vierde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.74b van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. mechanische bewerking van steen plaatsvindt met waterkoeling en de waterstraal of\n                                                   het watergordijn zodanig is gedimensioneerd dat geen zichtbare stofvorming optreedt;\n                                                   of\n\nb. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij mechanische bewerking van steen worden\n                                                   gevoerd door een filtrerende afscheider, die geschikt is om aan artikel 4.74b van het besluit te voldoen en in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek wordt gecontroleerd\n                                                   en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen; of\n\nc. bij mechanische ruimteafzuiging gebruik wordt gemaakt van een waterwand die geschikt\n                                                   is om aan artikel 4.74b van het besluit te voldoen en in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek wordt gecontroleerd\n                                                   en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel het zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   worden gassen en dampen die vrijkomen bij:\n\na. het aanbrengen van lijmen, harsen en coatings op steen door middel van vernevelen\n                                                         met een nevelspuit,\n\nb. het aansluitend aan de onder a genoemde activiteiten drogen dan wel uitharden van\n                                                         met vluchtige organische stoffen behandelde materialen,\n\nvoor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder,\n                                                   worden de overeenkomstig het eerste lid, onderdelen a en b, afgezogen gassen en dampen,\n                                                   indien deze op de buitenlucht worden ge\u00ebmitteerd:\n\na. ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding\n                                                         gelegen gebouwen afgevoerd; of\n\nb. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie\n                                                   van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd\n                                                   industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n4 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding\n                                                   van afgezogen gassen en dampen, geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd\n                                                   of incidentele geurpieken, in aanvulling op het tweede lid, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:\n\na. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het tweede\n                                                         lid;\n\nb. de situering van de afvoerpijp;\n\nc. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of\n\nd. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n5 In afwijking van het tweede lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder\n                                                   een aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het vierde lid\n                                                   onvoldoende zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanwezigheid van een ontgeuringsinstallatie\n                                                   of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen gassen en dampen.\n\n6 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt\n                                                   tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.\n\n7 In afwijking van het zesde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het vierde en vijfde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.74f van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het aanbrengen van lijmen, harsen of coatings\n                                                   op steen worden gevoerd door een filtrerende afscheider, die geschikt is om aan artikel 4.74f van het besluit te voldoen; en\n\nb. de filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt bij het aanbrengen\n                                             van lijmen, harsen of coatings op steen het verwerken van lijmen, harsen, coatings\n                                             en verdunningsmiddelen alsmede het aanbrengen van coatings op steen plaats boven een\n                                             bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico is een dompelbad\n                                                   waarin steen chemisch wordt behandeld, opgesteld boven een lekbak of een vloeistofdichte\n                                                   vloer of verharding, die zich ten minste uitstrekt tot de oppervlakte van het dompelbad\n                                                   en het daarbij behorende uitlekgebied. Onder dit uitlekgebied wordt niet begrepen\n                                                   het gebied waar het steen wordt geplaatst nadat dit is afgespoeld met water of is\n                                                   gespoeld in een bad met water.\n\n2 Een dompelbad dat zich automatisch vult, is voorzien van een doelmatige overvulbeveiliging\n                                                   of overloopbeveiliging.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                                   en het bevorderen van een doelmatige verspreiding van emissies naar de buitenlucht\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a04.74j, derde lid, van het besluit, worden bij het doseren en mengen ten behoeve van de vervaardiging van betonmortel\n                                                   de emissies die naar de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht\n                                                   afgevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen,\n                                                   niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein of op een bedrijventerrein\n                                                   met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n2 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en maatwerkvoorschriften\n                                                   stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de lucht.\n\n3 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het eerste lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n4 In afwijking van het derde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het tweede lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel\u00a04.74j, tweede lid, van het besluit wordt bij het doseren en mengen ten behoeve van de vervaardiging van betonmortel\n                                             in ieder geval voldaan indien de via ontluchtingsopeningen ontwijkende lucht door\n                                             een filtrerende afscheider wordt gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert,\n                                             periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt\n                                             schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ter uitvoering van artikel\u00a04.74o, eerste lid, van het besluit, past degene die de inrichting drijft bij het op bekisting aanbrengen van ontkistingsmiddelen:\n\na. maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering ter voorkoming van onnodige emissies\n                                                         van vluchtige organische stoffen;\n\nb. oplosmiddelarme producten en effici\u00ebnte applicatiemethoden toe.\n\n2 Indien de emissiereducerende maatregelen, bedoeld in het eerste lid, niet of in onvoldoende\n                                                   mate zijn getroffen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering waarom de maatregelen\n                                                   niet zijn getroffen. Bij de motivering wordt betrokken de kosteneffectiviteit en de\n                                                   technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel\u00a04.74p van het besluit vindt:\n\na. het op bekisting aanbrengen van ontkistingsmiddelen,\n\nb. het uitwassen van beton,\n\nplaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak.\n\n2 Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op een inrichting waarvoor\n                                                   tot 1\u00a0januari 2013 een vergunning onherroepelijk van kracht was en in die vergunning\n                                                   andere bodembeschermende voorzieningen of bodembeschermende maatregelen zijn voorgeschreven\n                                                   waarmee bij het aanbrengen van ontkistingsmiddelen een verwaarloosbaar bodemrisico\n                                                   wordt gelopen.\n\n3 Ten aanzien van een inrichting als bedoeld in het tweede lid blijven, in afwijking\n                                                   van het eerste lid, aanhef en onderdeel a, de voorschriften van de vergunning ten\n                                                   behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico bij het op bekisting\n                                                   aanbrengen van ontkistingsmiddelen van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel\u00a04.74r van het besluit wordt bij het breken van steenachtig materiaal in de buitenlucht in ieder geval voldaan\n                                             indien het te breken materiaal door besproeiing vochtig wordt gehouden en de dosering\n                                             van het sproeiwater zodanig is afgestemd op de behoefte dat hierbij geen afvalwater\n                                             vrijkomt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel\u00a04.74s, eerste lid, van het besluit wordt bij het inpandig breken van steenachtig materiaal in ieder geval voldaan indien\n                                             de via ontluchtingsopeningen ontwijkende lucht door een filtrerende afscheider wordt\n                                             gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en\n                                             zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                                   en het bevorderen van een doelmatige verspreiding van emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in artikel\u00a04.74s van het besluit, worden bij het inpandig breken van steenachtig materiaal de emissies overeenkomstig\n                                                   artikel\u00a04.74s, tweede lid, van het besluit die naar de buitenlucht worden afgevoerd,\n                                                   bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt\n                                                   een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein\n                                                   of op een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n2 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en maatwerkvoorschriften\n                                                   stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de lucht,\n                                                   bedoeld in artikel\u00a04.74s, tweede lid, van het besluit.\n\n3 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het eerste lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n4 In afwijking van het derde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het tweede lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   en het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken\n                                                   van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt bij het afleveren van vloeibare\n                                                   brandstoffen aan vaartuigen ten minste voldaan aan het tweede tot en met tiende lid.\n\n2 Het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen en het vullen van opslagtanks\n                                                   vindt uitsluitend plaats door of onder direct toezicht van deskundig personeel dat\n                                                   op de hoogte is van:\n\na. de gevaarlijke eigenschappen van de brandstoffen,\n\nb. de absorptie- en hulpmiddelen, bedoeld in artikel\u00a04.78 van het besluit,\n\nc. het noodplan, bedoeld in het zevende lid, en\n\nd. de instructies, bedoeld in artikel\u00a036 van bijlage\u00a03.8 bij de Binnenvaartregeling,\n\nen dat direct kan ingrijpen bij morsingen, incidenten en calamiteiten.\n\n3 Bij een op de wal geplaatste vaste afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare\n                                                   brandstoffen aan vaartuigen en bij het vulpunt van een bunkerstation indien dit vulpunt\n                                                   op de kant is gelegen, worden voorzieningen getroffen of maatregelen genomen om schade\n                                                   aan de afleverinstallatie en het vulpunt door aanrijdingen te voorkomen.\n\n4 Een op de wal geplaatste vaste afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare\n                                                   brandstoffen aan vaartuigen en een bunkerstation zijn zodanig gelegen, dat de bereikbaarheid\n                                                   voor passerende vaartuigen is gewaarborgd en een zo laag mogelijk aanvaringsrisico\n                                                   wordt bereikt.\n\n5 Een op de wal geplaatste vaste afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van vloeibare\n                                                   brandstoffen aan vaartuigen aan de volgende onderdelen van PGS 28:\n\na. de voorschriften 2.3.8, 2.3.11 en 2.3.12;\n\nb. de voorschriften 3.2.5, 3.4.4 en 3.4.6 tot en met 3.4.11, en\n\nc. de voorschriften 5.5.1, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2 en 5.7.1,\n\nwaarbij voor \u2018voertuig\u2019 wordt gelezen \u2018vaartuig\u2019.\n\n6 Op een op de wal geplaatste vaste afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare\n                                                   brandstoffen aan vaartuigen zijn de artikelen\u00a021, 35b, e, f, j en k, 36, 45, 46 en\n                                                   47 van bijlage 3.8 bij de Binnenvaartregeling van overeenkomstige toepassing.\n\n7 Op verzoek van het bevoegd gezag stelt de houder van een inrichting waar vloeibare\n                                                   brandstof wordt afgeleverd aan vaartuigen aan de hand van de opslagcapaciteit, de\n                                                   aard van de opgeslagen producten en de aard van de inrichting een doelmatig noodplan\n                                                   op om:\n\na. lekkage zo spoedig mogelijk te stoppen en gelekte brandstof op te ruimen,\n\nb. brand zo spoedig mogelijk onder controle te krijgen waarbij wordt aangegeven in welke\n                                                         gevallen zelf opgetreden wordt en in welke gevallen de brandweer wordt ingeschakeld,\n\nc. betrokken personen intern te alarmeren en indien nodig op te roepen,\n\nd. indien nodig de installatie stil te leggen of te ontruimen,\n\ne. hulpdiensten, omwonenden en bevoegd gezag te informeren, en\n\nf. zo nodig hulp te kunnen bieden aan degenen die zich op het bedrijfsterrein bevinden\n                                                         en aan omwonenden.\n\n8 Aan een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert, bedoeld in artikel\u00a03.14, tweede en derde lid van het Rijnvaartpolitiereglement 1995, wordt geen vloeibare brandstof afgeleverd.\n\n9 Aan een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert, bedoeld in artikel\u00a03.14, eerste lid van het Rijnvaartpolitiereglement 1995, wordt geen vloeibare brandstof afgeleverd indien de gevaarlijke stoffen gassen zijn.\n\n10 Bij een bunkerstation waar lichte olie wordt afgeleverd aan vaartuigen, wordt geen\n                                                   vloeibare brandstof afgeleverd aan een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert, bedoeld\n                                                   in artikel\u00a03.14, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement 1995\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Onverminderd artikel 4.86 voldoet een bunkerstation bij het afleveren van vloeibare brandstof aan vaartuigen\n                                                   ten minste aan:\n\na. de volgende onderdelen van PGS 28:\n\n1\u00b0. de voorschriften 2.3.8, 2.3.11 en 2.3.12;\n\n2\u00b0. de voorschriften 3.4.4 en 3.4.6 tot en met 3.4.11, en\n\n3\u00b0. de voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2 en 5.7.1,\n\nwaarbij voor \u2018voertuig\u2019 wordt gelezen \u2018vaartuig\u2019 en\n\nb. de artikelen 21, 35 aanhef en onder b, e, f, j, k, 36, 45, 46 en 47 van bijlage 3.8 bij de Binnenvaartregeling.\n\n2 Het bevoegd gezag kan indien de technische staat van het bunkerstation onvoldoende\n                                                   is bij maatwerkvoorschrift eisen stellen die leiden tot een beschermingsniveau dat\n                                                   gelijkwaardig is aan bijlage\u00a03.8 bij de Binnenvaartregeling.\n\n3 Dit artikel is niet van toepassing op een bunkerstation dat beschikt over een certificaat\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a06 van het Binnenvaartbesluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico wordt een op de\n                                             wal geplaatste vaste installatie voor het afleveren van vloeibare brandstoffen aan\n                                             vaartuigen opgesteld boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk\n                                                   beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt bij het afleveren\n                                                   van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen voldaan aan het tweede tot en met het vijfde\n                                                   lid.\n\n2 Het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen vindt zodanig plaats dat morsen\n                                                   van brandstof zoveel mogelijk wordt voorkomen. De gemorste brandstof wordt direct\n                                                   opgenomen met daarvoor geschikte absorptiemiddelen.\n\n3 Het vulpistool of het uiteinde van de vulleiding van een installatie voor het afleveren\n                                                   van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen op een bunkerstation wordt weggehangen boven\n                                                   een lekbak.\n\n4 Een installatie voor het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen wordt\n                                                   niet gebruikt voor het vullen van jerrycans en andere vaten met vloeibare brandstoffen.\n\n5 Het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen vanuit een op de wal geplaatste\n                                                   vaste afleverinstallatie vindt plaats met een vulleiding met overvulbeveiliging en\n                                                   automatisch uitschakelinrichting die het bunkeren bij een tankvulstand van 97% onderbreken\n                                                   of een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien blijkt dat bij het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen en het\n                                             vullen van de beladingstanks van een bunkerstation de geurhinder een aanvaardbaar\n                                             niveau overschrijdt, kan het bevoegd gezag overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de situering van de emissiepunten\n                                             waar dampen van brandstof vrijkomen, of de toepassing van dampretourvoorzieningen\n                                             of andere systemen om de dampen gericht af te zuigen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   wordt bij het afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas, anders dan\n                                                   aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen, ten minste\n                                                   voldaan aan de artikelen 4.91 tot en met 4.93a.\n\n2 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bij het afleveren\n                                                   van vloeibare brandstof, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen\n                                                   en vaartuigen, voldaan aan de artikelen 4.91, 4.92, 4.92a, 4.94 en 4.94a.\n\n3 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk\n                                                   beperken van luchtverontreiniging wordt bij het afleveren van lichte olie voldaan\n                                                   aan artikel 4.89.\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 31-12-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een vaste afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van vloeibare brandstof anders\n                                                   dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen aan de\n                                                   volgende onderdelen van PGS 28:\n\na. de voorschriften 2.3.8, 2.3.11 en 2.3.13;\n\nb. de voorschriften 3.2.5 en 3.4.2 tot en met 3.4.11;\n\nc. voorschrift 4.5.8;\n\nd. de voorschriften 5.5.1 en 5.5.3, en\n\ne. de paragrafen 5.6 en 5.7.\n\n2  Bij het afleveren van lichte olie zonder toezicht is de vaste afleverinstallatie\n                                                   voorzien van een temperatuurgevoelig element dat voldoet aan voorschrift 2.3.12 van\n                                                   PGS 28.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn afwijking van artikel 4.91 voldoet het afleveren van vloeibare brandstof anders dan aan motorvoertuigen voor\n                                             het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen, waarbij minder dan 25 kubieke meter\n                                             per jaar wordt afgeleverd, aan de voorschriften 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5 en 3.4.8 van PGS\n                                             30.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een mobiele afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van lichte olie, anders dan\n                                                   aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen, aan bijlage\n                                                   D van PGS 28.\n\n2 Een mobiele afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van gasolie, anders dan aan\n                                                   motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen, aan bijlage D\n                                                   van PGS 30.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnverminderd de artikelen 4.91 en 4.92 is een vaste afleverinstallatie voor het inpandig afleveren van lichte olie, anders\n                                             dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen, die is\n                                             toegestaan op grond van artikel 6.34, van het besluit, voorzien van een thermische brandmelder die is aangesloten op een akoestisch signaal.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor zover de nominale compressorcapaciteit per compressor ten minste 14,3 Nm3 per uur bedraagt, voldoet een aardgas-afleverinstallatie voor het afleveren van gecomprimeerd\n                                                   aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen\n                                                   aan:\n\na. de paragrafen 5.1 tot 5.3, met uitzondering van subparagraaf 5.1.6, eerste en tweede\n                                                         alinea, en de paragrafen 5.5 en 5.7 tot en met 5.11, met uitzondering van subparagraaf\n                                                         5.10.1 van PGS 25;\n\nb. de paragrafen 6.1 en 6.2 van PGS 25;\n\nc. de paragrafen 7.1 en 7.3 tot en met 7.7 van PGS 25;\n\nd. de paragrafen 8.1 tot en met 8.7, 8.10 en 8.11 van PGS 25, en\n\ne. de hoofdstukken 9 tot en met 12, met uitzondering van paragraaf 11.4, van PGS 25.\n\n2 Inpandig afleveren van gecomprimeerd aardgas vindt plaats overeenkomstig de paragrafen\n                                                   13.1, 13.2 en 13.4 van PGS 25.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op een aardgas-afleverinstallatie voor gecomprimeerd\n                                                   aardgas die in werking was voor 1\u00a0december 2013, tot het moment waarop de aardgas-afleverinstallatie\n                                                   uitgebreid wordt gerenoveerd, voor wat betreft:\n\na. de dimensionering van de afblaasveiligheid, bedoeld in paragraaf 5.3.2 van PGS 25;\n\nb. de gronddekking van ondergrondse leidingen, bedoeld in paragraaf 5.3.10 van PGS 25;\n\nc. de interne veiligheidsafstanden, bedoeld in paragraaf 5.5 van PGS 25;\n\nd. het temperatuurgevoelig element in de afleverzuil bij onbemand afleveren, bedoeld\n                                                         in paragraaf 5.11.1 van PGS 25;\n\ne. de veiligheidsafsluiter voor het gasnet, bedoeld in paragraaf 5.11.1 van PGS 25;\n\nf. de bouwkundige eisen aan een bufferopslag, bedoeld in paragraaf 7.3 van PGS 25, en\n\ng. de uitstroomrichting van de afblaasleiding, bedoeld in paragraaf 9.4 van PGS 25,\n\nindien de afleverinstallatie volgens het eerste lid met deze voorzieningen is uitgevoerd.\n\n4 Indien het derde lid van toepassing is, voldoet de aardgas-afleverinstallatie voor\n                                                   gecomprimeerd aardgas aan dit artikel zoals dat luidde tot 1\u00a0december 2013, voor zover\n                                                   het betreft de voorzieningen, bedoeld in het derde lid, onderdelen a tot en met g.\n\n5 Het tweede lid is tot het moment waarop de aardgas-afleverinstallatie uitgebreid wordt\n                                                   gerenoveerd dan wel uiterlijk tot 1\u00a0december 2023 niet van toepassing op het inpandig\n                                                   afleveren van gecomprimeerd aardgas. Tot dat moment of die datum voldoet een inpandige\n                                                   aardgas-afleverinstallatie voor gecomprimeerd aardgas aan de eisen die daaraan tot\n                                                   1\u00a0december 2013 bij maatwerkvoorschrift werden gesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een aardgas-afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van gecomprimeerd aardgas\n                                                   anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen,\n                                                   voor zover de nominale compressorcapaciteit per compressor minder dan 14,3 Nm3 per uur bedraagt en voor zover de installatie is voorzien van een bufferopslag of\n                                                   van meerdere compressoren waarvan de uitlaatzijden zijn gekoppeld, aan het tweede\n                                                   tot en met vierde lid.\n\n2 Een installatie als bedoeld in het eerste lid, die is voorzien van meerdere compressoren\n                                                   waarvan de uitlaatzijden zijn gekoppeld, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS\n                                                   25:\n\na. de paragrafen 5.1 tot en met 5.3, met uitzondering van de subparagrafen 5.1.1 en 5.1.6,\n                                                         eerste en tweede alinea, en de paragrafen 5.5 en 5.7 tot en met 5.11, met uitzondering\n                                                         van de subparagraaf 5.10.1;\n\nb. de paragrafen 6.1 en 6.2;\n\nc. de paragrafen 8.1 tot en met 8.7, 8.10 en 8.11, en\n\nd. de hoofdstukken 9 tot en met 12, met uitzondering van de paragrafen 11.4 en 12.2.\n\n3 Indien een installatie als bedoeld in het tweede lid is voorzien van een bufferopslag,\n                                                   voldoet de installatie tevens aan de paragrafen 7.1 en 7.3 tot en met 7.7 van PGS\n                                                   25.\n\n4 Een installatie als bedoeld in het eerste lid, die niet is voorzien van compressoren\n                                                   die aan de uitlaatzijde zijn gekoppeld maar die is voorzien van een bufferopslag,\n                                                   voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 25:\n\na. de paragrafen 5.1 tot en met 5.3, met uitzondering van de subparagrafen 5.1.1 en 5.1.6,\n                                                         eerste en tweede alinea, en de paragrafen 5.5, 5.7 en 5.9 tot en met 5.11, met uitzondering\n                                                         van de subparagraaf 5.10.1;\n\nb. paragraaf 7.1 en de paragrafen 7.3 tot en met 7.7;\n\nc. de paragrafen 8.1 tot en met 8.7, 8.10 en 8.11, en\n\nd. de hoofdstukken 9 tot en met 12, met uitzondering van de paragrafen 9.1, 11.4 en 12.2.\n\n5 Het tweede, derde en vierde lid zijn niet van toepassing op een aardgas-afleverinstallatie\n                                                   voor gecomprimeerd aardgas die in werking was voor 1\u00a0december 2013, tot het moment\n                                                   waarop de aardgas-afleverinstallatie uitgebreid wordt gerenoveerd, voor wat betreft:\n\na. de dimensionering van de afblaasveiligheid, bedoeld in paragraaf 5.3.2 van PGS 25;\n\nb. de gronddekking van ondergrondse leidingen, bedoeld in paragraaf 5.3.10 van PGS 25;\n\nc. de interne veiligheidsafstanden, bedoeld in paragraaf 5.5 van PGS 25;\n\nd. het temperatuurgevoelig element in de afleverzuil bij onbemand afleveren, bedoeld\n                                                         in paragraaf 5.11.1 van PGS 25;\n\ne. de veiligheidsafsluiter voor het gasnet, bedoeld in paragraaf 5.11.1 van PGS 25;\n\nf. de bouwkundige eisen aan een bufferopslag, bedoeld in paragraaf 7.3 van PGS 25, en\n\ng. de uitstroomrichting van de afblaasleiding, bedoeld in paragraaf 9.4 van PGS 25,\n\nindien de afleverinstallatie volgens het tweede, derde en vierde lid met deze voorzieningen\n                                                   is uitgevoerd.\n\n6 Indien het vijfde lid van toepassing is, voldoet de aardgas-afleverinstallatie voor\n                                                   gecomprimeerd aardgas aan artikel 4.93, zoals dat luidde tot 1\u00a0december 2013, voor zover dat artikel betrekking heeft op\n                                                   de voorzieningen, bedoeld in het vijfde lid, onderdelen a tot en met g.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het afleveren van vloeibare brandstof anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer,\n                                                   spoorvoertuigen en vaartuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding.\n\n2 De vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in het eerste lid, is aangelegd overeenkomstig\n                                                   het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit, en strekt zich, voor zover erfafscheidingen, gebouwen en\n                                                   andere fysieke begrenzingen dit toelaten, vanaf de afleverzuil uit over een afstand\n                                                   van ten minste de lengte van de afleverslang plus 1\u00a0meter, met een minimum van 5 meter.\n                                                   Indien de vloeistofdichte vloer of verharding zich daardoor zou uitstrekken tot over\n                                                   de openbare weg dan strekt deze vloer of verharding zich uit tot de openbare weg met\n                                                   dien verstande dat deze afstand niet minder bedraagt dan 3 meter. In de laatste situatie\n                                                   is de afleverslang niet langer dan 4 meter. Aan de zijde waar geen tankende voertuigen\n                                                   kunnen worden opgesteld, strekt de vloeistofdichte vloer of verharding zich uit tot\n                                                   een afstand van ten minste 1 meter vanaf het hart van de afleverzuil.\n\n3 De afwateringssystemen van de vloeistofdichte vloer of verharding zijn vloeistofdicht\n                                                   uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit. Terstond na de installatie en beproeving op dichtheid wordt\n                                                   de riolering afgedekt.\n\n4 Een afleverinstallatie is geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding.\n                                                   Doorvoeringen en afsluitingen van deze vloeistofdichte vloer of verharding zijn eveneens\n                                                   vloeistofdicht.\n\n5 Gelekte vloeistoffen worden vanaf de in het vierde lid bedoelde vloeistofdichte vloer\n                                                   afgevoerd naar het afwateringssysteem of naar de in het eerste lid bedoelde vloeistofdichte\n                                                   vloer of verharding. Indien gebruik wordt gemaakt van afsluiters of terugslagkleppen\n                                                   zijn deze geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding.\n\n6 Pompeilanden en aanwezige doorvoeren zijn vloeistofdicht en zijn aangelegd overeenkomstig\n                                                   het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit.\n\n7 In afwijking van het eerste tot en met het zesde lid vindt het afleveren van vloeibare\n                                                   brandstof anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen,\n                                                   waarbij minder dan 25 kubieke meter per jaar wordt afgeleverd, plaats boven een bodembeschermende\n                                                   voorziening.\n\n8 Het derde lid is niet van toepassing totdat er een algehele renovatie van de tankinstallatie\n                                                   plaatsvindt waarbij de vloeistofdichte verharding wordt opengebroken of indien de\n                                                   afleverinstallaties worden vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In afwijking van artikel 4.94, eerste tot en met zesde lid, kan het afleveren van vloeibare brandstof, anders dan aan motorvoertuigen voor het\n                                                   wegverkeer en vaartuigen, plaatsvinden boven een geomembraanbaksysteem, indien:\n\na. de inrichting is gelegen binnen de bebouwde kom waarbij de afleverzuilen in een rij\n                                                         parallel aan de naastgelegen weg staan opgesteld en het afleveren uitsluitend aan\n                                                         de wegzijde op of aan de openbare weg plaatsvindt, of\n\nb. op basis van een onderzoek naar de grondmechanica dat voor het aanbrengen van het\n                                                         geomembraanbaksysteem is uitgevoerd, is gebleken dat het aanbrengen van een vloeistofdichte\n                                                         vloer of verharding onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.\n\n2 Een geomembraanbaksysteem als bedoeld in het eerste lid is aangelegd overeenkomstig\n                                                   het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning\n                                                   op grond van dat besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   wordt bij het onderhouden en repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen\n                                                   en andere gemotoriseerde apparaten en het proefdraaien van verbrandingsmotoren bij\n                                                   het werken met gevaarlijke stoffen ten minste aan het tweede en derde lid voldaan.\n\n2 Werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, worden niet verricht aan of in de onmiddellijke\n                                                   nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motor die brandstof bevatten.\n                                                   De brandstofreservoirs zijn, behoudens tijdens de aan de reservoirs te verrichten\n                                                   werkzaamheden, goed gesloten.\n\n3 Aan een tankwagen worden geen werkzaamheden verricht alvorens de zekerheid is verkregen\n                                                   dat geen gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen in de opslagtank aanwezig zijn.\n\n4 Het derde lid is niet van toepassing op de uitvoering van noodreparaties, mits:\n\na. reparaties niet worden uitgevoerd aan de opslagtank zelf; en\n\nb. vooraf het bevoegd gezag en de brandweer zijn ge\u00efnformeerd over de soort gevaarlijke\n                                                         stof die in de opslagtank is opgeslagen en de eigenschappen ervan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   ten minste afgezogen dampen en gassen van een ruimte waarin vanwege onderhoud of reparatie\n                                                   van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten,\n                                                   verbrandingsmotoren worden proefgedraaid, bovendaks afgevoerd, indien binnen 50 meter\n                                                   van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd\n                                                   industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw\n                                                   per hectare, is gelegen.\n\n2 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   als bedoeld in het eerste lid.\n\n3 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het eerste lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n4 In afwijking van het derde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het tweede lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het onderhouden,\n                                             repareren of behandelen van de oppervlakte en het deconserveren en het voorzien van\n                                             een antiroestbehandeling van motoren, motorvoertuigen spoorvoertuigen, andere gemotoriseerde\n                                             apparaten of onderdelen daarvan, waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen, ten minste\n                                             plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van milieuverontreiniging draagt degene die de inrichting\n                                                   drijft er bij het onderhouden, repareren en afspuiten van pleziervaartuigen ten minste\n                                                   zorg voor dat:\n\na. binnen de inrichting gedragsvoorschriften aanwezig zijn, die zijn gericht op het voorkomen\n                                                         van milieuverontreiniging door de houders van pleziervaartuigen en ziet toe op de\n                                                         naleving daarvan. De gedragsvoorschriften bevatten in elk geval instructies ten aanzien\n                                                         van het uitvoeren van onderhoud en reparatie van pleziervaartuigen;\n\nb. machinaal schuren geschiedt met mechanische stofafzuiging waarbij het vrijkomende\n                                                         schuurstof in een stofzak wordt opgevangen.\n\n2 De gedragsvoorschriften als bedoeld in eerste lid onderdeel a, zijn binnen de inrichting\n                                                   zodanig aanwezig dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt bij het onderhouden,\n                                                   repareren en afspuiten van pleziervaartuigen, het repareren, onderhouden en behandelen\n                                                   van de oppervlakte van pleziervaartuigen of onderdelen daarvan, waarbij vloeistoffen\n                                                   vrij kunnen komen, plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing indien deze werkzaamheden worden verricht binnen\n                                                   het vaartuig.\n\n3 Het op de wal met water onder hoge druk reinigen van de romp onder de waterlijn van\n                                                   een pleziervaartuig, geschiedt boven een vloeistofkerende vloer of verharding.\n\n4 Windwerende voorzieningen worden toegepast indien dat nodig is om verwaaien van afvalwater\n                                                   of afvalstoffen te voorkomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een\n                                                   aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, worden afgezogen dampen en gassen van\n                                                   het zeefdrukken die op de buitenlucht worden ge\u00ebmitteerd, ten minste 2 meter boven\n                                                   de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing, afgevoerd.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie\n                                                   van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd\n                                                   industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n3 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege onvoldoende verspreiding van afgezogen dampen, vanwege geuremissies die niet\n                                                   via de afzuiging worden afgevoerd of vanwege incidentele geurpieken in aanvulling\n                                                   op het eerste lid overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:\n\na. de situering van de afvoerpijp;\n\nb. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of\n\nc. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt\n                                                   tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan de procesmatige scheiding als bedoeld in artikel 4.91, tweede lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien de inkt aan de zeefdrukmachine wordt verwijderd\n                                             en \u00e9\u00e9n van de volgende technieken wordt toegepast:\n\na. een automatische drukvormwasinstallatie;\n\nb. een drukvormspoelmeubel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het zeefdrukken\n                                             en het verwijderen van inkt van zeefdrukramen door middel van reinigen of andere methoden\n                                             plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel het zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   wordt stofklasse S dat vrijkomt bij het gebruik van anti-smetpoeder bij vellenoffsetdrukpersen,\n                                                   voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij vellenoffsetdrukpersen en die naar de\n                                                   buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen\n                                                   50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig\n                                                   gebouw op een gezoneerd industrieterrein, dan wel op een bedrijventerrein met minder\n                                                   dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en maatwerkvoorschriften\n                                                   stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.94 van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. het gebruik van anti-smetpoeder minder bedraagt dan 500 kg per jaar; of\n\nb. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij vellenoffsetdrukpersen worden gevoerd\n                                                   door een filtrerende afscheider, die geschikt is om aan artikel 4.94 van het besluit te voldoen, in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt\n                                                   en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel het zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   worden gassen en dampen die vrijkomen bij het offsetdrukproces, voor zover dat redelijkerwijs\n                                                   mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een\n                                                   aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, worden de overeenkomstig het eerste lid\n                                                   afgezogen dampen en gassen, indien deze op de buitenlucht worden ge\u00ebmitteerd, ten\n                                                   minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding\n                                                   gelegen gebouwen afgevoerd.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie\n                                                   van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd\n                                                   industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n4 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege onvoldoende verspreiding van afgezogen dampen, geuremissies die niet via de\n                                                   afzuiging worden afgevoerd of incidentele geurpieken in aanvulling op het tweede lid\n                                                   overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:\n\na. de situering van de afvoerpijp;\n\nb. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of\n\nc. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n5 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt\n                                                   tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.\n\n6 In afwijking van het vijfde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het vierde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ter uitvoering van artikel 4.94a, eerste lid, van het besluit, past degene die de inrichting drijft:\n\na. bij het toepassen van vluchtige organische stoffen in het vochtwater een zo laag als\n                                                         redelijkerwijs mogelijk gehalte aan vluchtige organische stoffen toe;\n\nb. maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering toe, ter voorkoming van onnodige emissie\n                                                         van vluchtige organische stoffen bij het offsetdrukken en het reinigen van de hierbij\n                                                         gebruikte apparatuur.\n\n2 Ter uitvoering van artikel 4.94a, eerste lid, van het besluit stelt degene die de inrichting drijft een plan op ter reductie van het gebruik van\n                                                   isopropylalcohol of andere vluchtige organische stoffen die aan het vochtwater worden\n                                                   toegevoegd. Dit plan:\n\na. bevat een beschrijving van de getroffen of te treffen maatregelen ter reductie van\n                                                         het gehalte aan isopropylalcohol of andere vluchtige organische stoffen in het vochtwater;\n\nb. gaat in op de mogelijkheid tot aanschaf van nieuwe persen, die het gehalte aan vluchtige\n                                                         organische stoffen in het vochtwater zo laag mogelijk maken;\n\nc. wordt tweejaarlijks geactualiseerd;\n\nd. is voor inzage door het bevoegd gezag beschikbaar.\n\n3 Indien de emissiereducerende maatregelen, bedoeld in het eerste of tweede lid, niet\n                                                   of in onvoldoende mate zijn getroffen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering\n                                                   waarom de maatregelen niet zijn getroffen. Bij de motivering wordt betrokken de kosteneffectiviteit\n                                                   en de technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt bij het offsetdrukken\n                                             het verwerken van inkten, verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen en toevoegmiddelen\n                                             plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel het zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a04.94de van het besluit, worden gassen en dampen die vrijkomen bij het heatsetdrogen, voor zover dat redelijkerwijs\n                                                   mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een\n                                                   aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder als bedoeld in artikel\u00a04.94de van het besluit, worden de afgezogen gassen en dampen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd,\n                                                   ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding\n                                                   gelegen gebouwen afgevoerd.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie\n                                                   van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd\n                                                   industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n geurgevoelig object per\n                                                   hectare.\n\n4 Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege onvoldoende verspreiding van afgezogen dampen of gassen, met betrekking tot\n                                                   geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd of incidentele geurpieken\n                                                   overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit in aanvulling op het tweede lid maatwerkvoorschriften stellen inzake:\n\na. de situering van de afvoerpijp;\n\nb. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies, of\n\nc. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n5 In afwijking van het tweede lid, kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder\n                                                   een aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het vierde lid\n                                                   onvoldoende zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften opstellen met betrekking tot de aanwezigheid van een ontgeuringsinstallatie,\n                                                   of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                             artikel\u00a04.94de van het besluit, vindt bij het bedrukken met rotatieoffset druktechniek het verwerken van inkten,\n                                             verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen en toevoegingsmiddelen plaats boven een bodembeschermende\n                                             voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel het zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a04.94di van het besluit, worden gassen en dampen die vrijkomen bij:\n\na. het mengen van oplosmiddelhoudende inkt en lak;\n\nb. drukpersen, lakkeer- en lamineermachines;\n\nc. het destilleren van oplosmiddelresten, of\n\nd. het spoelen van verpakkingen van oplosmiddelhoudende inkt, lak of lijm\n\nvoor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is, het tot een\n                                                   aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder als bedoeld in artikel\u00a04.94di van het besluit, worden de afgezogen gassen en dampen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd:\n\na. ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding\n                                                         gelegen gebouwen afgevoerd, of\n\nb. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie\n                                                   van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd\n                                                   industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n geurgevoelig object per\n                                                   hectare.\n\n4 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende spreiding\n                                                   van afgezogen dampen, geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd of incidentele\n                                                   geurpieken, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit in aanvulling op het tweede lid maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:\n\na. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie;\n\nb. de situering van de afvoerpijp;\n\nc. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies, of\n\nd. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n5 In afwijking van het tweede lid, kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder\n                                                   een aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het vierde lid\n                                                   onvoldoende zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften opstellen met betrekking tot de aanwezigheid van een ontgeuringsinstallatie\n                                                   of grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel\u00a04.94di van het besluit vindt bij het toepassen van verpakkingsdiepdruktechniek:\n\na. het bedrukken, lakken of lamineren;\n\nb. het mengen van watergedragen inkt of lak, of\n\nc. het spoelen van verpakkingen van watergedragen inkt, lak of lijm,\n\nplaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n2 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel\u00a04.94di van het besluit vindt bij het toepassen van flexodruktechniek:\n\na. het mengen van oplosmiddelhoudende inkt en lak;\n\nb. het destilleren van oplosmiddelresten, of\n\nc. het spoelen van verpakkingen van oplosmiddelhoudende inkt, lak of lijm,\n\nplaats boven een vloeistofdichte vloer of voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                             dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                             voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                             als bedoeld in artikel\u00a04.94di van het besluit, vindt bij de toepassing van verpakkingsdiepdruktechniek de destillatie van oplosmiddelen\n                                             plaats in een brandcompartiment. In dit brandcompartiment vindt geen opslag van of\n                                             handelingen met gevaarlijke stoffen of brandbare goederen plaats, uitgezonderd opslag\n                                             of handelingen die gericht is of zijn op destillatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel het zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   worden gassen en dampen die vrijkomen bij:\n\na. het lijmen, coaten en lamineren van papier of karton met producten welke vluchtige\n                                                         organische stoffen bevatten;\n\nb. het aansluitend aan de onder a genoemde activiteiten drogen dan wel uitharden van\n                                                         met vluchtige organische stoffen behandelde materialen,\n\nvoor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder,\n                                                   worden de overeenkomstig het eerste lid, onderdelen a en b, afgezogen dampen en gassen,\n                                                   indien deze op de buitenlucht worden ge\u00ebmitteerd:\n\na. ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding\n                                                         gelegen gebouwen afgevoerd; of\n\nb. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie\n                                                   van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd\n                                                   industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n4 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding\n                                                   van afgezogen dampen, geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd of incidentele\n                                                   geurpieken in aanvulling op het tweede lid overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:\n\na. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het tweede\n                                                         lid;\n\nb. de situering van de afvoerpijp;\n\nc. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of\n\nd. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n5 In afwijking van het tweede lid kan het bevoegd gezag, indien blijkt dat de geurhinder\n                                                   een aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het vierde lid\n                                                   onvoldoende zijn om de overschrijding ongedaan te maken, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanwezigheid van een ontgeuringsinstallatie\n                                                   of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.\n\n6 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt\n                                                   tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.\n\n7 In afwijking van het zesde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het vierde en vijfde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ter uitvoering van artikel 4.94e, eerste lid, van het besluit past degene die de inrichting drijft bij het lijmen, coaten en lamineren van papier\n                                                   of karton:\n\na. maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering toe ter voorkoming van onnodige emissie\n                                                         van vluchtige organische stoffen;\n\nb. oplosmiddelarme producten toe.\n\n2 Indien de emissiereducerende maatregelen, bedoeld in het eerste lid, niet of in onvoldoende\n                                                   mate zijn getroffen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering waarom de maatregelen\n                                                   niet zijn getroffen. Bij de motivering wordt betrokken de kosteneffectiviteit en de\n                                                   technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt bij het lijmen,\n                                             coaten en lamineren van papier of karton het verwerken van lijmen en coatings plaats\n                                             boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   wordt stofklasse S dat vrijkomt bij het mechanisch verkleinen van papier en karton\n                                                   en van papieren of kartonnen producten, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is,\n                                                   doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   afgezogen emissies, die vrijkomen bij het mechanisch verkleinen van papier en karton\n                                                   en van papieren of kartonnen producten en die naar de buitenlucht worden afgevoerd,\n                                                   bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50\u00a0meter van een emissiepunt\n                                                   een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein\n                                                   dan wel op een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is\n                                                   gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel\u00a04.94g, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien de afgezogen emissies die vrijkomen bij het versnipperen\n                                             van papier en karton en van papieren of kartonnen producten worden gevoerd door een\n                                             filtrerende afscheider die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek wordt\n                                             gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en\n                                             vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het mechanisch\n                                             verkleinen van papier en karton en van papieren of kartonnen producten waarbij gebruik\n                                             wordt gemaakt van een installatie met een oliecircuit, plaats boven een bodembeschermende\n                                             voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico is bij het reinigen\n                                                   en wassen van textiel een textielreinigingsinstallatie voor het reinigen met PER opgesteld\n                                                   boven een vloeistofdichte vloer of verharding, die niet voor PER indringbaar is, of\n                                                   een lekbak.\n\n2 Een textielreinigingsinstallatie voor het reinigen met oplosmiddelen, niet zijnde\n                                                   PER is opgesteld boven een vloeistofdichte vloer of verharding, of een lekbak.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel het zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies,\n                                                   wordt stofklasse S dat vrijkomt bij het geautomatiseerd weven, spinnen en breien van\n                                                   textiel en het verkleinen van textiel en producten van textiel, voor zover dat redelijkerwijs\n                                                   mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   de afgezogen emissies die vrijkomen bij het geautomatiseerd weven, spinnen en breien\n                                                   van textiel en het verkleinen van textiel en producten van textiel en die naar de\n                                                   buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen\n                                                   50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig\n                                                   gebouw op een gezoneerd industrieterrein, dan wel op een bedrijventerrein met minder\n                                                   dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en maatwerkvoorschriften\n                                                   stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.103aa van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het geautomatiseerd weven, spinnen en\n                                                   breien van textiel en het verkleinen van textiel en producten van textiel worden gevoerd\n                                                   door een filtrerende afscheider, die geschikt is om aan artikel 4.103aa van het besluit te voldoen; en\n\nb. de filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het verkleinen\n                                             van textiel en producten van textiel waarbij gebruik wordt gemaakt van een installatie\n                                             met een oliecircuit, plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht worden\n                                                   afgezogen dampen en gassen van een ruimte waarin textiel wordt gelast, bovendaks afgevoerd,\n                                                   indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde\n                                                   een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein of op een bedrijventerrein met\n                                                   minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n2 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het eerste lid.\n\n3 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het eerste lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n4 In afwijking van het derde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het tweede lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                                   worden dampen en gassen die vrijkomen bij:\n\na. het coaten, veredelen en lijmen van textiel, leer of bont door middel van vernevelen\n                                                         van vluchtige organische stoffen met een nevelspuit;\n\nb. het aansluitend aan de onder a genoemde activiteiten, drogen dan wel uitharden van\n                                                         met vluchtige organische stoffen behandelde materialen,\n\nvoor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder\n                                                   worden de overeenkomstig het eerste lid, onderdelen a en b, afgezogen dampen en gassen,\n                                                   die op de buitenlucht worden ge\u00ebmitteerd:\n\na. ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding\n                                                         gelegen gebouwen afgevoerd; of\n\nb. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie\n                                                   van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd\n                                                   industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare.\n\n4 Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt\n                                                   vanwege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding\n                                                   van afgezogen dampen, geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd of incidentele\n                                                   geurpieken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit in aanvulling op het tweede lid maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:\n\na. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het tweede\n                                                         lid;\n\nb. de situering van de afvoerpijp;\n\nc. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of\n\nd. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.\n\n5 In afwijking van het tweede lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder\n                                                   een aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het vierde lid\n                                                   onvoldoende zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanwezigheid van een ontgeuringsinstallatie\n                                                   of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.\n\n6 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt\n                                                   tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.\n\n7 In afwijking van het zesde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het vierde en vijfde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.103d van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het coaten, veredelen en lijmen van textiel,\n                                                   leer of bont door middel van vernevelen met een nevelspuit worden gevoerd door een\n                                                   filtrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 4.103d van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd\n                                                   wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ter uitvoering van artikel 4.103e, eerste lid, van het besluit, past degene die de inrichting drijft bij het coaten, veredelen en lijmen van textiel,\n                                                   leer of bont:\n\na. maatregelen toe ten aanzien van de bedrijfsvoering ter voorkoming van onnodige emissie\n                                                         van vluchtige organische stoffen;\n\nb. oplosmiddelarme producten en effici\u00ebnte applicatiemethoden toe.\n\n2 Indien de emissiereducerende maatregelen, bedoeld in het eerste lid, niet of in onvoldoende\n                                                   mate zijn getroffen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering waarom de maatregelen\n                                                   niet zijn getroffen. Bij de motivering wordt betrokken de kosteneffectiviteit en de\n                                                   technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vinden bij het\n                                             coaten, veredelen en lijmen van textiel, leer of bont het verwerken van lakken, verdunners\n                                             en lijmen en het reinigen van spuitapparatuur plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het lozen van afvalwater afkomstig van het veredelen van textiel wordt ter beperking\n                                                   van het lozen van hulpstoffen als bedoeld in artikel 4.103f van het besluit ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vierde lid.\n\n2 Degene die een inrichting drijft, stelt gedragsvoorschriften op die zijn gericht op\n                                                   het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu en een doelmatige afvoer van het\n                                                   bedrijfsafvalwater en draagt er zorg voor dat de gedragsregels worden nageleefd.\n\n3 In de gedragsvoorschriften wordt ten minste aangegeven:\n\na. wanneer en op welke wijze de controle van installaties en onderdelen van de inrichting\n                                                         plaatsvindt, waarvan de werking van invloed kan zijn op het lozen van hulpstoffen;\n\nb. op welke wijze invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve\n                                                         aanpak;\n\nc. op welke wijze de oversleep tussen veredelingsbaden wordt beperkt;\n\nd. op welke wijze te nemen procesge\u00efntegreerde maatregelen op haalbaarheid worden onderzocht\n                                                         en genomen;\n\ne. hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en hoe dit doelmatig wordt verwerkt.\n\n4 Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu daartoe\n                                                   noodzaakt, bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de gedragsvoorschriften\n                                                   als bedoeld in het tweede lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bij het inwendig\n                                             reinigen en ontsmetten van vrachtwagens en andere transportmiddelen het afvalwater\n                                             van de vrachtwagen naar het afvoerpunt afgevoerd via een vloeistofkerende vloer of\n                                             verharding, waarbij ervoor wordt gezorgd dat geen afvalwater buiten de vloer of voorziening\n                                             terecht kan komen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel 4.104c, tweede en derde lid, onder b, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien de zuiveringsvoorziening voldoet aan het tweede\n                                                   tot en met vierde lid.\n\n2 De zuiveringsvoorziening bestaat uit:\n\na. zuiveringsmateriaal in een deel van de zuiveringsvoorziening die zodanig is uitgevoerd\n                                                         en zodanig wordt onderhouden dat contact van het afvalwater met de bodem wordt voorkomen,\n                                                         en\n\nb. een bufferopslag en doseereenheid waarmee het afvalwater geleidelijk en gelijkmatig\n                                                         wordt verspreid over het oppervlak van het zuiveringsmateriaal en waardoor de capaciteit\n                                                         van de zuiveringsvoorziening niet wordt overschreden.\n\n3 De zuiveringsvoorziening is zodanig gedimensioneerd dat de capaciteit voldoende is\n                                                   voor de behandeling van de afvalwaterstroom die jaarlijks vrijkomt. Op verzoek van\n                                                   het bevoegd gezag wordt een berekening van de capaciteit van de zuiveringsvoorziening\n                                                   overgelegd.\n\n4 Indien het afvalwater dat wordt aangeboden aan de zuiveringsvoorziening meer dat 20\n                                                   milligram olie per liter bevat, wordt het afvalwater voorafgaand aan de zuiveringsvoorziening\n                                                   geleid door een olieafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform\n                                                   NEN-EN 858-1 en 2.\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2011]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het met een\n                                                   acculader laden van een accu die vloeibare bodembedreigende stoffen bevat, plaats\n                                                   boven een bodembeschermende voorziening\n\n2 \nArtikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het met een acculader laden van een accu die vloeibare\n                                                   bodembedreigende stoffen bevat.\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het zo volledig mogelijk verbranden van rookgassen en het zo veel\n                                                   mogelijk beperken van het ontstaan van stikstofdioxiden, wordt bij het inwerking hebben\n                                                   van een crematieoven voldaan aan het tweede tot en met het negende lid.\n\n2 Een crematieoven is voorzien van een naverbrandingsruimte voorzien van een naverbrander,\n                                                   waarin de rookgassen uit de hoofdkamer worden naverbrand.\n\n3 Bij het in werking hebben van een crematieoven wordt de vorming van stikstofoxiden\n                                                   beperkt door het toepassen van een low-NOX brander in de hoofdkamer van de oven en de naverbrander in de naverbrandingsruimte.\n\n4 In de naverbrandingsruimte, bedoeld in het tweede lid, vindt een zodanige menging\n                                                   van de rookgassen plaats dat deze zo volledig mogelijk worden verbrand.\n\n5 Op verzoek van het bevoegd gezag wordt aangetoond dat het ontwerp van de crematieoven\n                                                   zodanig is, dat onder normale bedrijfsomstandigheden de verblijftijd van de afgassen\n                                                   in de naverbrandingsruimte ten minste 1,5 seconde bedraagt bij een temperatuur van\n                                                   ten minste 800 graden Celsius.\n\n6 De temperatuur van de rookgassen in de naverbrandingsruimte wordt door middel van\n                                                   een brander boven de 800 graden Celsius gehouden. Hiertoe is de brander van een automatische\n                                                   regeling voorzien.\n\n7 Het zuurstofgehalte in de naverbrandingsruimte bedraagt ten minste 6%. Kortdurende\n                                                   onderschrijdingen van dit gehalte zijn toegestaan met dien verstande dat deze onderschrijdingen\n                                                   nooit langer dan \u00e9\u00e9n minuut duren en dat het zuurstofgehalte altijd boven de 3% blijft.\n\n8 De temperatuur en het zuurstofgehalte in de naverbrandingsruimte worden continu gemeten\n                                                   en geregistreerd.\n\n9 Uiterlijk zes maanden na in gebruikname van de installatie en daarna jaarlijks wordt\n                                                   de goede werking van de installatie gecontroleerd door een deskundige. Hierbij wordt\n                                                   ten minste de werking van de automatische regelingen en de continue meetapparatuur\n                                                   gecontroleerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.118a van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij crematieprocessen worden gevoerd door\n                                                   een afscheider die geschikt is om aan artikel 4.118a van het besluit te voldoen, en\n\nb. die afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek wordt gecontroleerd\n                                                   en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel 4.119 van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen emissies die vrijkomen bij crematieprocessen worden gevoerd door een\n                                                         adsorptiemedium en filtrerende afscheider, welke combinatie geschikt is om aan artikel 4.119 van het besluit te voldoen; en\n\nb. het adsorptiemedium en filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeren,\n                                                         periodiek worden gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, worden\n                                                         schoongemaakt en vervangen.\n\n2 Bij het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van het adsorptiemedium en de filtrerende\n                                                   afscheider, bedoeld in het eerste lid, is rekening gehouden met het voorkomen van\n                                                   dioxine- en furanenvorming in het filter, en het afvangen van de eventueel in de afgassen\n                                                   aanwezige dioxinen en furanen.\n\n3 Het afgevangen stof uit de filtrerende afscheider mag niet als crematie-as worden\n                                                   behandeld, maar wordt afgegeven aan een daartoe erkende inzamelaar.\n\n4 Bij de berekening van een emissieconcentratie wordt deze betrokken op een zuurstofgehalte\n                                                   van 11% onder normaalcondities en voor droog rookgas.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk\n                                                   beperken van de belasting van de bodem wordt bij het verstrooien van crematie-as op\n                                                   een strooiveld voldaan aan het tweede tot en met het negende lid.\n\n2 Verstrooiing van crematie-as geschiedt gelijkmatig en zodanig dat de as niet door\n                                                   verwaaiing buiten het terrein van de inrichting of het strooiveld terechtkomt of terecht\n                                                   kan komen.\n\n3 Indien er meer dan 90 maar minder dan 370 verstrooiingen per hectare per jaar plaatsvinden,\n                                                   worden de volgende maatregelen getroffen:\n\na. het onderzoek naar de bodemkwaliteit, bedoeld in artikel 2.11, eerste lid, van het besluit, vindt tevens plaats voordat een strooiveld in gebruik wordt genomen. Een rapport\n                                                         met de resultaten van het onderzoek wordt uiterlijk binnen drie maanden nadat het\n                                                         strooiveld in gebruik is genomen, toegestuurd aan het bevoegd gezag;\n\nb. onverminderd artikel 2.11, tweede en derde lid, van het besluit, wordt ten minste eenmaal per 25 jaar de bodemkwaliteit ter plaatse van het strooiveld\n                                                         bepaald. Een rapport met de resultaten van het onderzoek wordt uiterlijk binnen drie\n                                                         maanden na uitvoering van het onderzoek toegestuurd aan het bevoegd gezag;\n\nc. de immissie van fosfaat naar de bodem wordt bepaald door middel van uitloogproeven.\n                                                         Deze proeven worden uitgevoerd op een representatief bodemmonster van het strooiveld.\n                                                         Deze bepaling wordt uiterlijk binnen drie maanden na oprichting van het strooiveld\n                                                         en daarna telkens tenminste eenmaal per 25 jaar verricht. De immissie is niet hoger\n                                                         dan 1.000 milligram per vierkante meter per jaar.\n\n4 Indien er meer dan 370 verstrooiingen per hectare per jaar plaatsvinden, worden de\n                                                   volgende maatregelen getroffen:\n\na. het onderzoek naar de bodemkwaliteit, bedoeld in artikel 2.11, eerste lid, van het besluit, vindt tevens plaats voordat een strooiveld in gebruik wordt genomen. Een rapport\n                                                         met de resultaten van het onderzoek wordt uiterlijk binnen drie maanden nadat het\n                                                         strooiveld in gebruik is genomen, toegestuurd aan het bevoegd gezag;\n\nb. onverminderd artikel 2.11, tweede en derde lid, van het besluit, wordt ten minste eenmaal per vijf jaar de bodemkwaliteit ter plaatse van het strooiveld\n                                                         bepaald. Een rapport met de resultaten van het onderzoek wordt uiterlijk binnen drie\n                                                         maanden na uitvoering van het onderzoek toegestuurd aan het bevoegd gezag;\n\nc. de immissie van fosfaat naar de bodem wordt bepaald door middel van uitloogproeven.\n                                                         Deze proeven worden uitgevoerd op een representatief bodemmonster van het strooiveld.\n                                                         Deze bepaling wordt uiterlijk binnen drie maanden na oprichting van het strooiveld\n                                                         en daarna telkens tenminste eenmaal per vijf jaar verricht. De immissie is niet hoger\n                                                         dan 1.000 milligram per vierkante meter per jaar.\n\n5 Indien er meer dan 3200 verstrooiingen per hectare per jaar plaatsvinden, kan het\n                                                   bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van het voorkomen dan wel\n                                                   zoveel mogelijk beperken van de belasting van de bodem.\n\n6 De onderzoeken en rapporten, bedoeld in het derde en het vierde lid, worden uitgevoerd\n                                                   onderscheidenlijk opgesteld door een persoon of een instelling die daartoe beschikt\n                                                   over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.\n\n7 De bepaling van de onderzoeksstrategie bij de bepaling van de bodemkwaliteit, bedoeld\n                                                   in het derde en het vierde lid, gebeurt conform NEN 5740.\n\n8 Indien uit rapporten als bedoeld in het derde en het vierde lid blijkt dat de belasting\n                                                   van de bodem is toegenomen ten opzichte van de eerder vastgestelde kwaliteit van de\n                                                   bodem wordt overeenkomstig artikel 2.11, vijfde lid, van het besluit, de bodemkwaliteit hersteld.\n\n9 Bij het gebruik van wisselvelden kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift in\n                                                   afwijking van het derde lid, onderdelen b en c, en het vierde lid, onderdelen b en\n                                                   c, een afwijkende onderzoeksfrequentie voorschrijven voor het bepalen van de bodemkwaliteit\n                                                   en het bepalen van de immissie van fosfaat.\n\n10 Voor de toepassing van het derde tot en met het vijfde lid op de verstrooiing van\n                                                   crematie-as van dieren wordt de hoeveelheid asresten die vergelijkbaar is met de asresten\n                                                   afkomstig van de crematie van \u00e9\u00e9n volwassen mens aangemerkt als \u00e9\u00e9n verstrooiing.\n\n11 In afwijking van het derde lid, onderdelen b en c, geldt voor strooivelden die voor\n                                                   1\u00a0januari 2010 in gebruik zijn genomen, dat het onderzoek naar de bodemkwaliteit en\n                                                   de bepaling van de immissie van fosfaat naar de bodem in ieder geval wordt uitgevoerd\n                                                   binnen 25 jaar nadat het strooiveld in gebruik is genomen, dan wel, indien het strooiveld\n                                                   voor 1\u00a0januari 1985 in gebruik is genomen, voor 1\u00a0juli 2010 en daarna telkens ten\n                                                   minste eenmaal per 25 jaar.\n\n12 In afwijking van het vierde lid, onderdelen b en c, geldt voor strooivelden die voor\n                                                   1\u00a0januari 2010 in gebruik zijn genomen, dat het onderzoek naar de bodemkwaliteit en\n                                                   de bepaling van de immissie van fosfaat naar de bodem in ieder geval wordt uitgevoerd\n                                                   binnen vijf jaar nadat het strooiveld in gebruik is genomen, dan wel, indien het strooiveld\n                                                   voor 1\u00a0januari 2005 in gebruik is genomen, voor 1\u00a0juli 2010 en daarna telkens ten\n                                                   minste eenmaal per vijf jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Binnen de inrichting is een logboek of systeem aanwezig waarin de volgende zaken worden\n                                                   vastgelegd:\n\na. de onderhouds- en controleresultaten, bedoeld in artikel 4.112, negende lid, en de meetwaarden, bedoeld in artikel 4.112, achtste lid;\n\nb. de opgetreden storingen of andere onregelmatigheden die van invloed kunnen zijn op\n                                                         de luchtemissie, onder vermelding van de datum, het tijdstip en de aard van de storing\n                                                         alsmede de genomen acties om de storing ongedaan te maken en voor de toekomst te voorkomen;\n\nc. de gebruiksintensiteit van de strooivelden, bedoeld in artikel 4.114, derde, vierde en vijfde lid;\n\nd. de rapporten, bedoeld in artikel 4.114, derde en vierde lid.\n\n2 Het logboek is voor inzage door het bevoegd gezag beschikbaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van de bescherming van het milieu wordt bij het lozen van afvalwater afkomstig\n                                                   van een laboratorium of een praktijkruimte op het vuilwaterriool ten minste voldaan\n                                                   aan het tweede tot en met het vierde lid.\n\n2 Degene die de inrichting drijft, stelt gedragsvoorschriften op en treft voorzieningen\n                                                   die zijn gericht op het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu van het lozen\n                                                   van afvalwater en draagt er zorg voor dat de gedragsvoorschriften worden nageleefd.\n\n3 De gedragsvoorschriften en voorzieningen, bedoeld in het tweede lid, geven ten minste\n                                                   uitwerking aan:\n\na. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan een inzamelsysteem voor bepaalde categorie\u00ebn\n                                                         van stoffen en preparaten die niet mogen worden geloosd vanuit het oogpunt van doelmatig\n                                                         kunnen inzamelen en verwerken elders;\n\nb. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan voorlichting van het personeel over het\n                                                         inzamelsysteem, bedoeld onder a;\n\nc. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve\n                                                         aanpak;\n\nd. de inhoud van een registratiesysteem met betrekking tot de aanwezige stoffen.\n\n4 Het bevoegde gezag kan indien het belang van de bescherming van het milieu daartoe\n                                                   noodzaakt, maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de invulling van de gedragsvoorschriften\n                                                   en voorzieningen, bedoeld in het tweede lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissies:\n\na. past degene die de inrichting drijft maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering\n                                                         toe ter voorkoming van onnodige emissie van stoffen naar de lucht;\n\nb. worden stof, rook en dampen die vrijkomen bij activiteiten in een laboratorium of\n                                                         praktijkruimte voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.\n\n2 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden\n                                                   voor zover het afgezogen emissies betreft die vrijkomen bij activiteiten in een laboratorium\n                                                   of praktijkruimte, die naar de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht\n                                                   afgevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde\n                                                   een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein\n                                                   met minder dan \u00e9\u00e9n gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.\n\n3 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit maatwerkvoorschriften stellen\n                                                   aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht,\n                                                   bedoeld in het tweede lid.\n\n4 Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden\n                                                   van het besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning\n                                                   in werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van een van\n                                                   de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het tweede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering van de inrichting\n                                                   plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover de emissies als bedoeld in het tweede lid niet toenemen en\n                                                   de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.\n\n5 In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld\n                                                   in het derde lid stellen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 4.125, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:\n\na. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij laboratoriumproeven worden gevoerd door\n                                                   een filtrerende afscheider of elektrostatische filterinstallatie die geschikt is om\n                                                   aan artikel 4.125, eerste lid van het besluit te voldoen; en\n\nb. die filtrerende afscheider of elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud\n                                                   verkeert, deze periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking\n                                                   nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan artikel 4.125, tweede lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien het verbruik aan stoffen ingedeeld in de klassen\n                                                   gA1, gA2, gA3, gO1, gO2 en gO3 in kilogram per jaar lager is dan de in artikel 2.6 van het besluit voor de betreffende stofklasse genoemde vrijstellingsgrens en de som van de stoffen\n                                                   ingedeeld in de klassen gO1, gO2 en gO3 niet meer bedraagt dan 250 kilogram per jaar.\n\n2 Tevens wordt in ieder geval aan artikel 4.125, tweede lid, van het besluit voldaan indien:\n\na. de afgezogen emissies die vrijkomen bij laboratoriumproeven met stoffen ingedeeld\n                                                         in de klassen gA1, gA2 en gA3 worden gevoerd door een gaswasser, a\u00ebrosolfilter of\n                                                         mistfilter die geschikt is om aan de emissieconcentratie-eisen genoemd in artikel 4.125, tweede lid, van het besluit te voldoen, en\n\nb. de gaswasser, a\u00ebrosolfilter of mistfilter, bedoeld onder a, in goede staat van onderhoud\n                                                         verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig\n                                                         is wordt schoongemaakt, en\n\nc. de afgezogen emissies die vrijkomen bij laboratoriumproeven met stoffen ingedeeld\n                                                         in de klassen gO1, gO2 en gO3 worden gevoerd door een adsorptiefilter die in goede\n                                                         staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de\n                                                         goede werking nodig is, wordt schoongemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   wordt bij het gericht werken met biologische agentia in een laboratorium of praktijkruimte\n                                                   ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vierde lid.\n\n2 Degene die de inrichting drijft, stelt gedragsvoorschriften op en treft voorzieningen\n                                                   die zijn gericht op het voorkomen van het vrijkomen van het biologisch agens en draagt\n                                                   ervoor zorg dat de gedragsvoorschriften worden nageleefd.\n\n3 De gedragsvoorschriften, bedoeld in het tweede lid, zijn te allen tijde voor inzage\n                                                   door het bevoegd gezag beschikbaar.\n\n4 Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving\n                                                   en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk\n                                                   beperken van de risico\u2019s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich\n                                                   voordoen en de gevolgen hiervan maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van:\n\na. de ruimten waar gericht gewerkt wordt met een biologisch agens die is of wordt ingedeeld\n                                                         in groep 2 of een biologisch agens dat behoort tot een soort die is opgenomen in bijlage 3;\n\nb. de invulling van gedragsvoorschriften en voorzieningen als bedoeld in het tweede lid.\n\n5 Voor de groepsindeling, bedoeld in het vierde lid, onder a, wordt aangesloten bij\n                                                   de indeling in risico-groepen van richtlijn nr. 2000/54/EG van het Europees Parlement\n                                                   en de Raad van 18\u00a0september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen\n                                                   de risico\u2019s van blootstelling aan biologische agentia op het werk.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vinden activiteiten\n                                             in een laboratorium waarbij vloeibare bodembedreigende stoffen worden gebruikt of\n                                             kunnen vrijkomen,\u00a0plaats boven een bodembeschermende voorziening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Emissiemetingen aan grote stookinstallaties zijn verplicht:\n\na. voor zover ingevolge het besluit emissiegrenswaarden van toepassing zijn;\n\nb. voor kwikemissies van met steenkool of bruinkool gestookte installaties.\n\n2 De meting van de emissies, waaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie\n                                                   en rapportage van de meting, bedoeld in artikel 5.13 van het besluit, voldoet aan de eisen in de artikelen 5.2 tot en met 5.8a.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Metingen ter bepaling van de emissies zijn representatief.\n\n2 Alle monitoringresultaten worden op zodanige wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd,\n                                                   dat het bevoegd gezag kan controleren of wordt voldaan aan de toepasselijke emissiegrenswaarden\n                                                   en andere voorschriften.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De emissieconcentratie van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO) en totaal stof van een grote stookinstallatie, wordt continu\n                                                   gemeten.\n\n2 In afwijking van het eerste lid wordt de emissieconcentratie van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO) en totaal stof van een stookinstallatie met een nominaal thermisch\n                                                   ingangsvermogen van minder dan 100 MW:\n\na. tot en met 16\u00a0augustus 2021 periodiek ten minste om de zes maanden gemeten;\n\nb. met ingang van 17\u00a0augustus 2021 periodiek ten minste om de zes maanden gemeten indien\n                                                         uit de geregistreerde emissierelevante parameters met een voldoende mate van zekerheid\n                                                         blijkt dat de rookgasreiniging of andere emissiereductietechnieken continu in bedrijf\n                                                         zijn en de betreffende emissiegrenswaarden niet worden overschreden.\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid wordt de emissieconcentratie van totaal\n                                                   stof periodiek ten minste om de zes maanden gemeten, indien een grote stookinstallatie\n                                                   met aardgas wordt gestookt.\n\n4 In afwijking van het eerste en tweede lid is meting van zwaveldioxide (SO2) niet verplicht en wordt de emissieconcentratie van zwaveldioxide (SO2) bepaald op grond van de gehalten in de ingezette brandstoffen, indien:\n\na. een grote stookinstallatie met aardgas wordt gestookt;\n\nb. een grote stookinstallatie met olie wordt gestookt en er geen uitrusting voor de ontzwaveling\n                                                         van afgas is;\n\nc. een grote stookinstallatie met biomassa wordt gestookt en de drijver van de inrichting\n                                                         kan aantonen dat die emissie in geen geval hoger is dan de toepasselijke emissiegrenswaarde.\n\n5 De emissieconcentratie kwik (Hg) wordt:\n\na. ten minste om de zes maanden gemeten;\n\nb. bij op steenkool of bruinkool gestookte installaties waarop ingevolge het besluit\n                                                         geen emissiegrenswaarden van toepassing zijn, ten minste eens per jaar gemeten.\n\n6 De emissieconcentraties van ammoniak (NH3), zoutzuur (HCl), waterstoffluoride (HF), formaldehyde en totaal organisch koolstof\n                                                   (CxHy) worden ten minste eens per jaar gemeten.\n\n7 In afwijking van het zesde lid wordt de emissieconcentratie van zoutzuur (HCl) ten\n                                                   minste om de zes maanden gemeten, indien er biomassa wordt gestookt.\n\n8 Wanneer procesbrandstoffen gechloreerde componenten bevatten wordt de emissieconcentratie\n                                                   van dioxinen en furanen om de zes maanden gemeten. Voor procesgassen waarin geen gechloreerde\n                                                   componenten aanwezig zijn, wordt geacht aan de emissiegrenswaarde te zijn voldaan.\n\n9 De emissieconcentraties in afvalwater afkomstig van de reiniging van afgassen, bedoeld\n                                                   in artikel 5.12b van het besluit, worden ten minste maandelijks gemeten. Voor onopgeloste stoffen wordt gemeten in\n                                                   een steekmonster, voor de andere stoffen in een etmaalmonster. Daarnaast wordt continu\n                                                   het debiet, de pH en de temperatuur van het afvalwater gemeten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Tot de continue metingen, bedoeld in artikel\u00a05.3, behoort tevens de meting van:\n\na. het zuurstofgehalte;\n\nb. de temperatuur;\n\nc. de druk;\n\nd. het waterdampgehalte van het afgas, tenzij het als monster gebruikte afgas wordt gedroogd\n                                                         alvorens de emissies in de lucht worden geanalyseerd.\n\n2 De resultaten van de overeenkomstig deze afdeling verrichte metingen worden herleid\n                                                   tot een massaconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte, bedoeld in artikel\u00a05.3, vierde lid, van het besluit, overeenkomstig de volgende formule:\n\nEs = (21-Os)/(21-Om) x Em, waarbij wordt verstaan onder:\n\nEs = de berekende emissieconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte\n\nEm = de gemeten emissieconcentratie\n\nOs = het genormaliseerde zuurstofgehalte\n\nOm = het gemeten zuurstofgehalte\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn om te bepalen\n                                                   of wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen\n                                                   die in deze afdeling zijn voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:\n\nNormbladen voor continue meting van emissies naar lucht\n\nTotaal stof\n\nNEN-EN 13284-2\n\nNormbladen voor periodieke en parallelmetingen van emissies naar lucht\n\nZwaveldioxide (SO2)\n\nNEN-EN 14791\n\nStikstofoxiden (NOx)\n\nNEN-EN 14792\n\nKoolmonoxide\n\nNEN-EN 15058\n\nTotaal stof\n\nNEN-EN 13284-1\n\nKwik\n\nNEN-EN 13211\n\nZuurstof\n\nNEN-EN 14789\n\nWaterdamp\n\nNEN-EN 14790\n\nDebiet\n\nNEN-EN 16911-1\n\nZoutzuur\n\nNEN-EN 1911\n\nWaterstoffluoride\n\nNEN-ISO 15713\n\nFormaldehyde\n\nNPR-CEN/TS 13649\n\nTotaal organische koolstof (CxHy)\n\nNEN-EN 12619\n\nAmmoniak\n\nNEN 2826\n\nSom van dioxinen en furanen\n\nNEN-EN 1948-1\n\nNEN-EN 1948-2\n\nNEN-EN 1948-3\n\nAlgemene normbladen voor kwaliteitsborging\n\nKwaliteitsborging geautomatiseerde metingsystemen\n\nNEN-EN 14181\n\nBekwaamheid laboratoria\n\nNEN-EN-ISO/IEC 17025\n\nMonsternamestrategie, meetdoel, -plan en -rapportage\n\nNEN-EN 15259\n\nRichtlijnen voor Predictive Emission Monitoring Systems (PEMS)\n\nNTA 7379\n\nNormbladen voor de bemonstering en analyse van afvalwater\n\nBemonstering\n\nNEN 6600-1\n\nOntsluiting\n\nNEN-EN-ISO 15587-1\n\nOnopgeloste bestanddelen\n\nNEN-EN 872\n\nTOC\n\nNEN-EN 1484\n\nArseen\n\nNEN-EN-ISO 17294-2\n\nNEN-EN-ISO 11969\n\nCadmium, Chroom, Koper, Lood, Nikkel, Zink\n\nNEN-EN-ISO 17294-2\n\nKwik\n\nNEN-EN-ISO 12846\n\nFluoride (F-)\n\nNEN-EN-ISO 10304-1\n\nSulfaat (SO42-)\n\nNEN-EN-ISO 10304-1\n\nSulfide (S2-)\n\nISO 13358 /-/ NEN 6608\n\nSulfiet (SO32-)\n\nNEN-EN-ISO 10304-3\n\n2 Op de vaststelling van het zwavelgehalte van een brandstof is de Regeling brandstoffen luchtverontreiniging van overeenkomstige toepassing.\n\n3 Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het eerste lid, inzake zwaveldioxide\n                                                   (SO2), stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide, zuurstof en waterdamp kunnen tot [1\u00a0april 2019] onderstaande normbladen\n                                                   worden toegepast:\n\na. NEN-EN 14\u00a0791, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van de massaconcentratie aan zwaveldioxide \u2013 Referentiemethode, november 2005;\n\nb. NEN-EN 14792:2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van massaconcentratie aan stikstofoxiden (NOx) \u2013 Referentiemethode \u2013 Chemiluminescentie, december 2005;\n\nc. NEN-EN 15\u00a0058, 2006: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van de massaconcentratie van koolstofmonoxide (CO) \u2013 Referentiemethode: Niet-dispersieve\n                                                         infrarood spectrometrie, juni 2006;\n\nd. NEN-EN 14\u00a0789, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van de volumeconcentratie van zuurstof (O2) \u2013 Referentiemethode \u2013 Paramagnetisme, november 2005, respectievelijk\n\ne. NEN-EN 14\u00a0790, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van de waterdamp in leidingen, november 2005.\n\n4 Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het eerste lid, inzake bekwaamheid\n                                                   laboratoria en totaalstof kunnen tot en met 31\u00a0december 2020 onderstaande normbladen\n                                                   worden toegepast:\n\na. NEN-EN-ISO/IEC 17025, 2005: Europese norm voor Algemene eisen voor de bekwaamheid\n                                                         van beproevings- en kalibratielaboratoria, juni 2005 en C1:2007, januari 2007.\n\nb. NEN-EN 13284-1, 2001: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van massaconcentratie van stof in lage concentraties \u2013 Deel 1: Manuele gravimetrische\n                                                         methode, december 2001 of NEN-EN 13284-2, 2004: Europese norm voor Emissies van stationaire\n                                                         bronnen \u2013 Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties \u2013 Deel 2:\n                                                         Geautomatiseerde meetsystemen, september 2004.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Geautomatiseerde meetsystemen worden ten minste eenmaal per jaar met behulp van parallelmetingen\n                                                   met de referentiemeetmethoden, bedoeld in artikel\u00a05.5, gecontroleerd.\n\n2 De drijver van de inrichting informeert het bevoegd gezag over de resultaten van de\n                                                   in het eerste lid bedoelde controle.\n\n3 De waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van individuele waarnemingen, op basis\n                                                   waarvan de gemiddelden worden berekend die getoetst worden aan een emissiegrenswaarde,\n                                                   is bij continue metingen niet groter dan de volgende percentages van de emissiegrenswaarde:\n\na. koolmonoxide: 10% van de emissiegrenswaarde;\n\nb. zwaveldioxide (SO2): 20% van de emissiegrenswaarde;\n\nc. stikstofoxiden (NOx): 20% van de emissiegrenswaarde;\n\nd. totaal stof: 30% van de emissiegrenswaarde.\n\n4 De gevalideerde uur- en daggemiddelden worden bij continue metingen vastgesteld op\n                                                   grond van de valide gemeten uurgemiddelden, na aftrek van de waarde van het in het\n                                                   derde lid vermelde 95%-betrouwbaarheidsinterval.\n\n5 Indien in een dag meer dan drie uurgemiddelden ongeldig zijn wegens storing of onderhoud\n                                                   van het continu werkende meetsysteem, worden de metingen van die dag als ongeldig\n                                                   beschouwd. Indien per jaar de metingen van meer dan tien dagen ongeldig zijn, worden\n                                                   passende maatregelen getroffen om de betrouwbaarheid van het continu werkende meetsysteem\n                                                   te verbeteren.\n\n6 Voor het bepalen van de totale concentratie van dioxinen en furanen is artikel 5.19, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het uitvoeren van periodieke metingen als bedoeld in artikel\u00a05.3 en parallelmetingen als bedoeld in 5.6 geschiedt door een rechtspersoon die voor deze verrichtingen geaccrediteerd is door\n                                                   een accreditatie-instantie.\n\n2 Het bevoegd gezag wordt ten minste twee weken van tevoren op de hoogte gesteld van\n                                                   de datum en het tijdstip waarop een periodieke meting of een parallelmeting zal worden\n                                                   uitgevoerd.\n\n3 Indien een afzonderlijke meting of parallelmeting geen doorgang vindt, wordt het bevoegd\n                                                   gezag uiterlijk op de datum voor de meting, bedoeld in het tweede lid, hiervan op\n                                                   de hoogte gesteld.\n\n4 Een periodieke meting bestaat uit een serie van ten minste drie deelmetingen.\n\n5 De duur van een deelmeting bedraagt een half uur. Wanneer het meettechnisch niet mogelijk\n                                                   is de deelmeting in die tijd uit te voeren, mag de deelmeting ten hoogste twee uur\n                                                   bedragen.\n\n6 De duur van een parallelmeting die wordt uitgevoerd ten behoeve van de verificatie\n                                                   van de meetapparatuur voor continue metingen, bedraagt ten minste een half uur.\n\n7 Bij periodieke metingen kan een door een rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid\n                                                   aangetoonde 95%-betrouwbaarheidsinterval op dezelfde wijze als artikel\u00a05.6, derde en vierde lid, worden verdisconteerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarde wordt, voor zover continu wordt gemeten,\n                                                   in ieder geval voldaan indien in een kalenderjaar:\n\na. geen gevalideerd maandgemiddelde de toepasselijke emissiegrenswaarde overschrijdt;\n\nb. geen gevalideerd daggemiddelde 110% van de toepasselijke emissiegrenswaarde overschrijdt;\n\nc. 95% van alle gevalideerde uurgemiddelden over een jaar niet hoger is dan 200% van\n                                                         de toepasselijke emissiegrenswaarde.\n\n2 Voor de toepassing van het eerste lid worden niet meegerekend: meetuitkomsten, verkregen\n                                                   tijdens periodes waarin een stookinstallatie op grond van artikel\u00a05.10 of 5.11 van het besluit in werking mag zijn, meetuitkomsten verkregen tijdens storingen in de apparatuur\n                                                   die de emissiereductie bewerkstelligt en meetuitkomsten verkregen tijdens periodes\n                                                   van opstarten en stilleggen.\n\n3 De periodes van opstarten en stilleggen worden bepaald in overeenstemming met uitvoeringsbesluit\n                                                   van de Commissie van 7 mei 2012 betreffende de vaststelling van opstart- en stilleggingsperioden\n                                                   voor de toepassing van de EU-richtlijn industri\u00eble emissies.\n\n4 Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarde wordt, voor zover periodiek wordt\n                                                   gemeten, in ieder geval voldaan indien geen enkele gevalideerde meetuitkomst de emissiegrenswaarde\n                                                   overschrijdt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor emissies naar water wordt voldaan,\n                                             indien alle gemeten daggemiddelde concentraties in een jaar lager zijn dan de toepasselijke\n                                             emissiegrenswaarde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een grote stookinstallatie en de bijbehorende terreinen worden zodanig ge\u00ebxploiteerd\n                                                   dat het ongeoorloofd en accidenteel vrijkomen van verontreinigende stoffen van rookgasreiniging\n                                                   op of in de bodem, het oppervlaktewater of het grondwater wordt voorkomen.\n\n2 Er is opvangcapaciteit voor de opvang van:\n\na. wegvloeiend hemelwater dat verontreinigd is met afvalwater van rookgasreiniging;\n\nb. afvalwater van rookgasreiniging als gevolg van overlopen;\n\nc. water dat afkomstig is van brandbestrijding verontreinigd met afvalwater van rookgasreiniging.\n\n3 De opvangcapaciteit is zodanig dat het afvalwater van rookgasreiniging, voordat het\n                                                   wordt geloosd, kan worden onderzocht en behandeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De meting van de emissies, waaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie\n                                                   en rapportage van de meting als bedoeld in artikel\u00a05.29, eerste lid, van het besluit voldoet aan de eisen in de artikelen 5.10 tot en met 5.24.\n\n2 Ten behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                                   dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                                   voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                                   als bedoeld in artikel\u00a05.29, tweede lid, onder a, van het besluit, wordt voldaan aan artikel\u00a05.26.\n\n3 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in\n                                                   artikel\u00a05.29, tweede lid, onder b, van het besluit, wordt voldaan aan artikel\u00a05.25, 5.28 en 5.29.\n\n4 Ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel\n                                                   mogelijk beperken van verontreiniging van het oppervlaktewater als bedoeld in artikel\u00a05.29, tweede lid, onder c, van het besluit, wordt voldaan aan artikel\u00a05.28 en 5.29.\n\n5 Ten behoeve van een doelmatig beheer van afvalstoffen als bedoeld in artikel\u00a05.29, tweede lid, onder d, van het besluit, wordt voldaan aan de artikelen 5.25 en 5.27.\n\n6 Onder nominale capaciteit van een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie\n                                                   wordt voor de toepassing van deze afdeling verstaan: gezamenlijke verbrandingscapaciteit\n                                                   van de ovens waaruit een afvalverbrandingsinstallatie of een afvalmeeverbrandingsinstallatie\n                                                   bestaat, zoals berekend door de fabrikant en bevestigd door de drijver van de inrichting,\n                                                   met inachtneming van de verbrandingswaarde van het afval, uitgedrukt als de hoeveelheid\n                                                   afval die per uur kan worden verbrand.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Metingen ter bepaling van de emissies zijn representatief.\n\n2 Alle monitoringresultaten worden op zodanige wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd\n                                                   dat het bevoegd gezag kan controleren of wordt voldaan aan de toepasselijke emissiegrenswaarden\n                                                   en andere voorschriften.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De emissies in de lucht van de volgende stoffen worden continu gemeten:\n\na. zwaveldioxide (SO2), totaal organische koolstof, zoutzuur, koolmonoxide, totaal stof en stikstofoxiden\n                                                         (NOx);\n\nb. waterstoffluoride, tenzij voor zoutzuur behandelingsstappen worden gevolgd die waarborgen\n                                                         dat de in de artikelen 5.19, 5.20 en 5.22 van het besluit voor zoutzuur opgenomen emissiegrenswaarden niet worden overschreden.\n\n2 In het geval voor zoutzuur behandelingsstappen worden gevolgd die voldoen aan het\n                                                   eerste lid, onder b, wordt periodiek ten minste tweemaal per jaar gemeten.\n\n3 In afwijking van het eerste lid wordt het gehalte zoutzuur, waterstoffluoride of zwaveldioxide\n                                                   (SO2) periodiek ten minste om de zes maanden gemeten, of worden er geen metingen verricht,\n                                                   indien de drijver van de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie kan\n                                                   aantonen dat die emissie in geen geval hoger is dan de toepasselijke emissiegrenswaarde.\n\n4 In afwijking van het eerste lid wordt de emissie van stikstofoxide (NOx) van een afvalverbrandingsinstallatie periodiek ten minste om de zes maanden gemeten,\n                                                   indien:\n\na. de afvalverbrandingsinstallatie een nominale capaciteit heeft van minder dan 6 ton\n                                                         per uur;\n\nb. vergunning is verleend of een ontvankelijke aanvraag om een vergunning is ingediend\n                                                         voor 28 december 2002 en de afvalverbrandingsinstallatie uiterlijk op 28 december\n                                                         2004 in gebruik is genomen;\n\nc. degene die de afvalverbrandingsinstallatie drijft, aan de hand van informatie over\n                                                         de kwaliteit van het betreffende afval, de gebruikte technologie\u00ebn en de resultaten\n                                                         van de monitoring van de emissies aantoont dat emissies van stikstofoxiden in geen\n                                                         geval de emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel\u00a05.19 van het besluit, kunnen overschrijden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De emissie in de lucht van de volgende stoffen wordt periodiek ten minste om de zes\n                                                   maanden gemeten:\n\na. antimoon;\n\nb. arseen;\n\nc. cadmium;\n\nd. chroom;\n\ne. dioxinen en furanen\n\nf. kobalt;\n\ng. koper;\n\nh. kwik;\n\ni. lood;\n\nj. mangaan;\n\nk. nikkel;\n\nl. thallium;\n\nm. vanadium.\n\n2 In afwijking van het eerste lid, wordt gedurende de eerste twaalf maanden dat een\n                                                   afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie in werking is, de emissie van\n                                                   de stoffen, genoemd in het eerste lid, periodiek ten minste om de drie maanden gemeten.\n\n3 In afwijking van het eerste lid wordt het gehalte antimoon, arseen, cadmium, chroom,\n                                                   kobalt, koper, kwik, lood, mangaan, nikkel, thallium en vanadium periodiek eenmaal\n                                                   in de twee jaar gemeten en wordt het gehalte dioxinen en furanen eenmaal per jaar\n                                                   gemeten indien de drijver van de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie:\n\na. aantoont dat de emissies in de lucht onder alle omstandigheden minder dan 50% bedragen\n                                                         van de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden, of\n\nb. aantoont dat het te verbranden of mee te verbranden afval uitsluitend bestaat uit\n                                                         bepaalde gesorteerde brandbare fracties ongevaarlijk afval dat niet recycleerbaar\n                                                         is en aan de hand van informatie over de kwaliteit van het betreffende afval en over\n                                                         monitoring van de emissies aantoont dat de emissies in de lucht van de in het eerste\n                                                         lid genoemde stoffen onder alle omstandigheden aanmerkelijk lager liggen dan de toepasselijke\n                                                         emissiegrenswaarden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Tot de continue metingen, bedoeld in artikel\u00a05.11, behoort tevens de meting van:\n\na. het zuurstofgehalte;\n\nb. de temperatuur van de verbrandingskamer;\n\nc. de druk;\n\nd. het waterdampgehalte van het afgas, tenzij het als monster gebruikte afgas wordt gedroogd\n                                                         alvorens de emissies in de lucht worden geanalyseerd;\n\ne. de temperatuur van het afgas.\n\n2 De temperatuur van de verbrandingskamer wordt dicht bij de binnenwand gemeten of op\n                                                   een ander door de drijver van de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie\n                                                   aangetoond representatief punt. De overige parameters worden gemeten nabij de plaats\n                                                   waar de emissiemetingen worden verricht.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De verblijftijd, de minimumtemperatuur en het zuurstofgehalte van de afgassen worden\n                                                   vastgesteld op het moment dat de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie\n                                                   in werking wordt gesteld.\n\n2 De verblijftijd, de minimumtemperatuur en het zuurstofgehalte van de afgassen worden\n                                                   tevens vastgesteld op het moment dat de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie\n                                                   onder de meest ongunstige bedrijfsomstandigheden in werking is gesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De emissiegrenswaarden voor water zijn van toepassing op het punt waar het bij de\n                                                   reiniging van afgassen ontstane afvalwater door de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie\n                                                   wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.\n\n2 Wanneer het bij de reiniging van afgassen ontstane afvalwater buiten de afvalverbrandings-\n                                                   of afvalmeeverbrandingsinstallatie wordt gezuiverd in een zuiveringsinstallatie die\n                                                   uitsluitend voor de zuivering van dit type afvalwater is bestemd, mag bij het bepalen\n                                                   van de emissiegrenswaarden, bedoeld in het eerste lid, rekening worden gehouden met\n                                                   het effect van die zuiveringsinstallatie, op voorwaarde dat een equivalent niveau\n                                                   van bescherming van het milieu in zijn geheel wordt gewaarborgd en dat het niet leidt\n                                                   tot nadeligere gevolgen voor het milieu.\n\n3 Als het bij de reiniging van afgassen ontstane afvalwater tezamen met afvalwater afkomstig\n                                                   van een andere bron wordt gezuiverd, bepaalt degene die de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie\n                                                   drijft aan de hand van passende massabalansberekeningen, met gebruikmaking van de\n                                                   resultaten van de metingen, bedoeld in de artikelen 5.11, 5.12 en 5.13, het aandeel van de emissies in de uiteindelijk geloosde hoeveelheid afvalwater dat\n                                                   kan worden toegeschreven aan het bij de reiniging van afgassen ontstane afvalwater.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De volgende metingen worden op het punt, genoemd in artikel\u00a05.15, eerste lid, uitgevoerd:\n\na. continue metingen van de zuurgraad (pH), de temperatuur en het debiet;\n\nb. dagelijkse steekproefmetingen van de totale hoeveelheid onopgeloste bestanddelen of\n                                                         metingen van een met het debiet evenredige representatieve steekproef over een periode\n                                                         van 24 uur;\n\nc. maandelijkse metingen van een met het debiet evenredige representatieve steekproef\n                                                         over een periode van 24 uur van kwik, cadmium, thallium, arseen, lood, chroom, koper,\n                                                         nikkel en zink;\n\nd. driemaandelijkse metingen van dioxinen en furanen gedurende de eerste bedrijfsperiode\n                                                         van twaalf maanden, gevolgd door zesmaandelijkse metingen.\n\n2 In een geval als bedoeld in artikel\u00a05.15, derde lid, verricht degene die de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie drijft\n                                                   de metingen, bedoeld in het eerste lid:\n\na. op de afvalwaterstroom van de afgasreinigingsprocessen v\u00f3\u00f3r de uitmonding daarvan\n                                                         op de gezamenlijke afvalwaterzuiveringsinstallatie;\n\nb. op de andere afvalwaterstroom of -stromen v\u00f3\u00f3r de uitmonding daarvan op de gezamenlijke\n                                                         afvalwaterzuiveringsinstallatie;\n\nc. op het punt waar het afvalwater na de zuivering wordt geloosd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De resultaten van de overeenkomstig deze afdeling verrichte metingen worden herleid\n                                                   tot een massaconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte, bedoeld in de artikelen 5.19, 5.20 en 5.22 van het besluit, overeenkomstig de volgende formule:\n\nEs = (21-Os)/(21-Om) x Em, waarbij wordt verstaan onder:\n\nEs = de berekende emissieconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte\n\nEm = de gemeten emissieconcentratie\n\nOs = het genormaliseerde zuurstofgehalte\n\nOm = het gemeten zuurstofgehalte\n\n2 In afwijking van het eerste lid mogen indien afvalstoffen in een met zuurstof verrijkte\n                                                   atmosfeer worden verbrand of meeverbrand, meetresultaten worden herleid tot een zuurstofgehalte\n                                                   waarvan de drijver van de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie aantoont\n                                                   dat dit de bijzondere omstandigheden van het geval weergeeft.\n\n3 Indien de emissies in de lucht van stoffen, waarvoor bij paragraaf 5.1.2 van het besluit emissiegrenswaarden zijn gesteld, worden verminderd door behandeling van het afgas\n                                                   in een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie waarin gevaarlijke afvalstoffen\n                                                   worden behandeld, geschiedt herleiding naar de in het eerste lid bedoelde zuurstofgehaltes\n                                                   alleen indien het in de desbetreffende periode voor de betrokken verontreinigende\n                                                   stof gemeten zuurstofgehalte hoger is dan het relevante genormaliseerde zuurstofgehalte.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn om te bepalen\n                                                   of wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen\n                                                   die zijn voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:\n\nNormbladen voor continue van meting emissies naar lucht\n\nTotaal stof\n\nNEN-EN 13284-2\n\nNormbladen voor periodieke en parallelmetingen van emissies naar lucht\n\nTotaal stof\n\nNEN-EN 13284-1\n\nTotaal organische koolstof\n\nNEN-EN 12619\n\nZoutzuur\n\nNEN-EN 1911\n\nWaterstoffluoride\n\nNEN-ISO 15713\n\nZwaveldioxide (SO2)\n\nNEN-EN 14791\n\nStikstofoxiden (NOx)\n\nNEN-EN 14792\n\nKoolmonoxide\n\nNEN-EN 15058\n\nKwik\n\nNEN-EN 13211\n\nSom van cadmium en thallium / Som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, lood, mangaan,\n                                                                  nikkel en vanadium\n\nNEN-EN 14385\n\nSom van dioxinen en furanen\n\nNEN-EN 1948-1\n\nNEN-EN 1948-2\n\nNEN-EN 1948-3\n\nZuurstof\n\nNEN-EN 14789\n\nWaterdamp\n\nNEN-EN 14790\n\nDebiet\n\nNEN-EN 16911-1\n\nNormbladen voor de bemonstering en analyse van afvalwater\n\nBemonstering\n\nNEN 6600-1\n\nOntsluiting\n\nNEN-EN-ISO 15587\n\nOnopgeloste bestanddelen\n\nNEN-EN 872\n\nKwik\n\nNEN-EN-ISO 12846\n\nCadmium, Thallium, Lood, Chroom, Koper, Nikkel, Zink Antimoon, Kobalt, Mangaan, Vanadium,\n                                                                  Tin\n\nNEN-EN-ISO 17294-2\n\nArseen\n\nNEN-EN-ISO 17294-2\n\nNEN-EN-ISO 11969\n\nZuurgraad (pH)\n\nNEN-EN-ISO 10523\n\nDioxinen en furanen\n\nDe analyse van dioxinen en furanen wordt uitgevoerd door middel van dubbelkoloms gaschromatografie\n                                                                  (GC) gekoppeld aan massaspectrometrie (MS). Zowel de waterfase als de zwevende stof\n                                                                  worden op dioxinen en furanen geanalyseerd. Voor het bepalen van de recovery van de\n                                                                  analysetechniek wordt gebruik gemaakt van gelabelde interne standaards.\n\nNormblad Totale hoeveelheid organische koolstof in slakken en bodemas\n\nTotale hoeveelheid organische koolstof\n\nBRL 2307-1\n\nAlgemene normbladen voor kwaliteitsborging\n\nKwaliteitsborging geautomatiseerde metingsystemen\n\nNEN-EN 14181\n\nBekwaamheid laboratoria\n\nNEN-EN-ISO/IEC 17025\n\nMonsternamestrategie, meetdoel, meetplan en meetrapportage\n\nNEN-EN 15259\n\n2 Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het eerste lid, inzake zwaveldioxide\n                                                   (SO2), stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide, zuurstof en waterdamp kunnen tot [1\u00a0april 2019] onderstaande normbladen\n                                                   worden toegepast:\n\na. NEN-EN 14\u00a0791, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van de massaconcentratie aan zwaveldioxide \u2013 Referentiemethode, november 2005;\n\nb  NEN-EN 14792:2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van massaconcentratie aan stikstofoxiden (NOx) \u2013 Referentiemethode \u2013 Chemiluminescentie, december 2005;\n\nc. NEN-EN 15\u00a0058, 2006: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van de massaconcentratie van koolstofmonoxide (CO) \u2013 Referentiemethode: Niet-dispersieve\n                                                         infrarood spectrometrie, juni 2006,\n\nd. NEN-EN 14\u00a0789, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van de volumeconcentratie van zuurstof (O2) \u2013 Referentiemethode \u2013 Paramagnetisme, november 2005, respectievelijk\n\ne. NEN-EN 14\u00a0790, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van de waterdamp in leidingen, november 2005.\n\n3 Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het eerste lid, inzake bekwaamheid\n                                                   laboratoria en totaalstof kunnen tot en met 31\u00a0december 2020 onderstaande normbladen\n                                                   worden toegepast:\n\na. NEN-EN-ISO/IEC 17025, 2005: Europese norm voor Algemene eisen voor de bekwaamheid\n                                                         van beproevings- en kalibratielaboratoria, juni 2005 en C1:2007, januari 2007.\n\nb. NEN-EN 13284-1, 2001: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van massaconcentratie van stof in lage concentraties \u2013 Deel 1: Manuele gravimetrische\n                                                         methode, december 2001 of NEN-EN 13284-2, 2004: Europese norm voor Emissies van stationaire\n                                                         bronnen \u2013 Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties \u2013 Deel 2:\n                                                         Geautomatiseerde meetsystemen, september 2004.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Geautomatiseerde meetsystemen worden ten minste eenmaal per jaar met behulp van parallelmetingen\n                                                   met de referentiemeetmethoden, bedoeld in artikel\u00a05.18, gecontroleerd.\n\n2 De drijver van de inrichting informeert het bevoegd gezag over de resultaten van de\n                                                   in het eerste lid bedoelde controle.\n\n3 De waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van individuele waarnemingen, op basis\n                                                   waarvan de gemiddelden worden berekend die getoetst worden aan een emissiegrenswaarde,\n                                                   is bij continue metingen niet groter dan de volgende percentages van de emissiegrenswaarde\n                                                   voor de dagelijkse emissies:\n\na. koolmonoxide: 10% van de emissiegrenswaarde of 5 mg/Nm3;\n\nb. zwaveldioxide (SO2): 20% van de emissiegrenswaarde of 10 mg/Nm3;\n\nc. stikstofoxiden (NOx): 20% van de emissiegrenswaarde of 14 mg/Nm3;\n\nd. totaal stof: 30% van de emissiegrenswaarde of 1,5 mg/Nm3;\n\ne. totaal organisch koolstof: 30% van de emissiegrenswaarde of 3 mg/Nm3;\n\nf. zoutzuur: 40% van de emissiegrenswaarde of 4 mg/Nm3;\n\ng. waterstoffluoride: 40% van de emissiegrenswaarde of 0,4 mg/Nm3.\n\n4 De gevalideerde halfuur- en daggemiddelden worden bij continue metingen vastgesteld\n                                                   op grond van de valide gemeten halfuurgemiddelden, na aftrek van de waarde van het\n                                                   in het derde lid vermelde 95%-betrouwbaarheidsinterval.\n\n5 Bij de bepaling van de totale concentratie van dioxinen en furanen worden de massaconcentraties\n                                                   van de in tabel 5.19 genoemde dioxinen en dibenzofuranen v\u00f3\u00f3r het optellen met de\n                                                   in die tabel genoemde toxische equivalentiefactoren (teq) vermenigvuldigd.\n\nStof\n\nTeq\n\n2,3,7,8 -tetrachloordibenzodioxine (tcdd)\n\n1\n\n1,2,3,7,8 -pentachloordibenzodioxine (pecdd)\n\n0,5\n\n1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzodioxine (hxcdd)\n\n0,1\n\n1,2,3,6,7,8 -hexachloordibenzodioxine (hxcdd)\n\n0,1\n\n1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzodioxine (hxcdd)\n\n0,1\n\n1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzodioxine (hpcdd)\n\n0,01\n\noctachloordibenzodioxine (ocdd)\n\n0,001\n\n2,3,7,8 -tetrachloordibenzofuraan (tcdf)\n\n0,1\n\n2,3,4,7,8 -pentachloordibenzofuraan (pecdf)\n\n0,5\n\n1,2,3,7,8 \u2013 pentachloordibenzofuraan (pecdf)\n\n0,05\n\n1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzofuraan (hxcdf)\n\n0,1\n\n1,2,3,6,7,8 -hexachloordibenzofuraan (hxcdf)\n\n0,1\n\n1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzofuraan (hxcdf)\n\n0,1\n\n2,3,4,6,7,8 -hexachloordibenzofuraan (hxcdf)\n\n0,1\n\n1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzofuraan (hpcdf)\n\n0,01\n\n1,2,3,4,7,8,9 -heptachloordibenzofuraan (hpcdf)\n\n0,01\n\noctachloordibenzofuraan (ocdf)\n\n0,001\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1  Het uitvoeren van periodieke metingen en parallelmetingen geschiedt door een rechtspersoon\n                                                   die voor deze verrichtingen geaccrediteerd is door een accreditatie-instantie.\n\n2 Het bevoegd gezag wordt ten minste twee weken van tevoren op de hoogte gesteld van\n                                                   de datum en het tijdstip waarop een periodieke meting of een parallelmeting zal worden\n                                                   uitgevoerd.\n\n3 Indien een afzonderlijke meting of parallelmeting geen doorgang vindt, wordt het bevoegd\n                                                   gezag uiterlijk op de datum waarop de meting zou plaatsvinden, bedoeld in het tweede\n                                                   lid, hiervan op de hoogte gesteld.\n\n4 Een periodieke meting van zoutzuur, waterstoffluoride, zwaveldioxide (SO2) of stikstofoxiden (NOx) bestaat uit een serie van ten minste drie deelmetingen.\n\n5 De duur van een deelmeting bedraagt een half uur. Wanneer het meettechnisch niet mogelijk\n                                                   is de deelmeting in die tijd uit te voeren, mag de deelmeting ten hoogste twee uur\n                                                   bedragen.\n\n6 Periodieke metingen van kwik, de som van cadmium en thallium en de som van antimoon,\n                                                   arseen, chroom, kobalt, lood, mangaan, nikkel en vanadium bestaan uit \u00e9\u00e9n deelmeting\n                                                   over een bemonsteringsperiode van ten minste een half uur en ten hoogste 8 uur hoger.\n\n7 Een periodieke meting van dioxinen en furanen bestaat uit \u00e9\u00e9n deelmeting over een\n                                                   bemonsteringsperiode van ten minste 6 uur en ten hoogste 8 uur.\n\n8 De duur van een parallelmeting die wordt uitgevoerd ten behoeve van de verificatie\n                                                   van de meetapparatuur voor continue metingen, bedraagt ten minste een half uur.\n\n9 Bij periodieke metingen kan een door een rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid\n                                                   aangetoonde 95%-betrouwbaarheidsinterval op dezelfde wijze als artikel\u00a05.19, derde en vierde lid, worden verdisconteerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor afvalverbrandingsinstallaties\n                                                   voor totaal stof, totaal organische koolstof, zoutzuur, waterstoffluoride en zwaveldioxide\n                                                   (SO2) wordt in ieder geval voldaan, indien:\n\na. geen van de daggemiddelden hoger is dan de bijbehorende emissiegrenswaarde, en\n\nb. 97% van de halfuurgemiddelden in \u00e9\u00e9n kalenderjaar de bijbehorende emissiegrenswaarde\n                                                         niet overschrijdt.\n\n2 Aan de emissiegrenswaarden voor afvalverbrandingsinstallaties voor stikstofoxiden\n                                                   (NOx) wordt geacht te zijn voldaan, indien:\n\na. geen van de daggemiddelden hoger is dan de bijbehorende emissiegrenswaarde,\n\nb. geen van de maandgemiddelden hoger is dan de bijbehorende emissiegrenswaarde, en\n\nc. 97% van de halfuurgemiddelden in \u00e9\u00e9n kalenderjaar de bijbehorende emissiegrenswaarde\n                                                         niet overschrijdt.\n\n3 Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor afvalverbrandingsinstallaties\n                                                   voor koolmonoxide wordt in ieder geval voldaan, indien:\n\na. 97% van de daggemiddelden in \u00e9\u00e9n kalenderjaar de bijbehorende emissiegrenswaarde niet\n                                                         overschrijdt, en\n\nb. 95% van alle 10-minutengemiddelden in een willekeurige periode van 24 uur de bijbehorende\n                                                         emissiegrenswaarde niet overschrijdt.\n\n4 Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor afvalmeeverbrandingsinstallaties\n                                                   voor totaal stof, totaal organische koolstof, zoutzuur, waterstoffluoride, zwaveldioxide\n                                                   (SO2), stikstofoxiden (NOx) en koolmonoxide wordt in ieder geval voldaan, indien geen van de daggemiddelden\n                                                   hoger is dan de bijbehorende emissiegrenswaarde.\n\n5 Halfuurgemiddelden en tienminutengemiddelden worden bepaald binnen de tijd dat de\n                                                   verbrandingsinstallatie in werking is, met uitzondering van de voor de inwerkingstelling\n                                                   en stillegging van de afvalverbrandingsinstallatie benodigde tijd indien gedurende\n                                                   die tijd geen afvalstoffen worden verbrand.\n\n6 Bij de bepaling van het daggemiddelde worden ten hoogste vijf halfuurgemiddelden wegens\n                                                   defecten of onderhoud van het systeem voor continue metingen buiten beschouwing gelaten.\n                                                   Per kalenderjaar worden ten hoogste tien daggemiddelden wegens defecten of onderhoud\n                                                   van het systeem voor continue metingen buiten beschouwing gelaten.\n\n7 Indien continue metingen niet zijn vereist, wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden\n                                                   voor zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden, waterstoffluoride en zoutzuur in ieder geval voldaan, indien geen\n                                                   enkele gevalideerde meetuitkomst voor de betreffende stof de emissiegrenswaarde overschrijdt.\n\n8 Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor kwik, de som van cadmium en\n                                                   thallium, de som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, lood, mangaan, nikkel en vanadium\n                                                   en dioxinen en furanen wordt in ieder geval voldaan, indien het gevalideerde resultaat\n                                                   van de periodieke metingen lager is dan de bijbehorende emissiegrenswaarde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor emissies naar water wordt in\n                                             ieder geval voldaan, indien:\n\na. bij metingen van de totale hoeveelheid onopgeloste bestanddelen 95% en 100% van de\n                                                   meetwaarden de toepasselijke emissiegrenswaarden niet overschrijdt,\n\nb. bij metingen van kwik, cadmium, thallium, arseen, lood, chroom, nikkel, zink, antimoon,\n                                                   kobalt, mangaan, vanadium en tin niet meer dan eenmaal per jaar de toepasselijke emissiegrenswaarden\n                                                   worden overschreden, of, indien meer dan twintig steekproeven per jaar worden uitgevoerd,\n                                                   bij niet meer dan 5% van deze steekproeven de emissiegrenswaarden van artikel\u00a05.27 van het besluit worden overschreden, en\n\nc. bij metingen van dioxinen en furanen de emissiegrenswaarden niet worden overschreden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor zover het betreft een afvalverbrandingsinstallatie wordt aan artikel\u00a05.18, tweede lid, van het besluit in ieder geval voldaan, indien:\n\na. de afvalverbrandingsinstallatie op een zodanige wijze wordt ge\u00ebxploiteerd dat een\n                                                         niveau van thermische behandeling wordt bereikt waarbij de totale hoeveelheid organische\n                                                         koolstof in de slakken en de bodemas minder bedraagt dan 3% van het droge gewicht\n                                                         van het materiaal, of het gloeiverlies van de slakken en de bodemas minder bedraagt\n                                                         dan 5% van het droge gewicht van het materiaal, zo nodig na voorbehandeling van het\n                                                         afval met passende technieken,\n\nb. de afvalverbrandingsinstallatie zodanig wordt uitgerust, gebouwd en ge\u00ebxploiteerd\n                                                         dat, zelfs in de meest ongunstige omstandigheden, het bij het proces ontstane gas,\n                                                         na de laatste toevoer van verbrandingslucht, gedurende twee seconden op beheerste\n                                                         en homogene wijze wordt verhit tot ten minste 850\u00b0 C, gemeten dichtbij de binnenwand\n                                                         of op een ander representatief punt van de verbrandingskamer, dan wel de temperatuur\n                                                         gedurende twee seconden tot ten minste 1100\u00b0 C wordt opgevoerd, indien gevaarlijke\n                                                         afvalstoffen met een gehalte van meer dan 1% gehalogeneerde organische verbindingen,\n                                                         uitgedrukt in chloor, thermisch worden behandeld,\n\nc. elke verbrandingskamer van de afvalverbrandingsinstallatie wordt uitgerust met ten\n                                                         minste \u00e9\u00e9n hulpbrander, die automatisch wordt ingeschakeld wanneer de temperatuur\n                                                         van de verbrandingsgassen na de laatste toevoer van verbrandingslucht tot onder de\n                                                         op grond van onderdeel b vereiste temperatuur zakt,\n\nd. de hulpbrander ook tijdens de inwerkingstelling en de stillegging van de afvalverbrandingsinstallatie\n                                                         wordt gebruikt teneinde ervoor te zorgen dat de op grond van de onderdelen b en c\n                                                         vereiste temperatuur gedurende deze in werking stelling en stillegging steeds wordt\n                                                         gehandhaafd zolang zich onverbrande afvalstoffen in de verbrandingskamer bevinden,\n\ne. naar de hulpbrander geen brandstoffen worden toegevoerd die hogere emissies kunnen\n                                                         veroorzaken dan bij het stoken van gasolie voor de scheepvaart als omschreven in artikel\u00a01.1 van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging, vloeibaar gas of aardgas het geval is, en\n\nf. bij de exploitatie van de afvalverbrandingsinstallaties gebruik wordt gemaakt van\n                                                         een automatisch systeem dat de toevoer van afvalstoffen voorkomt totdat bij het in\n                                                         werking stellen de op grond van onderdeel b vereiste temperatuur is bereikt en wanneer\n                                                         de vereiste temperatuur niet gehandhaafd blijft.\n\n2 Voor zover het betreft een afvalmeeverbrandingsinstallatie, wordt aan artikel\u00a05.18, tweede lid, van het besluit in ieder geval voldaan, indien:\n\na. de afvalmeeverbrandingsinstallatie zodanig wordt ontworpen, uitgerust, gebouwd en\n                                                         ge\u00ebxploiteerd dat, zelfs in de meest ongunstige omstandigheden, het door de meeverbranding\n                                                         van afvalstoffen ontstane gas gedurende twee seconden op beheerste en homogene wijze\n                                                         wordt verhit tot ten minste 850\u00b0 C, dan wel de temperatuur gedurende twee seconden\n                                                         tot ten minste 1100\u00b0 C opgevoerd, indien gevaarlijke afvalstoffen met een gehalte\n                                                         van meer dan 1% gehalogeneerde organische stoffen, uitgedrukt in chloor, worden meeverbrand,\n                                                         en\n\nb. bij de exploitatie van de afvalmeeverbrandingsinstallatie gebruik wordt gemaakt van\n                                                         een automatisch systeem dat de toevoer van afvalstoffen voorkomt totdat bij het in\n                                                         werking stellen de op grond van onderdeel a vereiste temperatuur is bereikt en wanneer\n                                                         de vereiste temperatuur niet gehandhaafd blijft.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij de exploitatie van een afvalverbrandingsinstallatie en een afvalmeeverbrandingsinstallatie\n                                             wordt gebruik gemaakt van een automatisch systeem dat voorkomt dat afvalstoffen worden\n                                             toegevoerd wanneer uit continue metingen blijkt dat een emissiegrenswaarde wordt overschreden\n                                             als gevolg van storingen of defecten aan de afgasreinigingsapparatuur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het vervoer en de tussentijdse opslag van verbrandingsresiduen uit een afvalverbrandings-\n                                                   of afvalmeeverbrandingsinstallatie geschiedt op een zodanige wijze, dat wordt voorkomen\n                                                   dat de verbrandingsresiduen in het milieu terechtkomen.\n\n2 Voordat de methoden van verwijdering of hergebruik als materiaal van verbrandingsresiduen\n                                                   worden vastgesteld, worden passende tests uitgevoerd om na te gaan wat de fysische\n                                                   en chemische eigenschappen en het verontreinigend vermogen van de verschillende verbrandingsresiduen\n                                                   zijn. Deze analyse heeft betrekking op de totale oplosbare fractie en de oplosbare\n                                                   fractie zware metalen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nSpecifiek ziekenhuisafval wordt rechtstreeks en in hermetisch gesloten verpakking\n                                             in de oven van een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie geplaatst,\n                                             zonder voorafgaande vermenging met andere categorie\u00ebn van afvalstoffen overeenkomstig\n                                             de afvalstoffenlijst.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet beheer van een verbrandingsinstallatie is in handen van een natuurlijke persoon\n                                             die bekwaam is om de verbrandingsinstallatie te beheren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet terrein van een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie, met de\n                                             bijbehorende terreinen voor de opslag van afval, wordt zodanig ontworpen en ge\u00ebxploiteerd\n                                             dat het ongeoorloofd en accidenteel vrijkomen van verontreinigende stoffen in de bodem,\n                                             het oppervlaktewater of het grondwater wordt voorkomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie is voorzien van een vloeistofdicht\n                                                   bassin met voldoende capaciteit voor de opvang van:\n\na. wegvloeiend verontreinigd hemelwater van het terrein;\n\nb. verontreinigd water dat het gevolg is van overlopen;\n\nc. verontreinigd water dat afkomstig is van brandbestrijding.\n\n2 De capaciteit van het bassin is zodanig dat het water, voordat het wordt geloosd,\n                                                   kan worden onderzocht en behandeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe meting van de emissies, waaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie\n                                             en rapportage van de meting, bedoeld in artikel\u00a05.38 van het besluit, voldoet aan de eisen in de artikelen 5.31 tot en met 5.36.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Metingen ter bepaling van de emissies zijn representatief.\n\n2 Alle monitoringresultaten worden op zodanige wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd\n                                                   dat het bevoegd gezag kan controleren of voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden\n                                                   en andere voorschriften.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe meting van emissies in de lucht omvat:\n\na. een continue meting van de emissieconcentratie van totaal stof afkomstig uit puntbronnen\n                                                   met een massastroom van \u2265 200g/uur;\n\nb. een eenmalige meting van de emissieconcentratie van totaal stof afkomstig uit puntbronnen\n                                                   met een massastroom van <200 g/uur;\n\nc. indien de IPPC-installatie gebruik maakt van het sulfaatproces: een continue meting\n                                                   van de emissieconcentratie van gasvormig zwaveldioxide (SO2) en zwaveltrioxide (SO3) afkomstig van de ontsluiting en roosting uit inrichtingen voor de concentratie van\n                                                   afvalzuren;\n\nd. indien de IPPC-installatie gebruik maakt van het chlorideproces:\n\n1\u00b0. een eenmalige meting van de emissieconcentratie van gasvormig zwaveldioxide en zwaveltrioxide;\n\n2\u00b0. een continue meting van de emissieconcentratie van chloor afkomstig uit de voornaamste\n                                                         bronnen;\n\n3\u00b0. om het jaar een periodieke meting van de emissieconcentratie van zoutzuur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp het punt waar het afvalwater wordt geloosd worden ten minste om de zes maanden\n                                             periodieke metingen uitgevoerd van een met het debiet evenredige steekproef over een\n                                             periode van 24 uur van:\n\na. onopgeloste bestanddelen;\n\nb. ijzerverbindingen;\n\nc. sulfaat, indien de IPPC-installatie gebruik maakt van het sulfaatproces;\n\nd. chloride, indien de IPPC-installatie gebruik maakt van het chlorideproces;\n\ne. de zuurgraad (pH).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nJaarlijks voor 1 maart wordt aan het bevoegd gezag opgave gedaan van de productie\n                                             van titaandioxide over het daaraan voorafgaande kalenderjaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn om te bepalen\n                                                   of wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen\n                                                   die zijn voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:\n\nNormbladen voor continue meting van emissies naar lucht\n\nTotaal stof\n\nNEN-EN 13284-2\n\nNormbladen voor periodieke en parallelmetingen van emissies naar lucht\n\nTotaal stof\n\nNEN-EN 13284-1\n\nZoutzuur en chloor\n\nNEN-EN 1911\n\nZwaveldioxide en zwaveltrioxide\n\nNEN-EN 14791\n\nZuurstof\n\nNEN-EN 14789\n\nWaterdamp\n\nNEN-EN 14790\n\nDebiet\n\nNEN-EN 16911-1\n\nNormbladen voor de bemonstering en analyse van afvalwater\n\nBemonstering\n\nNEN 6600-1\n\nOntsluiting\n\nNEN-EN-ISO 15587-1\n\nOnopgeloste bestanddelen\n\nNEN-EN 872\n\nSulfaat\n\nNEN-ISO 22743\n\nChloride\n\nNEN-EN-ISO 15682\n\nIJzerverbindingen\n\nNEN 6966\n\nZuurgraad (pH)\n\nNEN-EN-ISO 10523\n\nAlgemene normbladen voor kwaliteitsborging\n\nKwaliteitsborging geautomatiseerde metingsystemen\n\nNEN-EN 14181\n\nBekwaamheid laboratoria\n\nNEN-EN-ISO/IEC 17025\n\nMonsternamestrategie, meetdoel, -plan en -rapportage\n\nNEN-EN 15259\n\n2 Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het eerste lid, inzake zwaveldioxide\n                                                   (SO2), zuurstof en waterdamp kunnen tot [1\u00a0april 2019] onderstaande normbladen worden\n                                                   toegepast:\n\na. NEN-EN 14\u00a0791, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van de massaconcentratie aan zwaveldioxide \u2013 Referentiemethode, november 2005,\n\nb. NEN-EN 14\u00a0789, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van de volumeconcentratie van zuurstof (O2) \u2013 Referentiemethode \u2013 Paramagnetisme, november 2005, respectievelijk\n\nc. NEN-EN 14\u00a0790, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling\n                                                         van de waterdamp in leidingen, november 2005.\n\n3 Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het eerste lid, inzake totaalstof\n                                                   kunnen tot en met 31\u00a0december 2020 NEN-EN 13284-1, 2001: Europese norm voor Emissies\n                                                   van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties\n                                                   \u2013 Deel 1: Manuele gravimetrische methode, december 2001 of NEN-EN 13284-2, 2004: Europese\n                                                   norm voor Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van massaconcentratie van stof\n                                                   in lage concentraties \u2013 Deel 2: Geautomatiseerde meetsystemen, september 2004 worden\n                                                   toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Geautomatiseerde meetsystemen worden ten minste eenmaal per jaar met behulp van parallelmetingen\n                                                   met de referentiemeetmethoden, bedoeld in artikel\u00a05.35, gecontroleerd.\n\n2 De drijver van de inrichting informeert het bevoegd gezag over de resultaten van de\n                                                   in het eerste lid bedoelde controle.\n\n3 Het uitvoeren van een periodieke meting, eenmalige metingen of parallelmetingen geschiedt\n                                                   door een rechtspersoon die voor deze verrichtingen geaccrediteerd is door een accreditatie-instantie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan artikel 5.46, eerste lid, onder b, van het besluit wordt in ieder geval voldaan als de emissies van de droogtrommel en de installatie\n                                          voor de productie van asfalt worden afgezogen en door een filtrerende afscheider worden\n                                          gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek wordt gecontroleerd en\n                                          zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies\n                                          van vluchtige organische stoffen als bedoeld in artikel 5.50, tweede lid, van het besluit, past degene die de inrichting drijft de volgende emissiereducerende maatregelen\n                                          toe, tenzij deze niet kosteneffectief of niet technisch uitvoerbaar zijn:\n\na. het reduceren van de vul- en ademverliezen van tanks met een vast dak door middel\n                                                van het aanbrengen van inwendig drijvende dekken of gelijkwaardige voorzieningen bij\n                                                tanks;\n\nb. het vervangen dan wel voorzien van een secundaire afdichting, van primaire afdichtingen\n                                                in tanks met een drijvend dak om te bereiken dat de spleetbreedte over ten minste\n                                                95% van de omtrek van het dak niet meer bedraagt dan 3,2\u00a0mm;\n\nc. het condenseren of op andere wijze terugwinnen of vernietigen, met inachtneming van\n                                                de samenhang in de benzineketen, van vrijkomende dampen als gevolg van de belading\n                                                van lichters met vluchtige vloeistoffen op steigers waar een dampverwerkingsinstallatie\n                                                aanwezig is;\n\nd. het condenseren of op andere wijze terugwinnen of vernietigen, met inachtneming van\n                                                de samenhang in de benzineketen, van vrijkomende dampen als gevolg van belading van\n                                                tankwagens en ketelwagens met vluchtige vloeistoffen met uitzondering van kerosine;\n\ne. het opstellen en uitvoeren van een programma van intensieve controle en onderhoud\n                                                bij diffuse bronnen van emissies, zoals pompen of afsluiters, en het schoonmaken van\n                                                tanks;\n\nf. het reduceren van de fakkelverliezen door middel van minimalisatie van bedrijfsstoringen,\n                                                effectieve fakkelgasterugwinning of een schema van regelmatige controle op doorlatende\n                                                afsluiters en veiligheidskleppen naar de fakkel;\n\ng. het invoeren van good-housekeeping en discipline bij drainoperaties;\n\nh. het reduceren van de lekverliezen langs aansluitingen en doorvoeringen van tanks met\n                                                een uitwendig drijvend dak door het aanbrengen van pakkingen of moffen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het verminderen van de emissie van benzinedamp naar de lucht als bedoeld\n                                             in artikel 5.53 van het besluit wordt voldaan aan de artikelen 5.40 tot en met 5.44.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De buitenwand en het uitwendige dak van een bovengrondse tank worden geschilderd in\n                                                   een kleur waarvan de totale stralingshittereflectie ten minste 70 procent bedraagt.\n                                                   Het schilderen vindt plaats bij een periodieke onderhoudsbeurt van de tank.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een tank die verbonden is met een dampterugwinningseenheid\n                                                   die voldoet aan paragraaf 5.2.2 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een tank met een uitwendig drijvend dak is voorzien van een primaire afdichting dat\n                                                   de ringvormige ruimte tussen de tankwand en de buitenste rand van het drijvende dak\n                                                   afdicht, met daarboven een secundaire afdichting.\n\n2 De afdichtingen, bedoeld in het eerste lid, zijn zodanig ontworpen dat in vergelijking\n                                                   met een soortgelijke tank met vast dak zonder dampbeheersingsvoorzieningen ten minste\n                                                   95 procent van de damp wordt vastgehouden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen opslaginstallatie die vanaf 31\u00a0december 1995 in werking is gebracht of waarvoor\n                                             vanaf 31\u00a0december 1995 een vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer dan wel een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend en die onderdeel is van een terminal waarvoor dampterugwinning in paragraaf 5.2.2 van het besluit is voorgeschreven, is:\n\na. een tank met een vast dak die overeenkomstig de paragraaf 5.2.2 van het besluit met de dampterugwinningseenheid is verbonden, of\n\nb. een tank met een uitwending of inwendig drijvend dak dat is voorzien van een primaire\n                                                   en secundaire afdichting als bedoeld in artikel 5.41.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen tank met vast dak die voor 31\u00a0december 1995 in werking was of waarvoor voor 31\u00a0december\n                                             1995 een vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend:\n\na. is verbonden met een dampterugwinningseenheid overeenkomstig paragraaf 5.2.2 van het besluit, of\n\nb. heeft een inwendig drijvend dak met een primaire afdichting zodat in vergelijking\n                                                   met een vergelijkbare tank met vast dak zonder dampbeheersingsvoorzieningen ten minste\n                                                   90 procent van de damp wordt vastgehouden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe artikelen 5.42 en 5.43 zijn niet van toepassing op een tank met vast dak van terminals waar voorlopige dampopslag\n                                             als bedoeld in artikel 5.55, vijfde lid, van het besluit is toegestaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het verminderen van de emissie van benzinedamp naar de lucht als bedoeld\n                                             in de artikelen 5.62 en 5.63 van het besluit wordt voldaan aan de artikelen 5.46 tot en met 5.54.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De aansluitingen en leidingen van een overslaginstallatie worden regelmatig en zoveel\n                                                   als redelijkerwijs nodig is op lekken gecontroleerd.\n\n2 In geval van een damplek worden de vulwerkzaamheden bij het laadportaal, bedoeld in\n                                                   artikel 5.62 van het besluit onderbroken.\n\n3 Op het laadportaal is een voorziening geplaatst om een onderbreking als bedoeld in\n                                                   het tweede lid tot stand te brengen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het meten van dampen, bedoeld in artikel 5.57 van het besluit, geschiedt gedurende een volle werkdag van ten minste zeven uur met normaal debiet.\n\n2 De metingen zijn continu of intermitterend.\n\n3 Intermitterende metingen vinden ten minste vier maal per uur plaats.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet totaal aan meetfouten als gevolg van de gebruikte apparatuur, het kalibratiegas\n                                             en het toegepaste proced\u00e9 bedraagt ten hoogste tien procent van de gemeten waarde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe gebruikte apparatuur is ten minste in staat concentraties van ten hoogste 3 g/Nm3 te meten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De vularm van het laadportaal heeft een vrouwelijke vloeistofaansluiting die gekoppeld\n                                                   kan worden aan een mannelijke API 1004-adapter van 101,6\u00a0mm op de tankwagen, overeenkomstig\n                                                   API1004.\n\n2 De dampopvangslang van het laadportaal heeft een vrouwelijke nok-groef-dampopvangaansluiting\n                                                   die gekoppeld kan worden aan een mannelijke nok-groef-adapter van 101,6\u00a0mm op de tankwagen,\n                                                   overeenkomstig API 1004.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een laadportaal is voorzien van een overloopdetectiebedieningseenheid.\n\n2 Indien een laadportaal wordt verbonden met een tankwagen, geeft de overloopdetectiebedieningseenheid\n                                                   een faalveilig vultoelatingssignaal wanneer de compartimentsoverloopsensoren geen\n                                                   hoog peil signaleren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De bedieningseenheid van het laadportaal is via een kabel waaraan een contrasteker\n                                                   is bevestigd, via een standaard 10-pens elektrische contactdoos, verbonden met de\n                                                   steker op de tankwagen.\n\n2 De bedieningseenheid van een vulportaal is geschikt voor zowel tweedraads thermistorsensoren,\n                                                   tweedraads optische sensoren, vijfdraads optische sensoren of gelijkwaardige sensoren\n                                                   op een tankwagen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het laadportaal is via de gemeenschappelijke retourdraad van de overloopsensoren verbonden\n                                                   met een tankwagen.\n\n2 De retourdraad is via het chassis van een tankwagen verbonden met pen 10 van de steker.\n\n3 Pen 10 van de contrasteker is verbonden met de omsluiting van de bedieningseenheid.\n\n4 De omsluiting is verbonden met de aarding van het laadportaal.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij het ontwerp van de vloeistoflaad- en dampopvangvoorzieningen aan een laadportaal\n                                                   wordt uitgegaan van een verbindingssysteem dat voldoet aan de volgende eisen:\n\na. de hoogte van de hartlijn van de vloeistofadapters bedraagt tussen 0,7 en 1,0 meter,\n\nb. indien de vloeistofadapters ongeladen zijn bedraagt de hartlijn ten hoogste 1,4 meter,\n\nc. indien de vloeistofadapters geladen zijn, bedraagt de hartlijn ten minste 0,5 meter,\n\nd. de horizontale afstand tussen de vloeistofadapters bedraagt ten minste 0,25 meter,\n\ne. de vloeistofadapters bevinden zich binnen een lengte van ten hoogste 2,5 meter,\n\nf. de dampopvangadapter bevindt zich bij voorkeur rechts van de vloeistofadapters op\n                                                         een hoogte van ten hoogste 1,5 meter indien de vloeistofadapter ongeladen is en op\n                                                         ten minste 0,5 meter indien de vloeistofadapter geladen is, en\n\ng. de aarding of overloopdetectie bevindt zich rechts van de vloeistof- en dampopvangadapters\n                                                         op:\n\n1\u00b0. ten hoogste 1,5 meter indien de vloeistofadapter ongeladen is, of\n\n2\u00b0. ten minste 0,5 meter indien de vloeistofadapter geladen is.\n\n2 het verbindingssysteem, bedoeld in het eerste lid, bevindt zich geheel aan \u00e9\u00e9n zijde\n                                                   van de tankwagen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                             dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                             voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                             voldoet de constructie, plaatsing en uitvoering van de LPG-afleverinstallatie ten\n                                             minste aan de artikelen 5.56 tot en met 5.62.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een LPG-reservoir is ondergronds dan wel ingeterpt ge\u00efnstalleerd.\n\n2 Een LPG-reservoir heeft een inhoud van ten minste 20 kubieke meter.\n\n3 In een LPG-reservoir wordt uitsluitend LPG opgeslagen.\n\n4 LPG wordt niet opgeslagen in een tijdelijk opgesteld LPG-reservoir.\n\n5 Het eerste lid geldt niet voor LPG-reservoirs die deel uitmaken van een LPG-tankstation\n                                                   waarvoor v\u00f3\u00f3r 1\u00a0juli 1984 een Hinderwetvergunning is verleend.\n\n6 Het tweede lid geldt niet voor LPG-reservoirs die deel uitmaken van een LPG-tankstation\n                                                   waarvoor v\u00f3\u00f3r 1\u00a0juli 1984 een Hinderwetvergunning is verleend en waarbinnen wegens\n                                                   onvoldoende ruimte het plaatsen van een LPG-reservoir met een inhoud van 20 kubieke\n                                                   meter niet mogelijk is. In het geval, bedoeld in de eerste volzin, is de inhoud van\n                                                   het reservoir niet kleiner dan die van het reservoir dat tot 1\u00a0juli 1984 aanwezig\n                                                   was.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nLPG-reservoirs worden onderling niet gekoppeld dan wel voldoen aan voorschrift 4.9.14\n                                             van PGS 16.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen bovengronds LPG-reservoir voldoet aan de voorschriften 4.9.1 tot en met 4.9.5\n                                             van PGS 16.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen LPG-afleverinstallatie is voorzien van op afstand bedienbare afsluiters en is\n                                             uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 4.7.1 tot en met 4.7.10 van PGS 16.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien het terrein waar een reservoir is opgesteld, toegankelijk is voor het publiek,\n                                             wordt rondom het LPG-reservoir een hekwerk geplaatst dat voldoet aan de voorschriften\n                                             4.9.6 tot en met 4.9.9 van PGS 16.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen LPG-afleverinstallatie wordt geplaatst overeenkomstig de voorschriften 4.6.1 tot\n                                             en met 4.6.6 van PGS 16.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen LPG-afleverinstallatie is uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 2.3.3 tot\n                                             en met 2.3.8, 2.4.1 tot en met 2.4.11, 4.5.1 tot en met 4.5.10 en 4.8.1 tot en met\n                                             4.8.11 van PGS 16.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                             dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                             voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                             wordt ten aanzien van keuringen, controle en onderhoud van de LPG-afleverinstallatie\n                                             ten minste voldaan aan de artikelen 5.64 en 5.65.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen LPG-afleverinstallatie wordt gekeurd, gecontroleerd en onderhouden overeenkomstig\n                                             de voorschriften 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5 tot en met 3.3.8 en 5.2.1 tot en met 5.2.3 van\n                                             PGS 16.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Degene die een LPG-tankstation drijft, beschikt over een installatieboek, dat bestaat\n                                                   uit een bedrijfshandleiding en een logboek, en dat voldoet aan de voorschriften 3.4.2\n                                                   en 3.4.3 van PGS 16.\n\n2 Een logboek bevat ten minste de gegevens, bedoeld in voorschrift 3.4.4 van PGS 16,\n                                                   voor zover deze gegevens niet al zijn vermeld op het aantekenblad, bedoeld in artikel 12e, tweede lid, van het Warenwetbesluit drukapparatuur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                             dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                             voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                             voldoen de bedrijfsvoering ten aanzien van een LPG-afleverinstallatie en de in verband\n                                             met de veiligheid te treffen voorzieningen ten minste aan de artikelen 5.67 tot en met 5.77.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Gedurende de openingstijden van een LPG-tankstation is een toezichthoudend persoon\n                                                   binnen de inrichting aanwezig.\n\n2 De toezichthoudende persoon, bedoeld in het eerste lid:\n\na. is 18 jaar of ouder;\n\nb. heeft de beschikking over communicatiemiddelen, waaronder een op het openbaar netwerk\n                                                         aangesloten vast telefoontoestel en is in staat deze te bedienen;\n\nc. is op de hoogte van de bij normaal bedrijf in acht te nemen veiligheidsvoorschriften,\n                                                         vermeld in deze afdeling;\n\nd. is op de hoogte van de in geval van een incident of calamiteit noodzakelijk te verrichten\n                                                         handelingen, bedoeld in artikel 5.68, derde lid, en\n\ne. is te allen tijde in staat om de instructies ingeval van een incident of calamiteit,\n                                                         uit te voeren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Binnen de inrichting zijn instructies in geval van calamiteiten of incidenten en het\n                                                   veiligheidsinformatieblad van LPG, bedoeld in artikel 31 van de EG-verordening registratie,\n                                                   evaluatie en autorisatie van chemische stoffen aanwezig.\n\n2 Nabij de werkplek van de toezichthoudende persoon als bedoeld in artikel 5.67, eerste lid, zijn de instructies ingeval van calamiteiten of incidenten duidelijk zichtbaar en\n                                                   leesbaar aangebracht.\n\n3 De instructies ingeval van calamiteiten of incidenten bevatten in elk geval de volgende\n                                                   aspecten:\n\na. de instructies met betrekking tot het in veiligheid brengen van personen;\n\nb. de handelingen benodigd voor het herstellen van de veilige situatie;\n\nc. een actueel overzicht van namen en telefoonnummers van te waarschuwen instanties.\n\n4 Degene die een LPG-tankstation drijft, stelt de toezichthoudende persoon en het in\n                                                   het LPG-tankstation werkzame personeel bij de aanvang van de werkzaamheden en vervolgens\n                                                   jaarlijks op de hoogte van de aard en de gevaaraspecten van de LPG-afleverinstallatie,\n                                                   de te nemen maatregelen bij incidenten, de instructies bij incidenten en calamiteiten\n                                                   en het veiligheidsinformatieblad van LPG, bedoeld in artikel 31 van de EG-verordening\n                                                   registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, en laat de betrokken\n                                                   personen een verklaring ondertekenen dat zij hiervan op de hoogte zijn gesteld.\n\n5 De ondertekende verklaringen worden in het logboek bewaard.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De toezichthoudende persoon, bedoeld in artikel 5.67, eerste lid, heeft vanaf de plaats waar de knop van de op afstand bedienbare sluiters zijn aangebracht\n                                                   goed zicht op het afleveren van de LPG.\n\n2 De aflevering van LPG is slechts mogelijk nadat de toezichthoudende persoon de afleverzuil\n                                                   hiertoe heeft vrijgegeven.\n\n3 Tijdens het afleveren van LPG bevindt de toezichthoudende persoon zich op de plaats\n                                                   waar de knop van de op afstand bedienbare sluiters te allen tijde kan worden bediend.\n\n4 De toezichthoudende persoon kan tijdens het afleveren van LPG zo nodig mondelinge\n                                                   instructies geven aan degene die de afleverzuil bedient. Indien nodig zijn hiervoor\n                                                   voorzieningen aangebracht.\n\n5 Indien een LPG-tankstation niet is geopend voor de aflevering van LPG staan de op\n                                                   afstand bedienbare afsluiters die zich bevinden tussen het LPG-reservoir en de afleverzuilen\n                                                   in de gesloten stand.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp een goed bereikbare en zichtbare plaats nabij een LPG-afleverinstallatie is een\n                                             blustoestel aanwezig dat voldoet aan de voorschriften 4.9.10 en 4.9.11 van PGS 16.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Ter plaatse van de afleverzuil en de opstelplaats van de LPG-tankwagen is voldoende\n                                                   verlichting aanwezig om de benodigde handelingen veilig te kunnen verrichten.\n\n2 Een LPG-tankstation is tijdens bedrijf dusdanig verlicht dat voldoende overzicht is\n                                                   gewaarborgd.\n\n3 Er wordt uitsluitend elektrische verlichting toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op het verrichten van handelingen met betrekking tot het LPG-reservoir zijn de volgende\n                                                   voorschriften van PGS 16 van toepassing:\n\na. werkzaamheden aan het reservoir worden uitgevoerd overeenkomstig voorschrift 5.4.1;\n\nb. het ingassen onderscheidenlijk het ontgassen van het reservoir vindt plaats overeenkomstig\n                                                         de voorschriften 5.4.2 en 5.4.3;\n\nc. een dompelpomp van het reservoir wordt verwisseld overeenkomstig voorschrift 5.4.4;\n\nd. een veerveiligheid van het reservoir wordt verwisseld overeenkomstig voorschrift 5.4.5.\n\n2 Het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van het reservoir vindt uitsluitend plaats\n                                                   in vloeistofloze toestand door een bedrijf dat speciaal daarvoor is uitgerust.\n\n3 Het reservoir en de afsluiters voldoen aan voorschrift 4.7.11 van PGS 16.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het afleveren van LPG vindt uitsluitend plaats door middel van de afleverzuil.\n\n2 De afleverzuil levert uitsluitend LPG aan:\n\na. brandstofreservoirs die uitsluitend dienen voor de berging van LPG, die speciaal zijn\n                                                         ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die zijn bevestigd aan deze voertuigen\n                                                         en die al dan niet mede zijn ingericht voor de voeding van verwarmingssystemen voor\n                                                         gebruik in motorvoertuigen op de weg en de aanhangers daarvan mits die verwarmingssystemen\n                                                         voldoen aan de eisen van de Regeling voertuigen;\n\nb. het reservoir van de LPG-tankwagen, indien de LPG-afleverinstallatie leeg wordt gemaakt.\n\n3 Bij het afleveren van LPG is de vulsnelheid gelimiteerd tot 80 liter per minuut.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nGasflessen en wisselreservoirs worden niet met LPG gevuld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op of aan de afleverzuil is een te allen tijde duidelijk leesbaar opschrift met ten\n                                                   minste 3 centimeter hoge letters aangebracht met de tekst:\n\na. Motor afzetten;\n\nb. Roken en open vuur verboden, en\n\nc. Gasflessen vullen verboden.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kunnen ook pictogrammen worden gebruikt die ten minste\n                                                   3 centimeter hoog zijn en voldoen aan een vastgestelde internationale standaard.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De afleverslang wordt niet eerder aangekoppeld dan nadat de motor van het voertuig\n                                                   waaraan LPG wordt afgeleverd, buiten werking is gesteld.\n\n2 De motor van het voertuig waaraan LPG is afgeleverd, wordt niet eerder in werking\n                                                   gesteld dan nadat de afleverslang is afgekoppeld en is opgeborgen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTijdens het afleveren van LPG wordt niet gerookt en is geen vuur binnen een afstand\n                                             van 5 meter van de afleverzuil en afleverslang aanwezig.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                             dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                             voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                             wordt ten aanzien van aflevering door middel van een LPG-afleverautomaat ten minste\n                                             voldaan aan de artikelen 5.79 tot en met 5.84.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 \nArtikel 5.67, eerste lid, en artikel 5.69, eerste tot en met vierde lid, zijn niet van toepassing op een LPG-afleverautomaat.\n\n2 Indien LPG wordt afgeleverd door middel van een LPG-afleverautomaat is een toezichthoudend\n                                                   persoon, als bedoeld in artikel 5.67, eerste lid, beschikbaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij het afleveren van LPG zonder direct toezicht door middel van een LPG-afleverautomaat\n                                             is de LPG-afleverinstallatie uitgevoerd overeenkomstig voorschrift 7.2.1 van PGS 16\n                                             en wordt voldaan aan de voorschriften 7.2.2 en 7.2.3 van PGS 16.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aflevering van LPG door middel van een LPG-afleverautomaat geschiedt uitsluitend aan\n                                                   een afnemer die door degene die een LPG-tankstation drijft, is geregistreerd als toegelaten\n                                                   afnemer.\n\n2 Ten behoeve van die registratie tekent de afnemer een schriftelijke verklaring waaruit\n                                                   blijkt dat:\n\na. de afnemer bekend is met en zich houdt aan de volgende instructies bij het afleveren\n                                                         van LPG:\n\n1\u00b0. op het terrein van de LPG-installatie wordt niet gerookt en wordt geen open vuur gemaakt;\n\n2\u00b0. de afleverslang wordt niet eerder aangekoppeld dan nadat de motor van het voertuig,\n                                                               waaraan LPG wordt afgeleverd, buiten werking is gesteld;\n\n3\u00b0. de motor van het voertuig waaraan LPG is afgeleverd, wordt niet eerder in werking\n                                                               gesteld dan nadat de afleverslang is afgekoppeld en is opgeborgen;\n\n4\u00b0. de slangverbinding wordt deugdelijk tot stand gebracht, waarbij geen andere hulpstukken\n                                                               worden toegepast dan de hulpstukken die door degene die een LPG-tankstation drijft,\n                                                               zijn verstrekt, en\n\n5\u00b0. slechts vaste in het motorvoertuig gemonteerde reservoirs als bedoeld in artikel 5.73, tweede lid, onderdeel a, worden gevuld;\n\nb. de afnemer een praktijkinstructie heeft ontvangen voor het vullen van het reservoir\n                                                         van een voertuig met het afleversysteem van degene die een LPG-tankstation drijft;\n\nc. de afnemer slechts toestemming heeft voor persoonlijk gebruik van de LPG-afleverautomaat.\n\n3 De afnemer overlegt de verklaring aan degene die het LPG-tankstation drijft.\n\n4 Degene die een LPG-tankstation drijft, houdt een registratie bij van de door hem geaccepteerde\n                                                   afnemers en de door hen ondertekende verklaringen.\n\n5 Degene die een LPG-tankstation drijft, registreert van de afleveringen van LPG door\n                                                   middel van een LPG-afleverautomaat de volgende gegevens en bewaart deze ten minste\n                                                   gedurende twee weken in het logboek:\n\na. registratiegegevens van de afnemer;\n\nb. datum en tijd van de aflevering, en\n\nc. de afgeleverde hoeveelheid LPG.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het in bedrijf stellen van een LPG-afleverinstallatie en het opheffen van de vergrendeling\n                                                   nadat het beveiligingssysteem heeft gewerkt, geschiedt uitsluitend door degene die\n                                                   een LPG-tankstation drijft of door de toezichthoudende persoon, als bedoeld in artikel 5.79, tweede lid.\n\n2 Een LPG-afleverinstallatie is zodanig uitgevoerd dat het in bedrijf stellen slechts\n                                                   door de persoon, bedoeld in het eerste lid, kan geschieden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn geval de aflevering van LPG plaatsvindt door middel van een LPG-afleverautomaat\n                                             verkeert de in bedrijf gestelde LPG-afleverinstallatie in een zodanige toestand dat:\n\na. indien er geen LPG wordt afgeleverd:\n\n1\u00b0. de op afstand bedienbare afsluiters zijn gesloten;\n\n2\u00b0. de pompmotor van het elektrische net is afgekoppeld;\n\n3\u00b0. de identificatie- en registratievoorziening voor gebruik gereed is;\n\n4\u00b0. de noodknop voor gebruik gereed is, en\n\n5\u00b0. de beveiligingsvoorzieningen voor gebruik gereed zijn;\n\nb. tijdens het afleveren van LPG:\n\n1\u00b0. de identificatie- en registratievoorziening zijn geactiveerd;\n\n2\u00b0. de op afstand bedienbare afsluiters zijn geopend;\n\n3\u00b0. de dodemansknop, als bedoeld in voorschrift 2.4.8 van PGS 16 is ingedrukt;\n\n4\u00b0. de pompmotor aan het elektrische net is gekoppeld;\n\n5\u00b0. de noodknop en de oproepinstallatie voor gebruik gereed zijn, en\n\n6\u00b0. de beveiligingsvoorzieningen voor gebruik gereed zijn;\n\nc. indien zich in het LPG-tankstation een incident of calamiteit voordoet:\n\n1\u00b0. de LPG-afleverinstallatie automatisch buiten bedrijf wordt gesteld en vergrendeld\n                                                         indien de automatisch werkende beveiligingsvoorzieningen zijn geactiveerd;\n\n2\u00b0. de LPG-afleverinstallatie automatisch buiten bedrijf wordt gesteld en vergrendeld\n                                                         indien de noodknop wordt bediend;\n\n3\u00b0. de indicatie van het buiten bedrijf of defect zijn van de LPG-afleverinstallatie voor\n                                                         de afnemer duidelijk zichtbaar wordt;\n\n4\u00b0. degene die een LPG-tankstation drijft of de toezichthoudende persoon, als bedoeld\n                                                         in artikel 5.67, eerste lid, automatisch en in elk geval akoestisch wordt gealarmeerd wanneer de noodknop is\n                                                         bediend of de temperatuurgevoelige elementen in de panelen van de afleverzuil of de\n                                                         beveiliging tegen het niet gesloten zijn van de op afstand bedienbare afsluiters is\n                                                         geactiveerd, en\n\n5\u00b0. degene die een LPG-tankstation drijft of de toezichthoudende persoon kan worden gewaarschuwd\n                                                         door middel van de oproepinstallatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De LPG-afleverinstallatie wordt buiten bedrijf gesteld indien degene die een LPG-tankstation\n                                                   drijft of de toezichthoudende persoon, als bedoeld in artikel 5.79, tweede lid:\n\na. niet in het LPG-tankstation aanwezig is;\n\nb. niet oproepbaar is, of\n\nc. niet binnen drie minuten ter plaatse van de LPG-afleverinstallatie aanwezig kan zijn.\n\n2 De LPG-afleverinstallatie blijft buiten bedrijf indien de beveiligingen in werking\n                                                   zijn geweest en de oorzaak daarvan nog niet is verholpen.\n\n3 Het buiten bedrijf zijn van de LPG-afleverinstallatie wordt op een voor de afnemer\n                                                   duidelijke zichtbare manier weergegeven.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van het voorkomen van risico\u2019s voor de omgeving en ongewone voorvallen,\n                                             dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico\u2019s\n                                             voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan\n                                             wordt ten aanzien van afstanden van de LPG-afleverinstallatie tot objecten binnen\n                                             de inrichting en eisen ten aanzien van de opstelplaats van de LPG-tankwagen ten minste\n                                             voldaan aan de artikelen 5.86 en 5.87.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Tussen de LPG-afleverinstallatie of onderdelen daarvan en objecten binnen de inrichting\n                                                   worden ten minste de veiligheidsafstanden, genoemd in tabel 4 van PGS 16, in acht\n                                                   genomen.\n\n2 De voorschriften 4.2.1 tot en met 4.2.14 van PGS 16 zijn van toepassing op de veiligheidsafstanden\n                                                   tussen een LPG-afleverinstallatie of onderdelen daarvan en objecten binnen de inrichting.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe opstelplaats van de LPG-tankwagen voldoet aan de voorschriften 4.2.15 tot en met\n                                             4.2.23 en voorschrift 5.3.3 van PGS 16.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-03-2014]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 31-12-2011]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Vervallen per 01-01-2016]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zendt in overeenstemming\n                                          met de Minister van Verkeer en Waterstaat binnen zes jaar na de inwerkingtreding van\n                                          deze regeling aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten\n                                          van deze regeling in de praktijk.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe volgende regelingen worden ingetrokken:\n\n\u2013 \nRegeling meldingen tandartspraktijken milieubeheer\n\n\u2013 \nRegeling amalgaamafscheiders tandartspraktijken milieubeheer\n\n\u2013 \nRegeling testmethoden amalgaamafscheiders tandartspraktijken milieubeheer\n\n\u2013 \nAanwijzing vervangende tekst van Handleiding bodemsanering tankstations\n\n\u2013 \nRegeling slibvangputten en vet- of olie-afscheiders\n\n\u2013 \nRegeling op,- overslag en distributie benzine milieubeheer.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe artikelen van deze regeling treden in werking met ingang van 1\u00a0januari 2008 met\n                                          uitzondering van afdeling 2.2 en bijlage 1.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Activiteitenregeling milieubeheer.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nDen Haag, 9 november 2007\n\nMinister\n\nJ.M. Cramer\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1. Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht\n\nAbcoudermeer\n\nBijleveld\n\nBullewijk, Waver\n\nGaasp\n\nGein\n\nGrachten en boezemwateren Amsterdam\n\nGrote Heijcop\n\nHeinoomsvaart, Geer, Kerkvaart en\n\nDanne\n\nHeulsloot\n\nHolendrecht en Angstel (Abcoude-\n\nLoenersloot)\n\nKarnemelksloot\n\nKromme Mijdrecht en Grecht\n\nMuidertrekvaart\n\nNaarder Vestinggrachten\n\nNaardertrekvaart\n\nNieuwe Wetering\n\nOude Waver\n\nRingvaart Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot\n\nSmalweesp\n\nWeespertrekvaart\n\n2. Winkel\n\n3.\n\n4. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden\n\nBijleveld\n\nCaspergauwse Wetering\n\nDubbele Wiericke\n\nEnkele Wiericke\n\nGalecopper Wetering\n\nHaarrijn\n\nHakswetering\n\nGekanaliseerde Hollandse IJssel\n\nKromme Rijn\n\nKruisvaart\n\nLeidsche Rijn\n\nMaalvliet de Keulevaart\n\nMaalvliet de Koekkoek\n\nMaalvliet de Pleyt\n\nMaalvliet voor gemaal Bijleveld\n\nMaalvliet gemaal de Tol (Machine wetering de Tol)\n\nMerwedekanaal (benoorden de Lek)\n\nNieuwe Gracht\n\nOude Rijn\n\nVaartsche Rijn en Oude Gracht\n\nZilveren schaats Utrecht\n\n5.\n\n6. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier\n\nBalgzandkanaal\n\nBeemsterringvaart\n\nBuitenhaven Schardam\n\nBuitenhaven van Enkhuizen\n\nBuitenlinie Gracht\n\nBuitenwaterloop Aagtdorperpolder\n\nBuitenwaterloop gemaal De Kampen\n\nBuitenwaterloop gemaal De Leyen\n\nBuitenwaterloop Groeterpolder\n\nBuitenwaterloop van de Kostverlorenpolder\n\nDe Kolk\n\nDe Rijd\n\nDen Oeversche Vaart\n\nGeul door de Zuiderhaven van Den Oever\n\nEgalementsloot\n\nFortgracht fort Dirksz. Admiraal\n\nFortgracht fort Erfprins\n\nFortgracht fort Westoever\n\nGat van de Meer bij Akkersloot\n\nGouwzee en haven van Monnickendam\n\nGroote Sloot\n\nHaven melkfabriek te Lutjewinkel\n\nHaven van Avenhorn\n\nHaven van Schagen\n\nHaven van Uitgeest\n\nHaven westoever en Spoorweghaven te Den Helder\n\nHavens van Den Helder\n\nHelders Kanaal\n\nHoogovenkanaal en Hoogovenhaven\n\nHoutvaart\n\nIndustriehaven\n\nJohan van Hasseltkanaal (oost)\n\nKanaal Alkmaar (Omval) \u2013 Kolhorn\n\nKeelgracht of Fortgracht fort Oostoever\n\nKnollendammervaart\n\nKoopvaardersbinnenhaven\n\nKrabbendammervaart\n\nKromme Gouw\n\nMaritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal\n\nMarkervaart en Kogerpolderkanaal\n\nMolensloot of Oudevaart\n\nNieuwlandersingel\n\nNoordhollandsch Kanaal\n\nOoster Egalementsloot\n\nOosterhaven en Verlengde Oosterhaven\n\nOosterveersloot\n\nOudburgervaart\n\nOude Haven van Enkhuizen\n\nParallelsloot zandwinplas Dirkshorn\n\nPurmerringvaarten\n\nRingvaart van de Schagerwaard\n\nRingvaart van de Koogpolder\n\nRingvaart Wijde Wormer\n\nScarpetten (Groot en Klein)\n\nScheidingsvliet\n\nSchermerringvaart\n\nSlootvaart\n\nSpoorweghaven en Buyshaven te Enkhuizen\n\nSpoorweghaven te Den Helder\n\nStadsgrachten \u2019De Schooten\u2019\n\nStadswateren Nieuw Den Helder\n\nStinkevuil of Purmer Ee\n\n\u2019t Zwet\n\nTrekvaart van Het Schouw naar Monnickendam\n\nUitwatering van de Broekermolen\n\nUitwateringskanaal Geestmerambacht\n\nUrsemmervaart\n\nVan Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe\n\nVeersloot bij Dirkshorn\n\nVeersloot of Schermersloot\n\nVerbindingssloot Noordhollands Kanaal\n\nVuile Graft\n\nWaardkanaal\n\nWaterloop van de Zuurvenspolder\n\nWerkhaven Spaansen\n\nWester Egalementsloot\n\nWieringerwerfvaart\n\nWijzend\n\nZandwinplas Dirkshorn\n\nZeddegat\n\nZijkanaal D en Nauernasche Vaart\n\nZijkanaal E (Noordzeekanaal)\n\nZuiderhaven te Oudeschild\n\n7. Zwaaihaven\n\n8.\n\n9. Hoogheemraadschap van Delfland\n\nCoolhaven\n\nDelfshavense Schie\n\nHavengebied Delfshaven te Rotterdam\n\nPolderwatering\n\nSchiedamse Schie van Coolhaven tot aan Schie-Schiekanaal\n\n10. Stadswateren van Schiedam\n\n11.\n\n12. Hoogheemraadschap van Rijnland\n\nAarkanaal, Leidse Vaart en Drecht\n\nDoes en omliggende kanalen\n\nGouwe en oostelijk deel Oude Rijn\n\nNoordelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer\n\nOostelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer\n\nSpaarne, Mooie Nel en Liede\n\nTrekvaart systeem\n\nVliet, Rijn-Schiekanaal, Oude Rijn tot uitwatering Katwijk met uitzondering van de\n                                    singels in Leiden en een gedeelte van de Haarlemmertrekvaart\n\nWestelijk deel Ringvaart Haarlemmerrmeer\n\n13.\n\n14. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard\n\nNoorderkanaal, Rotte, Boezemsingel\n\nRingvaart ZPP, Hennipsloot\n\nVaart Bleiswijk\n\n15.\n\n16. Waterschap Aa en Maas\n\nAa benedenstrooms Veghel tot Den Bosch\n\nAa door stedelijk gebied Veghel\n\nAa van Gemert tot Veghel\n\nDieze\n\nDrongelens Kanaal\n\nEindhovens Kanaal\n\nVerbindingskanaal in het Bossche Veld\n\nGekanaliseerde Dieze, Zuid-Willemsvaart\n\nHaven Noord of Burgemeester van Veldhuizenhaven\n\nHertogswetering, Grave tot Ossermeer\n\nHoefgraaf\n\nIndustriehaven te Helmond\n\nIndustriehavens \u2019s-Hertogenbosch\n\nKoningsvliet\n\nKraaijenbergse Plassen\n\nOssermeer tot Gewande\n\nOude Zuid-Willemsvaart\n\nRietveldenhaven\n\nStads-Aa\n\nStadsdommel\n\nTeeffelensche Wetering\n\n17. Traverse door Helmond\n\n18.\n\n19. Waterschap Brabantse Delta\n\nAa of Weerijs\n\nBovenmark\n\nDe Baak (onderdeel Kruislandse Kreken)\n\nDe Beek (onderdeel Kruislandse Kreken)\n\nDintel\n\nDonge\n\nGat van den Ham\n\nHaven Roosendaal\n\nKerkvaart en Capelsche Haven\n\nMarkkanaal\n\nMark-Vliet kanaal\n\nMark\n\nOude Leij benedenstrooms van de kruising met de N282 (Oude Rijksweg)\n\nOude Maasje\n\nRoode vaart ten noorden van Zevenbergen.\n\nSingels Breda\n\nSteenbergse Haven\n\nSteenbergse Vliet\n\nVloedspui en Haven van Hooge Zwaluwe\n\nWaalwijkse Haven\n\nZuiderafwateringskanaal\n\n20.\n\n21. Waterschap De Dommel\n\nAfwateringskanaal Dommel\n\nBeatrixkanaal\n\nDommel\n\nEindhovens Kanaal\n\nEssche Stroom\n\nGroote Aa\n\nNieuwe Leij\n\nVoortse Stroom\n\nWilhelminakanaal (Aa en Maas tot Brabantse Delta)\n\n22. Waterschap Groot Salland\n\nGanzendiep, Goot en Scheepvaartgat\n\nHavens Deventer\n\nStadsgrachten en havens te Zwolle\n\nVecht, vanaf stuw Vechterweerd tot het Zwarte Water\n\nVenerietekanaal\n\n23. Waterschap Hollandse Delta\n\nBoezemvliet\n\nDevel\n\nHaven van Brielle\n\nHaven te Spijkenisse\n\nHaven van Strijen\n\nHavens van Middelharnis\n\nJachthaven van Zwartewaal\n\nKanaal door Voorne\n\nKoopvaardijhaven te Hellevoetsluit\n\nScheepvaart-/Voedingskanaal\n\n24. Zuiderdiep\n\n25.\n\n26. Waterschap Hunze en Aa\u2019s\n\nAG Wildervanckkanaal\n\nAlteveerkanaal\n\nB.L. Tijdenskanaal\n\nBourtangekanaal\n\nDe Vaart\n\nDreefleiding\n\nEemskanaal\n\nHavenkanaal\n\nKanaal Veendam \u2013 Musselkanaal\n\nMuntendammerdiep\n\nMussel Aa kanaal\n\nMusselkanaal\n\nNoord Willemskanaal\n\nOosterdiep\n\nOosterhornhaven\n\nOosterhornkanaal\n\nPekel Aa\n\nPekelerhoofddiep\n\nRensel\n\nRuiten Aa kanaal\n\nScholtenskanaal\n\nStadskanaal\n\nTer Apelkanaal\n\nTermunterzijldiep\n\nWesterwoldse Aa van Klein Ulsda tot en met Nieuw Statenzijl\n\nWinschoterdiep\n\n27.\n\n28. Waterschap Noorderzijlvest\n\nAduarderdiep\n\nBierumermaar\n\nBoterdiep\n\nDamsterdiep\n\nDelthe\n\nDwarsdiep\n\nEendrachtskanaal\n\nEenumermaar\n\nEnumatilster Matsloot\n\nGave\n\nGarsthuistermaar\n\nGodlinzermaar\n\nGravelandsewijk\n\nGroote Tjariet\n\nGroeve-Noord\n\nGroote Diep\n\nGroote Heekt\n\nGrote Masloot\n\nHoendiep\n\nHoerediep\n\nHoornsevaart\n\nHouwerzijlstervaart\n\nHunsingokanaal\n\nJonkersvaart\n\nKanaal Baflo\n\nKlievemaar\n\nKloosterlagemaar\n\nKolonievaart\n\nKommerzijlsterdiet\n\nKommerzijlsterrijte\n\nKoningsdiep\n\nKrewerdermaar\n\nKromme Raken\n\nLangs- of Wolddiep\n\nLeeksterhoofddiep\n\nLeermenstermaar\n\nLeimaar\n\nLettelberterdiep\n\nLieversediepje\n\nLindt\n\nLopsterWijmers\n\nLosdorpstermaar\n\nLustigemaar\n\nMensingeweer\n\nMensingeweersterloopdiep\n\nMunnikesloot\n\nNieuwe Diep\n\nNiezijlsterdiep\n\nOldehoofsch kanaal\n\nOmgelegde Eelderdiep\n\nOostervoortsediep\n\nOude Ae\n\nOude Wijk\n\nOude Wijmers\n\nPeizerdiep\n\nPeizer Schipsloot\n\nPieterbuurstermaar\n\nPoeldiep\n\nRasquerdermaar\n\nReitdiep\n\nRodenerwolder Schipsloot\n\nRodervaart\n\nSauwerdermaar\n\nSpijkstermaar\n\nStitswerdermaar\n\nUitwierdermaar\n\nVan Starkenborghkanaal\n\nWarffumermaar\n\nWarfhuisterloopdiep\n\nWesterwijtwerdermaar\n\nWesteremdermaar\n\nWetsingermaar\n\nWinsumerdiep\n\nVeenhuizerkanaal\n\nVerbinding-Heekt\n\nVismaar\n\nZesde wijk\n\nZijldijkstermaar\n\nZuidwending\n\n29.\n\n30. Waterschap Reest en Wieden\n\nBeilervaart\n\nDrentsche Hoofdvaart\n\nHaven van Vollenhove\n\nHoogeveensche Vaart, Verlengde Hoogeveensche Vaart\n\nLinthorst Homankanaal\n\nMallegat\n\nMeppelerdiep\n\n31. Oranjekanaal\n\n32.\n\n33. Waterschap Regge en Dinkel\n\nLinderbeek\n\nLateraalkanaal\n\nBornsche Beek\n\nElsbeek\n\nKanaal Almelo-De Haandrik\n\n34.\n\n35. Waterschap Rijn en IJssel\n\nAastrang\n\nBarchemse Veengoot\n\nBolksbeek\n\nDidamse Wetering\n\nDommerbeek\n\nEefse Beek en Molenbeek\n\nElsbeek\n\nGrote Waterleiding\n\nKeizersbeek\n\nMeibeek / Nieuwe Waterleiding\n\nOosterwijkse Vloed\n\nOude IJssel\n\nOude Schipbeek\n\nStroomkanaal Hackfort\n\nVierakkerselaak\n\n36. Wehlse Beek\n\n37. Wijde Wetering en Zevenaarse Wetering\n\n38. Zuidelijk Afwateringskanaal\n\n39.\n\n40. Waterschap Rivierenland\n\nLinge (mond Kanaal van Steenenhoek tot Boven Merwede)\n\nMerwede kanaal\n\n41. Haven te Vianen\n\n42.\n\n43. Waterschap Scheldestromen\n\nHavens van Middelburg, ten zuid-oosten van het Kanaal door Walcheren\n\nKanaal door Walcheren vanaf Vlissingen tot Veere, met uitzondering van de bebouwde\n                                    kom van Middelburg\n\nMassagoedhaven\n\nNoorderkanaalhaven\n\nToeleidingskanaal Oostsluis/Oostbuitenhaven\n\nZevenaarhaven\n\n44.\n\n45. Waterschap Vallei en Veluwe\n\nArkervaart en haven van Nijkerk\n\nDe Grote Wetering\n\nDe Oude IJssel bij Zutphen\n\nDe Veluwse Wetering\n\nDe Waa in Hattem\n\nEem en havens van Amersfoort\n\nHaven Harderwijk\n\nHavenkanaal Elburg\n\nHet Apeldoorns kanaal\n\nNoordermerkkanaal\n\nStadsgracht Elburg\n\nToegangsgeul en Lorentzhaven te Harderwijk\n\nToevoerkanaal en Uitvliet (bij Terwolde)\n\nUitvliet Gelderse gracht\n\nUitvliet Polder Hattem\n\nValleikanaal\n\n46.\n\n47. Waterschap Velt en Vecht\n\nBinnengracht (westelijk deel)\n\nBladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal\n\nCoevorden-Vechtkanaal\n\nKanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal)\n\nReest en Wieden Oost, regionale kanalen\n\nVelt en Vecht, kanalen\n\nVerbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden\n\n48. Waterschap Zuiderzeeland\n\nCreilervaart\n\nEspelervaart\n\nHoge Dwarsvaart\n\nHoge Vaart\n\nKampersluisvaart\n\nKuindervaart\n\nLage Dwarsvaart\n\nLage Vaart\n\nLarservaart\n\nLeemvaart\n\nLemstervaart\n\nLuttelgeestervaart\n\nMarknesservaart\n\nNagelervaart\n\nOostervaart\n\nRuttensevaart\n\nSluisvaart\n\nSwiftervaart\n\nUrkervaart\n\nZuidervaart\n\nZwolse Vaart\n\n49. Wetterskip Fryslan\n\n1e Industriehaven\n\n2e Industriehaven\n\nAfvoerkanaal\n\nAkkrumerrak\n\nBakhuizervaart\n\nBiggemar\n\nBlauwhuisteropvaart\n\nBlijaervaart\n\nBoksleat\n\nBoksumer Zool\n\nBolswardertrekvaart\n\nBolswardervaart\n\nBonkesloot\n\nBosksleat\n\nBrandeburevaart\n\nBrandemeer\n\nBroere Sloot\n\nBuitendijksche Hoofdvaart\n\nBurmaniasloot\n\nCornjumervaart\n\nDe Baai\n\nDe Bliken\n\nDe Boarn\n\nDe Drait\n\nDe Ee\n\nDe Geeuw\n\nDe Greuns\n\nDe Grote Potten\n\nDe Haven\n\nDe Lauwers\n\nDe Lits\n\nDe Luts\n\nDe Potmarge\n\nDe Rijd\n\nDe Swadde\n\nDe Tijnje\n\nDe Zwemmer\n\nDe Zwette\n\nDiepe Dolte\n\nDiepsloot\n\nDijgracht\n\nDijkvaart\n\nDoezumertocht\n\nDokkumer Ee\n\nDokkumerdiep\n\nDokkumergrootdiep\n\nDolte\n\nDrachtstervaart\n\nDrogge Dolte\n\nDwarsmeer\n\nDwarsried\n\nExmorravaartje\n\nFammegat\n\nFammensrakken\n\nFoudgumervaart\n\nFranekervaart\n\nGaastmeer\n\nGeeuw\n\nGoengahustersleat\n\nGooyumervaart\n\nGraft\n\nGreft\n\nGrietmansrak\n\nGroote Brekken\n\nGroote Gaastmeer\n\nGroote Zijlroede\n\nGrote Sluis\n\nHaan\u2019s Krite\n\nHaiemer Dolte\n\nHaklandshop\n\nHallumertrekvaart\n\nHarlingervaart\n\nHartwerdervaart\n\nHaven\n\nHeafeart\n\nHeegervar\n\nHeerengracht\n\nHeerensloot\n\nHeerenwegstervaart\n\nHeidenschapstervaart\n\nHeloma of Jonkersvaart\n\nHennaarderopvaart\n\nHenshuister Deel\n\nHet Diep\n\nHet Diepe Gat\n\nHet Ges\n\nHet Hop\n\nHet Nieuwe Kanaal\n\nHet Ouddeel\n\nHet Oudhof\n\nHet Var\n\nHet Vliet\n\nHofmeer\n\nHollegracht\n\nHolwerdervaart\n\nHorsae\n\nHorseweg\n\nHoukesloot\n\nHoutvaart\n\nIdskenhuistervaart\n\nIdzegaster Poel\n\nIndijk\n\nIt Swin\n\nJaanvaart\n\nJachthavenkanaal\n\nJanssleat\n\nJelsumervaart\n\nJelsumervaart\n\nJeltesloot\n\nJohan Friso Kanaal\n\nJongebuurstersleat\n\nJorwerdervaart\n\nJoustervaart\n\nJutrijpervaart\n\nKalkhaven\n\nKeizersgracht\n\nKerksloot\n\nKipsloot\n\nKleine Zijlroede\n\nKoevordermeer\n\nKollumerkanaal\n\nKoude Maag\n\nKoudumervaart\n\nKromme Grou\n\nKromme Ie\n\nKromme Knjilles\n\nKromme Sleat\n\nKroonduikersvaart\n\nKruiswater\n\nKuikhornstervaart\n\nLangdeel\n\nLangstaarte Poel\n\nLeijenpoel\n\nLeijensloot\n\nLemsterrijn\n\nLijkvaart\n\nLinde\n\nLollumervaart\n\nLouwe Poel\n\nLutkewierumer-opvaart\n\nMantgumervaart\n\nMarssumervaart\n\nMeinesleat\n\nMelkvaart\n\nModdergat\n\nModderige Bol\n\nMolendraai\n\nMurk\n\nNauwe Galle\n\nNauwe Geeuw\n\nNauwe Greuns\n\nNauwe Larts\n\nNauwe Wijmerts\n\nNeare Golle\n\nNieuwe Diep\n\nNieuwe Drait\n\nNieuwe Dwarskanaal\n\nNieuwe Heerenveense kanaal\n\nNieuwe Kanaal\n\nNieuwe Vaart\n\nNieuwe Zwemmer\n\nNije Sansleat\n\nNijegaastervaart\n\nNijhuizemervaart\n\nNonnegat\n\nNoordbroekstervaart of S\n\nNoorder Ee\n\nNoordergracht\n\nNoordwoldervaart\n\nOosterbrugsloot\n\nOosterse Hei\n\nOosterwierumeroudvaart\n\nOud Dokkumerdiep\n\nOuddiep\n\nOude Drait\n\nOude Geeuw\n\nOude Harlingervaart\n\nOude Meer\n\nOude Ried\n\nOude Vaart\n\nOude weg\n\nPeanster Ie\n\nPier Cristiaansloot\n\nPikmeer\n\nPingjumervaart\n\nPiter Jehannes gat\n\nPolsleat\n\nPotmarge\n\nPrinsengracht\n\nPrinsenwijk\n\nPrinses Margrietkanaal\n\nRien Sluis\n\nRijperkerkstervaart\n\nRijstervaart\n\nRjochte Grou\n\nRogsloot\n\nRozengracht\n\nSansleat\n\nScharsterrijn\n\nScheensloot\n\nSchipsloot\n\nSchoterlandse Compagnonsvaart\n\nSexbierumervaart\n\nSingel\n\nSitebuorster Ie\n\nSlachtegat\n\nSminkevaart\n\nSt. Jacobsvaart\n\nSteggerdavaart\n\nStienservaart\n\nStroobossertrekvaart\n\nStroomkanaal\n\nTerhernster Djip\n\nTerhernster Mar\n\nTerkaplesterpoelen\n\nTersoalster Zijlroede\n\nTienesloot\n\nTietjerkstervaart\n\nTjonger of Kuinder\n\nTrekvaart\n\nTsjaerderfeart\n\nTwizelerfeart\n\nTzummarumervaart\n\nUlekrite\n\nVaart van St. Nicolaasga\n\nValomstervaart\n\nVan Harinxmakanaal, Lange Meer\n\nvan Panhuijskanaal\n\nVlakke Brekken\n\nVliet\n\nWartenster Wiid\n\nWeidumervaart\n\nWelle\n\nWelsrijpervaart\n\nWergeasterfeart\n\nWesterdijksvaart\n\nWesterse Hei\n\nWielhals\n\nWijddraai\n\nWijde Ee\n\nWijde Sloot\n\nWijde Wijmerts\n\nWijmerts\n\nWijtgaardstervaart\n\nWirdumervaart\n\nWitakkersvaart\n\nWitmarsumervaart\n\nWorkumertrekvaart\n\nWoudmansdiep\n\nWoudsenderrakken\n\nWoudvaart\n\nWynservaart\n\nZandrak\n\nZandvaart\n\nZijldiep\n\nZijlroede\n\nZijlsterrijd\n\nZijltjessloot\n\nZoolsloot\n\nZuidensstervaart\n\nZuider Ee\n\nZwettehaven\n\nRijkswaterstaat**\n\nNaam waterlichaam KRW\n\nNr. Waterlichaam KRW\n\nWaddenzee\n\nNL81_1\n\nMerwedekanaal\n\nNL14 7\n\nHollandsche IJssel\n\nNL14 10\n\nWaddenzee\n\nNL81 1\n\nEems-Dollard\n\nNL81_2\n\nEems-Dollard Kust\n\nNL81_3\n\nWaddenzee vastelandskust\n\nNL 81 10\n\nARK Betuwepand\n\nNL86_5\n\nAmsterdam-Rijnkanaal Noordpand\n\nNL86_6\n\nNoordzeekanaal\n\nNL87_1\n\nAntwerps kanaal pand\n\nNL89_antwknpd\n\nGrevelingenmeer\n\nNL89_grevlemr\n\nKanaal Zuid Beveland\n\nNL89_kandzbvld\n\nKanaal Terneuzen Gent\n\nNL89_kantnzgt\n\nOosterschelde\n\nNL89_oostsde\n\nBathse Spuikanaal\n\nNL89_spuiknl\n\nVeerse meer\n\nNL89_veersmr\n\nVolkerak\n\nNL89_volkerak\n\nWesterschelde\n\nNL89_westsde\n\nZoommeer/Eendracht\n\nNL89_zoommedt\n\nZwin\n\nNL89_zwin\n\nMidden Limburgse en Noord Brabantse kanalen\n\nNL90_1\n\nBedijkte Maas\n\nNL91BM\n\nBovenmaas\n\nNL91BOM\n\nGrensmaas\n\nNL91GM\n\nJulianakanaal\n\nNL91JK\n\nMaas-Waalkanaal\n\nNL91MWK\n\nZandmaas\n\nNL91ZM\n\nIJsselmeer\n\nNL92_IJSSELMEER\n\nKetelmeer + Vossemeer\n\nNL92_KETELMEER_VOSSEMEER\n\nMarkermeer\n\nNL92_MARKERMEER\n\nRandmeren-Oost\n\nNL92_RANDMEREN_OOST\n\nRandmeren-Zuid\n\nNL92_RANDMEREN_ZUID\n\nZwartemeer\n\nNL92_ZWARTEMEER\n\nNederrijn/Lek\n\nNL93_7\n\nWaal, Bovenrijn\n\nNL93_8\n\nIJssel\n\nNL93_IJSSEL\n\nTwentekanalen\n\nNL93_TWENTHEKANALEN\n\nHaringvliet oost, Hollandsch Diep\n\nNL94_1\n\nBrabantse Biesbosch, Amer\n\nNL94_10\n\nHaringvliet west\n\nNL94_11\n\nDortsche Biesbosch, Nieuwe Merwede\n\nNL94_2\n\nBeneden Merwede, Boven Merwede, Sliedrechtse Biesbosch, Afgedamde Maas Noord\n\nNL94_3\n\nOude Maas (bovenstrooms Hartelkanaal), Spui, Noord, Dordtsche Kil, Lek\n\nNL94_4\n\nBenedenmaas,\n\nNL94_5\n\nBergsche Maas\n\nNL94_6\n\nNieuwe Maas, Oude Maas (benedenstrooms Hartelkanaal)\n\nNL94_8\n\nNieuwe Waterweg, Hartel-, Caland-, Beerkanaal\n\nNL94_9\n\nZeeuwse kust (kustwaterdeel)\n\nNL95_1A\n\nZeeuwse kust (territoriaal waterdeel)\n\nNL95_1B\n\nNoordelijke Deltakust (kustwaterdeel)\n\nNL95_2A\n\nNoordelijke Deltakust (territoriaal waterdeel)\n\nNL95_2B\n\nHollandse kust (kustwater)\n\nNL95_3A\n\nHollandse kust (territoriaal water)\n\nNL95_3B\n\nWaddenkust (kustwater)\n\nNL95_4A\n\nWaddenkust (territoriaal water)\n\nNL95_4B\n\nEems kust (territoriaal waterdeel)\n\nNL95_5B\n\nMeppelerdiep\n\nNL99_MEPPELERDIEP\n\nNoordervaart (waterlichaamdeel Peelkanalen)\n\nNL 99 PLK 01 4H\n\nVecht \u2013 Zwarte Water\n\nNL99_VechtZwarteWater\n\n* Ook voor zover niet expliciet aangegeven worden onder deze oppervlaktewaterlichamen\n                                       eveneens de aanliggende zijkanalen en de aanliggende havens met de toeleidende kanalen\n                                       verstaan.\n\n50. ** Voor de namen van de waterlichamen is gebruik gemaakt van de naamgeving en\n                                       nummering van de Kaderrichtlijn water.\n\nToelichting\n\nSinds de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit en de -regeling in 2008 is de lijst met grote oppervlaktewaterlichamen die met het\n                                    oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven niet meer gewijzigd. Dit terwijl\n                                    pas eind 2009 de deelstroomgebied beheerplannen voor de Kaderrichtlijn water gereed\n                                    waren. In deze plannen zijn kwaliteitsdoelstellingen voor waterlichamen benoemd. Daaraan\n                                    zijn maatregelenprogramma\u2019s gekoppeld die op Europees niveau getoetst worden. Actualisatie\n                                    van deze lijst aan de deelstroomgebied beheerplannen is daarom gewenst. Een aantal\n                                    waterschappen heeft daarnaast de door haar eerder gebruikte criteria voor het selecteren\n                                    van oppervlaktewaterlichamen die geen bijzondere bescherming behoeven heroverwogen.\n                                    Ook is de gelegenheid te baat genomen de lijst aan te passen aan ommissies en redactionele\n                                    punten. Tevens hebben er fusies plaatsgevonden van waterschappen, dat leidt ertoe\n                                    dat de lijsten van de opgenomen wateren voor deze waterschappen zijn samengevoegd.\n                                    Hieronder wordt per beheerder kort aangegeven welke aanpassingen zijn doorgevoerd.\n\n51. Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht:\n\n52. Aanpassingen in verband met het waterbeheerplan en het maatregelenprogramma van\n                                    het hoogheemraadschap.\n\n53.\n\n54. Hoogheemraadschap van Rijnland:\n\n55. Heroverweging toegepaste criteria: het emissiebeheerplan is nu gebruikt als leidraad\n                                    in plaats van de eerder gehanteerde criteria uit het Bouwstoffenbesluit die bij nader\n                                    inzien niet goed toepasbaar bleken voor de afweging of een water wel of geen bijzondere\n                                    bescherming nodig heeft. Daardoor bevatte de lijst een aantal kwetsbare wateren, zoals\n                                    de Nieuwkoopse Plassen, welke een Natura 2000 gebied en een geprioriteerd waterlichaam\n                                    zijn.\n\n56. Omissies en redactionele punten: naamgeving en begrenzing van de lijst kwam niet\n                                    overeen met de KRW waterlichamen. Dit is nu aangepast.\n\n57.\n\n58. Waterschap Brabantse Delta:\n\n59. Heroverweging toegepaste criteria: uitbreiding van de lijst vanwege het invoeren\n                                    van het uitgangspunt dat het moet gaan om wateren waarbij het minimale maanddebiet\n                                    (langjarig gemiddeld) in die wateren minimaal 0,25 m\u00b3/s bedraagt of dat de wateren\n                                    een breedte van meer dan 30\u00a0m hebben.\n\n60.\n\n61. Waterschap Hunze en Aa\u2019s:\n\n62. Omissies en redactionele punten: in de vorige lijst waren alleen de boezemkanalen\n                                    opgenomen. Deze lijst is uitgebreid met de overige kanalen en aangepast met de juiste\n                                    benamingen van de boezemkanalen.\n\n63.\n\n64. Waterschap Noorderzijlvest:\n\n65. Redactionele punten: er zijn een aantal redactionele wijzigingen in de lijst uitgevoerd.\n                                    Heroverweging toegepaste criteria: het Lauwersmeer en het Leekstermeer met de functie\n                                    zwemwater worden om die reden van de lijst afgehaald.\n\n66.\n\n67. Waterschap Peel en Maasvallei:\n\n68. Heroverweging toegepaste criteria: in verband met de specifiek ecologische functie\n                                    zijn de Neerbeek en de Niers van de lijst afgevoerd. Ook de Helenavaart is van de\n                                    lijst gehaald in verband met het lage debiet en het feit dat de vaart deel uitmaakt\n                                    van het wateraanvoersysteem.\n\n69. De Maasplassen-Heel, waarmee bedoeld wordt de Lange Vlieter en Fase B, zijn van\n                                    de lijst gehaald omdat deze dienen als water voor de bereiding van drinkwater.\n\n70. Omissies en redactionele punten: De industriehaven Venlo en het Julianakanaal,\n                                    Bergsche Maas en Amer stonden ten onrechte bij het Waterschap genoemd op de lijst,\n                                    omdat het rijkswateren zijn.\n\n71.\n\n72. Waterschap Rijn en IJssel:\n\n73. Aanpassingen in verband met het waterbeheerplan en het maatregelenprogramma van\n                                    het hoogheemraadschap: in verband daarmee zijn zowel een aantal wateren toegevoegd\n                                    als van de lijst verwijderd.\n\n74.\n\n75. Waterschap Scheldestromen:\n\n76. Fusie van waterschappen: Waterschap Scheldestromen is een fusie van de waterschappen\n                                    Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen. Om die reden zijn de lijsten samengevoegd.\n\n77.\n\n78. Waterschap Vallei en Veluwe:\n\n79. Fusie van waterschappen: Waterschap Vallei en Eem en Waterschap Veluwe zijn gefuseerd\n                                    tot het nieuwe Waterschap Vallei en Veluwe. Om die reden zijn de lijsten samengevoegd.\n\n80.\n\n81. Waterschap Velt en Vecht:\n\n82. Aanpassingen in verband met het waterbeheerplan en het maatregelenprogramma van\n                                    het hoogheemraadschap: in verband daarmee zijn zowel een aantal wateren toegevoegd\n                                    als van de lijst verwijderd.\n\n83.\n\n84. Waterschap Zuiderzeeland:\n\n85. Aanpassingen in verband met het waterbeheerplan en het maatregelenprogramma van\n                                    het hoogheemraadschap: de lijst is aangepast aan het waterbeheerplan 2010\u20132015 waarin\n                                    de gebruiksfuncties en gebruiksdoelen voor oppervlaktewaterlichamen zijn opgenomen.\n                                    Deze gebruiksfuncties en doelen worden voor lozingen vertaald naar kwetsbare en niet\n                                    kwetsbare oppervlaktewateren. De uit de lijst geschrapte wateren hebben in het waterbeheerplan\n                                    de functie bijzondere waterkwaliteit (kwetsbaar oppervlaktewater) en worden om die\n                                    reden van de lijst met grote oppervlaktewaterlichamen geschrapt die geen bijzondere\n                                    bescherming behoeven.\n\n86. Omissies: Daarnaast wordt een oppervlaktewaterlichaam, de Luttelgeestervaart aan\n                                    de lijst toegevoegd die per abuis in de vorige lijst niet is meegenomen.\n\nGeen wijzigingen in de aangewezen oppervlaktewaterlichamen zijn doorgevoerd bij Rijkswaterstaat\n                                    en de volgende Hoogheemraadschappen en Waterschappen:\n\nHoogheemraadschap van Delfland\n\nHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden\n\nHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier\n\nHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard\n\nWaterschap Aa en Maas\n\nWaterschap De Dommel\n\nWaterschap Groot Salland\n\nWaterschap Hollandse Delta\n\nWaterschap Regge en Dinkel\n\nWaterschap Reest en Wieden\n\nWaterschap Rivierenland\n\nWetterskip Fryslan\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nNaam ziekte (Engelse benaming)\n\nGevoelige diersoort o.a.\n\nVirus naam\n\nSpecies\n\nGenus\n\nSubfamily\n\nFamilie\n\nInschaling 2008 dierpathogenen\n\n2000/54/EG (humaan)\n\n* Runderpest (Rinderpest)\n\nRunderen\n\nRinderpest virus\n\nRinderpest virus\n\nMorbillivirus\n\nParamyxovirinae\n\nParamyxoviridae\n\n4\n\n* Mond- en Klauwzeer (Foot and mouth disease)\n\nVarkens, runderen, schapen\n\nFoot-and-mouth disease virus (verschillende typen)\n\nFoot-and-mouth disease virus (verschillende typen)\n\nAphthovirus\n\nPicornaviridae\n\n4\n\n* Klassieke varkenspest (Hog cholera, Classical swine fever)\n\nVarkens\n\nClassical swine fever virus/Hog cholera virus\n\nClassical swine fever virus\n\nPestivirus\n\nFlaviviridae\n\n4\n\n* Afrikaanse varkenspest (African swine fever)\n\nVarkens\n\nAfrican swine fever virus\n\nAfrican swine fever virus\n\nAsfivirus\n\nAsfarviridae\n\n4\n\n* Hondsdolheid (Rabies)\n\nWarm bloedigen\n\nRabies virus\n\nRabies virus\n\nLyssavirus\n\nRhabdoviridae\n\n3\n\n3\n\n* Virale paardenencefalomyelitiden (Eastern and western equine encephalitis)\n\nPaarden, vogels\n\nEastern and Western equine encephalitis virus\n\nAlphavirus\n\nTogaviridae\n\n3\n\n(in vivo: 33)\n\n3\n\n* Virale paardenencefalomyelitiden (Venezuelan equine encephalitis)\n\nPaarden\n\nVenezuelan equine encephalitis virus\n\nVenezuelan equine encephalitis virus\n\nAlphavirus\n\nTogaviridae\n\n3\n\n(in vivo: 33)\n\n3\n\n* Infectieuze anemie (Equine infectious anaemia)\n\nPaarden\n\nEquine infectious anemia virus\n\nEquine infectious anemia virus\n\nLentivirus\n\nOrthoretrovirinae\n\nRetroviridae\n\n2\n\n* Afrikaanse paardepest (African horse sickness)\n\nPaarden\n\nAfrican horse sickness virus\n\nAfrican horse sickness virus\n\nOrbivirus\n\nReoviridae\n\n3\n\n(in vivo: 33)\n\n* Vesiculaire stomatitis (Vesicular stomatitis)\n\nPaarden, runderen, varkens\n\nVesicular stomatitis virus\n\nVesiculovirus\n\nRhabdoviridae\n\n3\n\n2\n\n* Endemische leukose bij runderen (Enzootic bovine leukosis)\n\nRunderen\n\nBovine leukemia virus\n\nBovine leukemia virus\n\nDeltaretrovirus\n\nOrthoretrovirinae\n\nRetroviridae\n\n2\n\n* Teschener-ziekte, besmettelijke varkensverlamming\n\nVarkens\n\nPorcine enterovirus 1\n\nPorcine teschovirus\n\nTeschovirus\n\nPicornaviridae\n\n3\n\n* Blaasjesziekte (Swine vesicular disease)\n\nVarkens\n\nSwine Vesicular Disease Virus\n\nSwine Vesicular Disease Virus\n\nEnterovirus\n\nPicornaviridae\n\n4\n\n* Ziekte van Aujeszky (Aujeszky\u2019s disease)\n\nVarkens, honden, katten\n\nPseudorabies virus\n\nSuid herpesvirus 1\n\nVaricellovirus\n\nAlphaherpesvirinae\n\nHerpesviridae\n\n3\n\n* Blauwtong (Bluetongue)\n\nSchapen, runderen, geiten\n\nBluetongue virus\n\nOrbivirus\n\nReoviridae\n\n3\n\n(in vivo: 33)\n\n* Pest van de kleine herkauwer (Peste des petits ruminants)\n\nKleine herkauwers, schapen, geiten\n\nPeste-des-petits-ruminants virus\n\nPeste-des-petits-ruminants virus\n\nMorbillivirus\n\nParamyxovirinae\n\nParamyxoviridae\n\n4\n\n* Rift Valley koorst (Rift Valley fever)\n\nRunderen, schapen, geiten\n\nRift Valley fever virus\n\nRift Valley fever virus\n\nPhlebovirus\n\nBunyaviridae\n\n3\n\n(in vivo: 33)\n\n3\n\n* Schape- en geitenpokken\n\nSchapen\n\nSheeppox virus\n\nSheeppox virus\n\nCapripoxvirus\n\nChordopoxvirinae\n\nPoxviridae\n\n3\n\n* Nodulaire dermatose (Lumpy skin disease)\n\nRunderen\n\nLumpy skin disease virus\n\nLumpy skin disease virus\n\nCapripoxvirus\n\nChordopoxvirinae\n\nPoxviridae\n\n3\n\n* Enzo\u00f6tische hemorraghische ziekte bij herten\n\nHerkauwers\n\nEpizootic hemorrhagic disease virus\n\nOrbivirus\n\nReoviridae\n\n3\n\n(in vivo: 33)\n\n* Vogelpest (Fowl plague) subtype H1-4, H6, H8-16\n\nVogels\n\nInfluenza A virus\n\nInfluenza A virus\n\nInfluenzavirus A\n\nOrthomyxoviridae\n\n2\n\n* Vogelpest (Fowl plague) subtype H5-H7 Laag pathogeen\n\nVogels\n\nInfluenza A virus\n\nInfluenza A virus\n\nInfluenzavirus A\n\nOrthomyxoviridae\n\n2**\n\n* Vogelpest (Fowl plague) subtype H5-H7 Hoog pathogeen\n\nVogels\n\nInfluenza A virus\n\nInfluenza A virus\n\nInfluenzavirus A\n\nOrthomyxoviridae\n\n41\n\n3\n\n* Pseudo-vogelpest (Newcastle disease) ICPI >\u00a00,7 of meerdere basische aminozuren\n                                                aanwezig in het F protein\n\nKippen, pluimvee, duiven\n\nAvian parainfluenza virus 1\n\nNewcastle disease virus\n\nAvulavirus\n\nParamyxovirinae\n\nParamyxoviridae\n\n41\n\n2\n\n* Pseudo-vogelpest (Newcastle disease) ICPI <\u00a00,7 or geen basische aminozuren aanwezig\n                                                in het F eiwit\n\nKippen, pluimvee, duiven\n\nAvian parainfluenza virus 1\n\nNewcastle disease virus\n\nAvulavirus\n\nParamyxovirinae\n\nParamyxoviridae\n\n2\n\n2\n\n* Hemorragische koortsen (Ebola, Marburg)\n\nPrimaten\n\nMarburgvirus/Ebolavirus\n\nFiloviridae\n\n4\n\n4\n\n* (Simian immunodeficiency)\n\nApen\n\nSimian immunodeficiency virus\n\nSimian immunodeficiency virus\n\nLentivirus\n\nOrthoretrovirinae\n\nRetroviridae\n\n3\n\n3\n\n* Apenpokken\n\nPrimaten\n\nMonkeypox virus\n\nMonkeypox virus\n\nOrthopoxvirus\n\nChordopoxvirinae\n\nPoxviridae\n\n3\n\n3\n\n* (Epizootic haematopoietic necrosis)\n\nVissen\n\nEpizootic haematopoietic necrosis virus\n\nEpizootic haematopoietic necrosis virus\n\nRanavirus\n\nIridoviridae\n\n2\n\n* Virale hemorragische septikemie (Viral Haemorrhagic Septicemia)\n\nVissen (forellen)\n\nViral hemorrhagic septicemia virus\n\nViral hemorrhagic septicemia virus\n\nNovirhabdovirus\n\nRhabdoviridae\n\n2\n\n* Infectieuze hematopo\u00efetische necrose (Infectious Hematopoietic Necrosis)\n\nVissen (Salmoniden)\n\nInfectious hematopoietic necrosis virus\n\nInfectious hematopoietic necrosis virus\n\nNovirhabdovirus\n\nRhabdoviridae\n\n2\n\nKoi Herpesvirus infectie\n\nVissen (koi, karpers)\n\nCyprinid herpesvirus 3\n\nCyprinid herpesvirus 3\n\nHerpesviridae\n\n2\n\n* Infectieuze zalmanemie (Infectious Salmon Anaemia)\n\nVissen (zalm)\n\nInfectious salmon anemia virus\n\nInfectious salmon anemia virus\n\nIsavirus\n\nOrthomyxoviridae\n\n2\n\nVissen\n\nSpring viremia of carp virus\n\nSpring viremia of carp virus\n\nVesiculovirus\n\nRhabdoviridae\n\n2\n\n* Zwoegerziekte (Maedi Visna)\n\nSchapen, geiten\n\nVisna/Maedi virus\n\nVisna/maedi virus\n\nLentivirus\n\nOrthoretrovirinae\n\nRetroviridae\n\n2\n\n* Caprine arthritis encephalitis\n\nGeiten, andere diersoorten\n\nCaprine arthritis-encephalitis virus\n\nCaprine arthritis encephalitis virus\n\nLentivirus\n\nOrthoretrovirinae\n\nRetroviridae\n\n2\n\nHepatitis E\n\nHepatitis splenomegalie syndroom bij kippen\n\nVarkens (virus genotype 3) en kippen\n\nHepatitis E virus\n\nHepatitis E Virus\n\nHepevirus\n\nHepeviridae\n\n2\n\n3\n\nBoosaardige catarraal koorts (Bovine malignant catharral fever)\n\nRunderen\n\nAlcelaphine herpesvirus 1\n\nAlcelaphine herpesvirus 1\n\nRhadinovirus\n\nGammaherpesvirinae\n\nHerpesviridae\n\n3\n\n(Aleutian disease)\n\nNertsen\n\nAleutian mink disease virus\n\nAleutian mink disease virus\n\nAmdovirus\n\nParvovirinae\n\nParvoviridae\n\n3\n\n(Chicken embryo lethal orphan, Celo)\n\nPluimvee (kalkoenen)\n\nFowl adenovirus 1 (CELO)\n\nFowl adenovirus A\n\nAviadenovirus\n\nAdenoviridae\n\n2\n\nTrilziekte (Avian encephalomyelitis)\n\nKippen\n\nAvian encephalomyelitis-like virus\n\nAvian encephalomyelitis-like virus\n\nHepatovirus\n\nPicornaviridae\n\n2\n\nAviaire infectieuze bronchitis (Avian infectious bronchitis)\n\nKippen\n\nAvian infectious bronchitis virus\n\nInfectious bronchitis virus\n\nCoronaviridae\n\nCoronaviridae\n\n2\n\n2\n\n(Avian infectious laryngotracheitis, Gallid herpesvirus I)\n\nPluimvee (papegaaien)\n\nGallid herpesvirus 1\n\nGallid herpesvirus 1\n\nIltovirus\n\nAlphaherpesvirinae\n\nHerpesviridae\n\n2\n\nAviaire leukose (Avian leucosis)\n\nKippen\n\nAvian leukosis virus\n\nAvian leukosis virus\n\nAlpharetrovirus\n\nOrthoretrovirinae\n\nRetroviridae\n\n2\n\nPluimvee, exotische vogels, kippen\n\nAvian paramyxovirus 2-9\n\nAvulavirus\n\nParamyxovirinae\n\nParamyxoviridae\n\n2\n\nKippepokken (Fowl pox)\n\nPluimvee\n\nFowlpox virus\n\nFowlpox virus\n\nAvipoxvirus\n\nChordopoxvirinae\n\nPoxviridae\n\n2\n\nZiekte van Gumboro (Infectious bursal disease)\n\nKippen\n\nInfectious bursal disease virus\n\nInfectious bursal disease virus\n\nAvibirnavirus\n\nBirnaviridae\n\n2\n\nBirnavirus infectie\n\nVissen\n\nBirnavirus disease\n\nBirnavirus (various)\n\nBirnavirus\n\nBirnaviridae\n\n1\n\nRunderen\n\nBovine adenovirus\n\nBovine adenovirus\n\nAtadenovirus/\u00a0 Mastadenovirus\n\nAdenoviridae\n\n2\n\nKoeiengriep (Infectious bovine rhinotracheitis, IBR)\n\nRunderen\n\nBovine herpesvirus 1\n\nBovine herpesvirus 1\n\nVaricellovirus\n\nAlphaherpesvirinae\n\nHerpesviridae\n\n2\n\n(Bovine mammilitis)\n\nRunderen\n\nBovine herpesvirus 2\n\nBovine herpesvirus 2\n\nSimplexvirus\n\nAlphaherpesvirinae\n\nHerpesviridae\n\n2\n\nRunderen\n\nBovine herpesvirus 4\n\nBovine herpesvirus 4\n\nRhadinovirus\n\nGammaherpesvirinae\n\nHerpesviridae\n\n2\n\nRunderen\n\nBovine herpesvirus 5\n\nBovine herpesvirus 5\n\nVaricellovirus\n\nAlphaherpesvirinae\n\nHerpesviridae\n\n2\n\nPinkengriep\n\nRunderen\n\nBovine respiratory syncytial virus\n\nBovine respiratory syncytial virus\n\nPneumovirus\n\nPneumovirinae\n\nParamyxoviridae\n\n2\n\nRunderen\n\nBovine rhinovirus 1-3\n\nBovine rhinovirus 1-3\n\nRhinovirus\n\nPicornaviridae\n\n2\n\nRunderen\n\nRotavirus\n\nRotavirus\n\nRotavirus\n\nReovirus\n\n2\n\nHondenhepatitis (Hepatitis contagiosa canis)\n\nHonden\n\nCanine adenovirus 1\n\nCanine adenovirus\n\nMastadenovirus\n\nAdenoviridae\n\n2\n\nInfectieuze laryngotrache\u00eftis (Infectious laryngotracheitis)\n\nHonden\n\nCanine adenovirus 2\n\nCanine adenovirus\n\nMastadenovirus\n\nAdenoviridae\n\n2\n\nHonden\n\nCanine herpesvirus\n\nCanid herpesvirus 1\n\nVaricellovirus\n\nAlphaherpesvirinae\n\nHerpesviridae\n\n2\n\n(Parvovirosis (enteritis))\n\nHonden\n\nCanine parvovirus\n\nFeline panleukopenia virus\n\nParvovirus\n\nParvovirinae\n\nParvoviridae\n\n2\n\n(Channel catfish virus disease)\n\nVissen\n\nChannel catfish virus\n\nIctalurid herpesvirus 1\n\nIctalurivirus\n\nHerpesviridae\n\n2\n\nVissen\n\nChannel catfish reovirus\n\nAquareovirus D\n\nAquareovirus\n\nReoviridae\n\n2\n\nInfectieuze kippenanemie (Blue wing disease)\n\nKippen\n\nChicken anemia virus\n\nChicken anemia virus\n\nGyrovirus\n\nCircoviridae\n\n2\n\nKippen\n\nChicken parvovirus\n\nChicken parvovirus\n\nParvovirus\n\nParvovirinae\n\nParvoviridae\n\n2\n\n(Contagious ecthyma)\n\nSchapen\n\nContagious ecthyma virus\n\nOrf virus\n\nParapoxvirus\n\nChordopoxvirinae\n\nPoxviridae\n\n2\n\n2\n\n(Crimian Congo Haemorrhagic Fever)\n\nRunderen, schapen, geiten, hazen.\n\nCrimean-Congo hemorrhagic fever virus\n\nCrimean-Congo hemorrhagic fever virus\n\nNairovirus\n\nBunyaviridae\n\n43\n\n4\n\nVissen\n\nCyprinid herpesvirus 1\n\nCyprinid herpesvirus 1\n\nHerpesviridae\n\n1\n\nVissen\n\nCyprinid herpesvirus 2\n\nCyprinid herpesvirus 2\n\nHerpesviridae\n\n1\n\n(Duck plague)\n\nPluimvee\n\nDuck plague herpesvirus\n\nAnatid herpesvirus 1\n\nHerpesviridae\n\n2\n\nEel virus European X\n\nRhabdoviridae\n\n1\n\nVarkens\n\nEncephalomyocarditis virus\n\nEncephalomyocarditis virus\n\nCardiovirus\n\nPicornaviridae\n\n2\n\nEquine virale arteritis (Infectious arteritis of horse)\n\nPaarden\n\nEquine arteritis virus\n\nEquine arteritis virus\n\nArterivirus\n\nArteriviridae\n\n3\n\n(Equine abortion e.q. viral rhinopneumonitis)\n\nPaarden\n\nEquine rhinopneumonitis virus\n\nEquid herpesvirus 4\n\nVaricellovirus\n\nAlphaherpesvirinae\n\nHerpesviridae\n\n3\n\nPaarden\n\nEquid herpesvirus 2\n\nEquid herpesvirus 2\n\nRhadinovirus\n\nGammaherpesvirinae\n\nHerpesviridae\n\n2\n\nEquine influenza\n\nPaarden\n\nInfluenza A virus\n\nInfluenzavirus A\n\nOrthomyxoviridae\n\n2\n\nPaarden\n\nHendra virus\n\nHendra virus\n\nHenipavirus\n\nParamyxovirinae\n\nParamyxoviridae\n\n4\n\n4\n\n(Japanese B encephalitis, West Nile Fever)\n\nWest Nile Virus/Japanese B encephalitis Virus/Uganda S Virus\n\nFlavivirus\n\nFlaviviridae\n\n33\n\n3\n\n(Porcine hemagglutinating encephalomyelitis)\n\nVarkens\n\nPorcine hemagglutinating encephalomyelitis virus\n\nPorcine hemagglutinating encephalomyelitis virus\n\nCoronavirus\n\nCoronaviridae\n\n3\n\n2\n\n(Duck hepatitis)\n\nEenden\n\nDuck hepatitis B virus\n\nDuck hepatitis B virus\n\nAvihepadnavirus\n\nHepadnaviridae\n\n2\n\nHerpes bij paling\n\nVissen (paling)\n\nAnguillid herpesvirus 1\n\n(herpesvirus anguillae)\n\nAnguillid herpesvirus 1\n\nAlloherpesviridae\n\n1\n\n(Infectious Pancreatic Necrosis)\n\nVissen (forellen)\n\nInfectious pancreatic necrosis virus \u2013 Jasper\n\nInfectious pancreatic necrosis virus\n\nAquabirnavirus\n\nBirnaviridae\n\n1\n\n(Swine influenza)\n\nVarkens\n\nInfluenza A virus\n\nInfluenza A virus\n\nInfluenzavirus A\n\nOrthomyxoviridae\n\n2\n\nVissen\n\nLymphocystis disease virus\n\nLymphocystis disease virus\n\nLymphocystivirus\n\nIridoviridae\n\n1\n\nZiekte van Marek (Marek\u2019s disease)\n\nPluimvee (vnl kippen)\n\nMarek's disease virus type 1 and 2\n\nGallid herpesvirus 2 en 3\n\nMardivirus\n\nAlphaherpesvirinae\n\nHerpesviridae\n\n2\n\nMolluscum contagiosum virus\n\nMolluscum contagiosum virus\n\nMolluscipoxvirus\n\nChordopoxvirinae\n\nPoxviridae\n\n2\n\nMurine Leukemia\n\nRatten\n\nMurine leukemia virus\n\nMurine leukemia virus\n\nGammaretrovirus\n\nOrthoretrovirinae\n\nRetroviridae\n\n2\n\nRatten, muizen\n\nMouse mammary tumor virus\n\nMouse mammary tumor virus\n\nBetaretrovirus\n\nOrthoretrovirinae\n\nRetroviridae\n\n3\n\nSchapen, geiten\n\nOvine adenovirus (verschillende typen)\n\nOvine adenovirus (verschillende typen)\n\nMastadenovirus/Atadenovirus\n\nAdenoviridae\n\n2\n\nDiverse soorten\n\nPapillomavirus\u00a0(verschillende typen)\n\nPapillomavirus\u00a0 (verschillende typen)\n\nDeltapap.virus/ Xipapillomavirus\n\nPapillomaviridae\n\n2\n\n2\n\nRunderen, schapen, geiten\n\nBovine parainfluenza virus 3\n\nBovine parainfluenza virus 3\n\nRespirovirus\n\nParamyxovirinae\n\nParamyxoviridae\n\n2\n\n2\n\n(Nipah virus encephalitis)\n\nNipah virus\n\nNipah virus\n\nHenipavirus\n\nParamyxovirinae\n\nParamyxoviridae\n\n4\n\n4\n\n(Mucosal disease)\n\nRunderen, varkens\n\nBovine viral diarrhea virus (verschillende typen)\n\nBovine viral diarrhea virus (verschillende typen)\n\nPestivirus\n\nFlaviviridae\n\n2\n\n(Border disease)\n\nSchapen, geiten, varkens\n\nBorder disease virus\n\nBorder disease virus\n\nPestivirus\n\nFlaviviridae\n\n2\n\n(Nairobi sheep disease)\n\nSchapen, geiten\n\nNairobi sheep disease virus\n\nDugbe virus\n\nNairovirus\n\nBunyaviridae\n\n2\n\n(in vivo: 33)\n\nVissen\n\nPike fry rhabdovirus\n\nPike fry rhabdovirus\n\nVesiculovirus\n\nRhabdoviridae\n\n1\n\nVarkens\n\nPorcine adenovirus (verschillende typen)\n\nPorcine adenovirus (verschillende typen)\n\nMastadenovirus\n\nAdenoviridae\n\n2\n\n(Transmissible gastro-enteritis of Pig)\n\nVarkens\n\nTransmissible gastroenteritis virus\n\nTransmissible gastroenteritis virus\n\nCoronavirus\n\nCoronaviridae\n\n2\n\n2\n\nVarkens\n\nSwine cytomegalovirus\n\nSuid herpesvirus 2\n\nHerpesviridae\n\n2\n\n(Porcine epidemic diarrhea, PEDV)\n\nVarkens\n\nPorcine epidemic diarrhea virus\n\nPorcine epidemic diarrhea virus\n\nCoronavirus\n\nCoronaviridae\n\n3\n\n2\n\n(Porcine parvovirus infection)\n\nVarkens\n\nPorcine parvovirus\n\nPorcine parvovirus\n\nParvovirus\n\nParvovirinae\n\nParvoviridae\n\n2\n\n(Porc. Epidemic Abortion and Respiratory Syndrome, PEARS)\n\nVarkens\n\nPorcine reproductive and respiratory syndrome virus\n\nPorcine reproductive and respiratory syndrome virus\n\nArterivirus\n\nArteriviridae\n\n2\n\nVarkens\n\nPorcine rotavirus\n\nRotavirus\n\nRotavirus\n\nReoviridae\n\n2\n\nMyxomatose (Myxomatosis)\n\nMyxoma virus\n\nMyxoma virus\n\nLeporipoxvirus\n\nChordopoxvirinae\n\nPoxviridae\n\n3\n\n(Camelpox)\n\nKameelachtige dieren\n\nCamelpox virus\n\nCamelpox virus\n\nOrthopoxvirus\n\nChordopoxvirinae\n\nPoxviridae\n\n3\n\n(Haemorragic disease of rabbit)\n\nKonijnen\n\nRabbit calicivirus\n\nRabbit hemorrhagic disease virus\n\nLagovirus\n\nCaliciviridae\n\n3\n\n2\n\nSemliki Forest virus\n\nSemliki Forest virus\n\nAlphavirus\n\nTogaviridae\n\n2\n\n2\n\nSindbis virus\n\nSindbis virus\n\nAlphavirus\n\nTogaviridae\n\n2\n\n2\n\n(Bovine papular stomatitis, pseudocowpox)\n\nRunderen\n\nBovine papular stomatitis virus\n\nParapoxvirus\n\nChordopoxvirinae\n\nPoxviridae\n\n3\n\n(Swinepox)\n\nVarkens\n\nSwinepox virus\n\nSwinepox virus\n\nSuipoxvirus\n\nChordopoxvirinae\n\nPoxviridae\n\n2\n\nVarkens\n\nVesicular exanthema of swine virus\n\nVesicular exanthema of swine virus\n\nVesivirus\n\nCaliciviridae\n\n3\n\n2\n\n(Rhinotracheitis)\n\nKalkoenen\n\nTurkey rhinotracheitis virus\n\nAvian metapneumovirus\n\nMetapneumovirus\n\nPneumovirinae\n\nParamyxoviridae\n\n2\n\nRunderen\n\nVaccinia virus\n\nVaccinia virus\n\nOrthopoxvirus\n\nChordopoxvirinae\n\nPoxviridae\n\n2\n\n2\n\n1 = hoog pathogeen, velogeen of niet gekarakteriseerd\n\n2 = pathogeen of niet gekarakteriseerd\n\n3 = plus een \u2018vectorproof\u2019 voorziening\n\nalgemeen: voor endemisch voorkomende virustypen kan een verzoek voor lagere inschaling\n                                 bij de CVO worden voorgelegd\n\n* = uit: \u2018Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zo\u00f6nosen\n                                    en TSE\u2019s\u2019, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Regeling van 7 juni 2005,\n                                 nr. TRCJZ/2005/1411\n\n** = met aanvullende quarantainemaatregelen en persoonsregistratie\n\nNaam ziekte (Engelse benaming)\n\nGevoelige diersoort o.a.\n\nBacterie naam\n\nInschaling 2008 dierpathogeen\n\nRichtlijn 2000/54/EG (humaan)\n\nDourine\n\nPaarden\n\nTrypanosoma equiperdum\n\n2\n\nKwade droes (glanders)\n\nPaarden\n\nBurkholderia mallei (Pseudomonas mallei)\n\n3\n\nMiltvuur (Anthrax)\n\nMeerdere diersoorten\n\nBacillus antracis\n\n3\n\n3\n\nTrichinellose\n\nMeerdere diersoorten\n\nTrichinella\n\n2\n\n2\n\nBrucellose bij runderen\n\nRunderen\n\nBrucella abortus\n\n3\n\n3\n\nBrucellose bij honden\n\nHonden\n\nBrucella canis\n\n3\n\n3\n\nBrucellose bij schapen\n\nSchapen, geiten\n\nBrucella ovis\n\n3\n\nBrucellose bij varkens\n\nVarkens\n\nBrucella suis\n\n3\n\n3\n\nBrucellose bij schapen en geiten\n\nSchapen, geiten\n\nBrucella melitensis\n\n3\n\n3\n\nBrucellose bij walvisachtigen\n\nWalvisachtigen, zeehonden\n\nBrucella ceti\n\n3\n\nBrucellose bij vinpotigen\n\nVinpotigen\n\nBrucella pinnipedialis\n\n3\n\nBovine tuberculose\n\nRunderen\n\nMycobacterium bovis\n\n3\n\n3**\n\nTuberculose\n\nRunderen, honden, katten, wilde fauna\n\nMycobacterium tuberculosis\n\n3\n\n3\n\nBesmettelijke bovine pleuropneumonie\n\nHerkauwers\n\nMycoplasma myco\u00efdes spp. myco\u00efdes SC\n\n3\n\nQ koorts (Q-fever)\n\nRunderen, schapen\n\nCoxiella burnetii\n\n3\n\n2\n\nAmerikaans vuilbroed (American foul brood)\n\nBijen\n\nPaenibacillus larvae\n\n2\n\nKleine bijenkastkever\n\nBijen\n\nKleine bijenkastkever\n\n2\n\nTropilaelapsmijt\n\nBijen\n\nTropilaelapsmijt\n\n2\n\nTularaemie\n\nHaasachtigen\n\nFrancisella tularensis type A\n\n3\n\n3\n\nTularaemie\n\nHaasachtigen\n\nFrancisella tularensis type B\n\n3\n\n2\n\nPsittacose en Ornithose\n\nPluimvee\n\nChlamydophila psittaci\n\n3\n\n3/2***\n\n* = uit: \u2018Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zo\u00f6nosen\n                                    en TSE\u2019s\u2019, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Regeling van 7 juni 2005,\n                                 nr. TRCJZ/2005/1411\n\n** = uitgezonderd BCG stam\n\n*** = niet gevogelde stammen\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet voorliggende reken- en meetvoorschrift beschrijft de methode om de geluidsbelasting\n                                       in de omgeving ten gevolge van windturbines en windturbineparken te bepalen. Het voorschrift\n                                       is in eerste instantie bedoeld voor moderne, hoge windturbines, maar is in principe\n                                       geschikt voor alle windturbines met horizontale as. Er gelden geen beperkingen met\n                                       betrekking tot de bronhoogte, de afstand tussen bron en ontvanger, het aantal windturbines,\n                                       of de technische uitvoering daarvan.\n\nAanleiding voor het uitbrengen van deze regeling is de wijziging van het beoordelingssysteem.\n                                       Bij het voorgaande stelsel gold het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,lt in de dag-, avond- en nachtperiode als dosismaat en waren de normen gebaseerd op\n                                       het Activiteitenbesluit c.q. de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.\n                                       De exacte normering was afhankelijk van de Windnormcurve, waarbij de grenswaarde afhankelijk\n                                       werd gesteld van de windsnelheid op 10\u00a0meter hoogte. Uit diverse onderzoeken is echter\n                                       gebleken dat die beoordelingssystematiek geen goede indicator is voor hinderbeleving,\n                                       vooral bij hoge windturbines. Bij het nieuwe beoordelingssysteem wordt overgegaan\n                                       op de Europese dosismaten Lden en Lnight. Bij deze systematiek wordt de geluidsbelasting op de beoordelingspunten gemiddeld\n                                       over alle etmaal-, respectievelijk nachtperioden van een jaar.\n\nTevens bleek dat de gangbare extrapolatiemethode voor de bepaling van de windsnelheid\n                                       op ashoogte, van belang voor het kunnen vaststellen van de geluidproductie, vooral\n                                       in de nachtelijke periode tot een te lage waarde leidt. Ten gevolge van de zwakkere\n                                       koppeling tussen luchtlagen kan \u2019s\u00a0nachts op ashoogte van moderne turbines een verrassend\n                                       hoge winsnelheid optreden. De daarmee gepaard gaande hogere geluidsemissie werd onvoldoende\n                                       in de berekeningen meegenomen. In de hier beschreven reken- en meetmethode wordt aangegeven\n                                       op welke wijze de emissie van de turbine of turbines, op meer representatieve wijze,\n                                       afhankelijk van de windstatistiek op ashoogte bepaald wordt. Voorts wordt een rekenwijze\n                                       beschreven waarin het effect van de statistische verdeling van de windrichting en\n                                       -snelheid voor de overdracht van het geluid verdisconteerd is.\n\nHet voorschrift omvat een standaardmeetmethode om de windsnelheidsafhankelijke geluidsemissie\n                                       van windturbines te bepalen indien deze gegevens niet reeds bekend zijn en een standaardrekenmethode,\n                                       waarmee de geluidsbelasting in de omgeving wordt berekend. Er wordt geen immissiemeetmethode\n                                       aangereikt. De mogelijkheid om Lden door controlemetingen bij geluidsgevoelige bestemmingen vast te stellen, vervalt\n                                       dus. Hiertoe zouden metingen moeten worden verricht bij alle mogelijke meteorologische\n                                       omstandigheden, wat praktisch gezien niet goed uitvoerbaar is.\n\nHet voorschrift is uitsluitend gericht op equivalent geluid; piekgeluiden zijn bij\n                                       windturbines niet relevant. De regeling biedt verder geen mogelijkheden om een toeslag\n                                       toe te kennen voor tonaal of impulsachtig geluid. Het karakteristieke geluid van windturbines\n                                       is immers meegenomen bij de normstelling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe geluidsemissie van windturbines is afhankelijk van de windsnelheid ter hoogte van\n                                          de as van de rotor. Voor de exacte bepaling van de jaargemiddelde situatie is het\n                                          daarom van belang om emissiegegevens te verwerven, behorende bij een groot aantal\n                                          verschillende windsnelheden.\n\nDe windbranche is sterk internationaal geori\u00ebnteerd. Om uitwisseling van gegevens\n                                          te vergemakkelijken, sluit de standaardmeetmethode goed aan bij de wijdverbreide norm\n                                          NEN-EN-IEC-61400 deel 11 (2002). De belangrijkste verschillen met deze norm zijn:\n\n\u2022 Het te bemeten windsnelheidsgebied wordt uitgebreid van 6\u201310 m/s op 10\u00a0meter hoogte\n                                                tot alle relevante snelheden op ashoogte.\n\n\u2022 Het geluidsvermogen wordt gerelateerd aan de windsnelheid op ashoogte in plaats van\n                                                op de standaardhoogte van 10 meter.\n\nOm de volgende redenen vormen deze verschillen in de praktijk geen belemmering voor\n                                          het gebruik van door de leverancier opgegeven geluidsspecificaties:\n\n\u2022 Gewoonlijk hebben leveranciersgegevens betrekking op een uitgestrekter windsnelheidsgebied\n                                                dan in de IEC norm is voorgeschreven.\n\n\u2022 Het op 10 meter hoogte betrokken geluidsvermogen kan foutloos worden ge\u00ebxtrapoleerd\n                                                naar ashoogte, mits de windsnelheid is gemeten conform de vermogenscurve methode.\n                                                Dit is vrijwel altijd het geval.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor wat betreft de overdrachtsberekeningen is zo veel mogelijk aansluiting gezocht\n                                          bij de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, uitgave 1999 van het Ministerie\n                                          van VROM. Methode II.8, die de verzwakkingstermen bij gunstige overdrachts-omstandigheden\n                                          beschrijft, is (behoudens enkele tekstuele aanpassingen) integraal overgenomen.\n\nDe meteocorrectie, die geen onderdeel uitmaakt van methode II.8, is wel gewijzigd.\n                                          De reden hiervoor is dat de verdeling van de windrichting over de windroos niet symmetrisch\n                                          is. In Nederland is het zuidwesten de overheersende windrichting. Deze windrichting\n                                          komt niet alleen het meest voor, maar ook de krachtigste winden komen uit die windstreek.\n                                          Bij overdracht over grote afstanden is gemiddelde overdrachtsdemping in noordoostelijke\n                                          richting hierdoor lager dan in andere richtingen. Bij andere bronnen dan windturbines\n                                          (wegen, spoorwegen, industrieterreinen) is dit effect zo klein dat het wordt verwaarloosd.\n                                          Bij vrijwel alle windturbines neemt de geluidsproductie echter sterk toe met de windsnelheid\n                                          en doordat de krachtigste winden uit het zuidwesten komen, bestaat er een correlatie\n                                          tussen geluidsproductie en overdrachtsrichting. Dit leidt er toe dat het effect van\n                                          een verhoogde geluidsbelasting in noordoostelijke richting wordt versterkt. In geval\n                                          van windturbines is de asymmetrische verdeling van de windrichting verdisconteerd\n                                          door meteocorrectieterm afhankelijk te stellen van de richting van de ontvanger ten\n                                          opzichte van de bron. Het effect hiervan treedt in werking bij grote afstanden tussen\n                                          windturbine en ontvanger.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet doel van de meting is het bepalen van het geluidsvermogen per octaafband als functie\n                                          van de windsnelheid op ashoogte. Ter bepaling van het jaargemiddelde geluidsvermogen\n                                          dient de geluidsemissie bij een uitgestrekt windsnelheidsgebied te worden gemeten.\n\nDe geluidsmetingen worden verricht in asrichting, benedenwinds van de turbine (referentierichting).\n                                          In andere richtingen dan de referentierichting is de geluidsuitstraling van windturbines\n                                          doorgaans lager. Daarom wordt een (optionele) procedure geboden om een correctiefactor\n                                          voor de richtwerking vast te stellen. Deze factor is relatief ten opzicht van het\n                                          in referentierichting uitgestraalde geluidsvermogen.\n\nDe windsnelheid op ashoogte wordt afgeleid uit het gemeten elektrisch vermogen van\n                                          de turbine. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vermogenscurve van de turbine. Deze\n                                          curve geeft de relatie tussen de windsnelheid op ashoogte en het opgewekte elektrische\n                                          vermogen. Deze methode is nauwkeuriger dan het extrapoleren van de windsnelheid, gemeten\n                                          op relatief lage hoogte (bijvoorbeeld 10\u00a0meter).\n\nDe geluidsmetingen worden verricht op betrekkelijk korte afstand van de turbine. Om\n                                          verstoring met stromingsgeluid rond de microfoon en vari\u00ebrende bodemeffecten te voorkomen\n                                          wordt de microfoon op een vlakke reflecterende plaat bevestigd, zodat er bij elke\n                                          frequentie sprake is van drukverdubbeling en dus 6\u00a0dB toename van het geluidsniveau.\n\nDe resultaten van de geluidmetingen worden aangevuld met meteorologische data en met\n                                          gegevens die door de exploitant van de turbine geleverd dienen te worden, zoals het\n                                          opgewekte elektrische vermogen en de ori\u00ebntatie van de as van de turbine ten opzichte\n                                          van de heersende windrichting.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij de geluidsmetingen wordt de volgende apparatuur gebruikt:\n\na) Een rondomgevoelige microfoon met een diameter van ten hoogste \u00bd\u201d.\n\nb) Een instrument waarmee de A-weging kan worden uitgevoerd.\n\nc) Een integrerende octaafbandanalysator.\n\nd) Een akoestische ijkbron, die geschikt is voor het gebruikte type microfoon.\n\ne) Een ronde geluidsreflecterende plaat met een diameter van minstens 1 meter, vervaardigd\n                                                van akoestisch hard materiaal; bijvoorbeeld 12 mm multiplex.\n\nf) Een voorziening om windgeruis te onderdrukken zonder daarbij het resultaat te be\u00efnvloeden;\n                                                bijvoorbeeld de helft van een akoestische windbol.\n\nDe functionaliteit van de onder b) en c) genoemde instrumenten is meestal samengevoegd\n                                          in \u00e9\u00e9n apparaat. De meetketen dient te voldoen aan de relevante specificaties voor\n                                          klasse 1 apparatuur van de NEN-EN-IEC-publicatie 61672 en de octaafbandfilters aan\n                                          NEN-EN-IEC 61260. De akoestische ijkbron voldoet aan de norm voor klasse 1 apparatuur\n                                          conform NEN-EN-IEC 60942. De specificaties van de instrumentatie dienen minstens iedere\n                                          twee jaar te worden gecontroleerd.\n\nDe meteorologische toestand wordt als volgt geregistreerd:\n\ng) Windsnelheid met een nauwkeurigheid van 0,2 m/s bij windsnelheden van 1 tot 15 m/s.\n\nh) Windrichting met een nauwkeurigheid van 6\u00b0.\n\ni) Luchtdruk met een nauwkeurigheid van 1 kPa.\n\nj) Temperatuur met een nauwkeurigheid van 1\u00b0C.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet geluidniveau ten gevolge van de turbine wordt op \u00e9\u00e9n verplichte positie en optioneel\n                                                op 6 posities bepaald. De optionele meetpunten zijn gelijkmatig verdeeld over een\n                                                cirkel met straal R0, zoals aangegeven in figuur 2.1 en 2.2. Hierbij stelt R0 de horizontale afstand voor tussen het meetpunt en de verticale hartlijn van de turbinemast.\n                                                Deze afstand is circa:\n\n2.1) R0=H+D/2, met\n\nH de verticale afstand tussen het maaiveld en de ashoogte;\n\nD de diameter van de rotor.\n\nHet verplichte referentiemeetpunt P1 bevindt zich benedenwinds van de windturbine\n                                                en dient ter bepaling van het geluidsvermogen van de turbine. De meetpunten P2 t/m\n                                                P6 worden gebruikt bij de vaststelling van de correctiefactor voor de richtwerking\n                                                van de turbine (optioneel). Tijdens de metingen dient de as van de rotor parallel\n                                                te zijn met de op ashoogte heersende windrichting. Verder mag de richting van de as\n                                                P1\u2013P4 tot \u00b115\u00b0 afwijken van de heersende windrichting.\n\nDe directe omgeving van de meetpositie en het gebied tussen de microfoon en de windturbine\n                                                dient vrij te zijn van obstakels die van invloed zijn op het resultaat.\n\nBij de metingen is de microfoon op de reflecterende plaat bevestigd met de hartlijn\n                                                van de microfoon gericht op de windturbine, zoals aangegeven in figuur 2.3. Hierbij\n                                                sluit de reflecterende plaat goed aan op de bodem.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij dichte mist of neerslag mag niet worden gemeten.\n\nVoor en na iedere serie metingen dient het meetsysteem te worden gekalibreerd met\n                                                een akoestische ijkbron. Bij langdurige metingen dient het meetsysteem ook tussentijds\n                                                te worden gekalibreerd. Indien blijkt dat de kalibratiewaarden meer dan 0,5 dB afwijken\n                                                van de initi\u00eble waarden, zijn de meetresultaten niet geldig.\n\nPeriodes waarin sprake is van stoorgeluid met een discontinu karakter (zoals incidentele\n                                                voertuigpassages, vogels, vliegtuigen) worden niet meegenomen in de analyse. Wanneer\n                                                er sprake is van stoorgeluid van continue aard (zoals windgeruis) wordt hiervoor gecorrigeerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe metingen ter bepaling van het windsnelheidsafhankelijke geluidsvermogen van de\n                                                windturbine worden uitgevoerd op meetpunt P1. Bij de metingen worden de equivalente\n                                                A-gewogen octaafbandspectra met middenfrequenties van 31,5 tot 8000\u00a0Hz vastgesteld\n                                                over periodes met een duur van minimaal 1,0 minuut.\n\nDe metingen dienen te worden uitgevoerd bij windsnelheden op ashoogte (VH) die vari\u00ebren tussen Vci tot 95% van Vrated. Hier wordt onder verstaan:\n\nVci\n\nlaagste windsnelheid waarbij de turbine in bedrijf is (cut in snelheid);\n\nVrated\n\nwindsnelheid, waarbij de turbine juist het nominale vermogen levert.\n\nBij iedere gehele waarde van de windsnelheid VH dienen binnen een marge van \u00b10,5 m/s minstens drie metingen te worden verricht. De\n                                                totale meetset bedraagt ten minste 30\u00a0metingen van minimaal 1,0\u00a0minuut.\n\nOm voldoende gegevens te verkrijgen bij alle relevante windsnelheidscondities kan\n                                                het noodzakelijk zijn om meerdere meetsessies te organiseren. Bij controlemetingen\n                                                ten behoeve van handhaving kan het meetprogramma echter worden ingeperkt, zie paragraaf\u00a02.6.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTer bepaling van de richtingsindex van de windturbine worden simultaan metingen verricht\n                                                op de meetpunten P1 tot en met P6. Volstaan wordt met de bepaling van het equivalente\n                                                totale A-gewogen geluidsniveau ten gevolge van de windturbine. De meetserie bestaat\n                                                uit ten minste 10\u00a0metingen per positie met een duur van ieder minimaal 1,0\u00a0minuut.\n                                                De windsnelheid op ashoogte ligt tijdens de metingen tussen 0,75Vrated en 0,95 Vrated.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe stoorgeluidcorrectie geschiedt op basis van metingen van het achtergrondgeluid\n                                                bij uitgeschakelde windturbine. Tijdens de achtergrondmetingen dienen geluidmeetpositie,\n                                                meetopstelling en omstandigheden overeen te komen met de situatie bij ingeschakelde\n                                                turbine. Het bereik van de te bemeten windsnelheden moet overeenstemmen met de windtoestand\n                                                op die hoogte bij ingeschakelde turbine.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe windsnelheid op ashoogte wordt afgeleid van het opgewekte elektrisch vermogen en\n                                             de vermogenscurvevan de installatie. De vermogenscurve moet zijn vastgesteld volgens\n                                             een gangbare en controleerbare richtlijn. De periodes waarover het gemiddelde vermogen\n                                             wordt vastgesteld, hebben een duur van 1,0 minuut en vallen samen met die van de geluidsmetingen.\n\nBij sommige windturbines kan de geluidsemissie softwarematig worden gestuurd door\n                                             het verlagen van het rotortoerental (geluidsmodus). Het rendement is dan wel lager\n                                             dan bij het toerental dat voor energieopwekking het meest optimaal is. Voor een geluidsmodus\n                                             geldt daardoor een afwijkende vermogenscurve. Vanzelfsprekend dient de te hanteren\n                                             vermogenscurve betrekking te hebben op de modus die tijdens de metingen is ingesteld.\n\nAlternatieve methoden ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte kunnen worden toegepast,\n                                             indien wordt aangetoond dat de nauwkeurigheid ervan gelijkwaardig is aan of beter\n                                             is dan de vermogenscurve methode. Het afleiden van de windsnelheid op ashoogte uit\n                                             metingen op relatief lage hoogte (bijvoorbeeld 10\u00a0meter) is onvoldoende nauwkeurig,\n                                             tenzij sprake is van een kleine windturbine, waarvan de ashoogte lager is dan 20\u00a0meter.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTer bepaling van de correctie voor stoorgeluid wordt de windsnelheid (VA ) gemeten op een afstand van 2D bovenwinds van de turbine, zowel bij ingeschakelde als bij uitgeschakelde turbine.\n                                             Hierbij wordt een hoogte aangehouden van 5 tot 10 meter boven het plaatselijke maaiveld.\n                                             De periodes waarover de gemiddelde windsnelheid wordt bepaald, komen overeen met die\n                                             van de geluidsmetingen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nInformatie over de windrichting op ashoogte, de ori\u00ebntatie van de rotoras ten opzichte\n                                             van de wind, temperatuur en luchtdruk kan worden overgenomen van het informatiesysteem\n                                             van de turbine. Als alternatief kunnen de metingen worden uitgevoerd op de in paragraaf\n                                             2.3.3 aangegeven positie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn het algemeen is de vermogenscurve genormeerd op standaard atmosferische omstandigheden\n                                             (veelal pref = 101,3 kPa en Tref = 288\u00b0K). Bij grote afwijkingen ten opzichte van de standaardcondities worden de\n                                             met behulp van de vermogenscurveafgeleide windsnelheden gecorrigeerd voor de energie-inhoud\n                                             van de heersende wind volgens:\n\n2.2)\n\n, waarbij\n\nVH\n\ngecorrigeerde windsnelheid op ashoogte in m/s;\n\nVD\n\nwindsnelheid, afgeleid van de power curve in m/s;\n\npref\n\nreferentie luchtdruk;\n\nTref\n\nreferentie luchttemperatuur;\n\np\n\nluchtdruk in kPa;\n\nT\n\nluchttemperatuur in K.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet niveau van het stoorgeluid Lstoor wordt berekend op basis van achtergrondmetingen op het betreffende geluidmeetpunt\n                                             bij uitgeschakelde turbine. Hiertoe worden de geluidsniveaus op P1 (of P1-P6) uitgezet\n                                             tegen de windsnelheid, gemeten op de in paragraaf 2.3.3 aangegeven posistie. Vervolgens\n                                             worden de co\u00ebffici\u00ebnten bepaald van het tweede graads polynoom dat zo goed mogelijk\n                                             aansluit bij de meetwaarden.\n\n2.3)\n\nVA\n\nwindsnelheid op 5 tot 10 meter hoogte boven het maaiveld, gemeten op een afstand van\n                                                            2D bovenwinds van de turbine\n\nDe 1-minuutgemiddelde geluidsniveaus, gemeten bij ingeschakelde turbine worden vervolgens\n                                             gecorrigeerd voor stoorgeluid met:\n\n2.4)\n\n, waarbij\n\nLeq\n\ngeluidsniveau ten gevolge van de turbine;\n\nLeq*\n\ngeluidsniveau ten gevolge van de windturbine inclusief stoorgeluid;\n\nLstoor\n\nniveau van het stoorgeluid, berekend met de op dat moment heersende windsnelheid (VA) volgens formule 2.3.\n\nTen behoeve van de geluidsvermogensbepaling geschiedt stoorgeluidcorrectie met formule\n                                             2.3 en 2.4 per octaafband. Bij het bepalen van de correctiefactor voor de richtwerking\n                                             kan worden volstaan met correctie van totale A-gewogen niveaus. Het stoorgeluidsniveau\n                                             Lstoor wordt beperkt tot een waarde die ten minste 3,0 dB onder het niveau bij ingeschakelde\n                                             turbine ligt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe op P1 gemeten octaafbandniveaus bij ingeschakelde turbine worden uitgezet tegen\n                                             de windsnelheid op ashoogte. Vervolgens wordt per octaafband de best passende derde\n                                             graads polynoom berekend van de relatie tussen het geluidniveau in de betreffende\n                                             octaafband en de gecorrigeerde windsnelheid op ashoogteVH:\n\n2.5)\n\ni 1,2\u20269 (31,5, 63\u20268000 Hz)\n\nHieruit worden vervolgens bij iedere gehele waarde van de windsnelheid in m/s op ashoogte\n                                             in het bereik van Vci tot en met Vrated de equivalente octaafbandniveaus Leq,i,j berekend.\n\nHet geluidsvermogen per octaafband wordt vervolgens berekend met:\n\n2.6)\n\n, waarbij\n\nLW,i,j\n\ngeluidsvermogen per octaafband i en per windsnelheidsklasse j\n\nR1\n\nafstand tussen meetpunt P1 en het middelpunt van de rotor, zoals aangegeven in figuur\n                                                            2.\n\nj\n\ninteger, gelijk aan de windsnelheid in m/s vanaf Vci tot en met Vrated\n\n6\n\ncorrectie voor drukverdubbeling als gevolg van meting op reflecterende plaat\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor iedere meetwaarde op meetpunt k (k= 1,2,\u20266) wordt het verschil bepaald met het niveau dat simultaan is geregistreerd\n                                             op referentiepositie P1. Hierbij wordt als volgt rekening gehouden met het verschil\n                                             in afstand tot het middelpunt van de rotor:\n\n2.7)\n\nwaarbij\n\n\u2206Lk\n\nrichtingsindex in dB op meetpunt k,relatief ten opzichte van het referentiemeetpunt\n\nLAeq,k\n\ngemeten equivalente geluidsniveau in dB(A) op meetpunt met index k\n\nRk\n\nafstand van meetpunt met index k tot het middelpunt van de rotor\n\nk\n\n1,2\u20266\n\nVervolgens wordt de correctiefactor voor de richtwerking berekend uit:\n\n2.8)\n\nDeze correctiefactor is relatief ten opzichte ten opzichte van het in referentierichting\n                                             uitgestraalde geluidsvermogen en neemt doorgaans een negatieve waarde aan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe vaststelling van de windsnelheid op ashoogte op basis van de vermogenscurve geeft\n                                          betrouwbare resultaten tot aan de windsnelheid Vrated waarbij de turbine het nominale vermogen (Prated) levert. Als het windaanbod hoger is dan het nominale vermogen van de windturbine\n                                          wordt de overtollige windenergie niet benut voor de opwekking van elektriciteit. De\n                                          vermogenscurvemethode is daarom voor waarden boven Prated niet direct bruikbaar en dientengevolge hoeven voor windsnelheden die uitstijgen\n                                          boven Vrated geen metingen verricht te worden. Voor de berekening van het jaargemiddelde geluidsvermogen\n                                          is de informatie bij hoge windsnelheden echter wel nodig.\n\nVrijwel alle moderne turbines beschikken over een zogenaamde pitch regeling. Hierbij wordt het aandrijfvermogen boven het nominale vermogen gereduceerd\n                                          door verkleining van de invalshoek van de rotorbladen. Bij dergelijke turbines is\n                                          het geluidsvermogen boven Prated nagenoeg onafhankelijk van de windsnelheid. Daarom wordt voor dergelijke windturbines\n                                          uitgegaan van:\n\n2.9) LW,i,j = LW,i,Vrated bij Vrated< j\u2264 Vco\n\nHierbij stelt Vco de hoogste windsnelheid voor, waarbij de turbine in bedrijf is (cut out snelheid).\n\nBij een beperkte groep windturbines wordt het elektrisch vermogen boven Prated passief gereduceerd, doordat de rotorbladen in overtrektoestand geraken (stall regeling). Bij stall geregelde turbines neemt de geluidsemissie boven Prated in de regel sterk toe met de windsnelheid. Voor dit type windturbines mag worden\n                                          uitgegaan van formule 2.9 als de windsnelheid op ashoogte niet meer dan 10% van de\n                                          tijd hoger is dan Vrated. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, dient een specialistische meet- of\n                                          rekenmethode te worden gehanteerd ter bepaling van het geluidsvermogen in het betreffende\n                                          windsnelheidsgebied.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHandhaving door middel van immissiemetingen is door de invloed van stoorgeluid en\n                                          problemen ten aanzien van representativiteit niet goed mogelijk. Daarom worden handhavingsmetingen\n                                          toegespitst op controle van het geluidsvermogen.\n\nHet bepalen van het geluidsvermogen bij alle voorkomende windsnelheden kan tijdrovend\n                                          zijn en is in het algemeen niet nodig. Daarom kan \u2013 ter beoordeling van het bevoegd\n                                          gezag \u2013 worden volstaan met steekproefsgewijze controle van het geluidsvermogen. De\n                                          uitvoering en uitwerking hiervan geschiedt conform de methode die in voorgaande paragrafen\n                                          is beschreven, met uitzondering van het volgende:\n\n\u2022 Bij de te onderzoeken gehele waarde van de windsnelheid op ashoogte (index j) worden binnen een marge van \u00b10,5 m/s minstens zes metingen verricht met een duur van ten minste 1,0 minuut per meting.\n\n\u2022 De totale A-gewogen niveaus worden beschouwd in plaats van octaafbandniveaus.\n\n\u2022 Op de gemeten totale A-gewogen niveaus wordt lineaire regressie uitgevoerd, waarna het geluidsvermogen bij de gehele waarde van de windsnelheid op\n                                                ashoogte(index j) wordt berekend.\n\nBij de bepaling van de windsnelheid op ashoogte wordt in principe uitgegaan van door\n                                          de exploitant aan te leveren productiegegevens. De gegevens kunnen in veel gevallen\n                                          extern worden getoetst door registratie van het rotortoerental.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lden en Lnight. De beoordelingsmaat Lden is het gewogen jaargemiddelde van het equivalente geluidsniveau met een toeslag van\n                                          5\u00a0dB voor de avond- en 10 dB voor de nachtperiode. De maat Lnightis het gemiddelde equivalente geluidsniveau over alle nachtperioden in een jaar.\n\nIn algemene zin wordt het equivalente geluidsniveau LAeq,T in dB(A) over een tijdvak T van t1 tot t2 als volgt bepaald\n\nmet\n\nT\n\n= t2 \u2013 t1\n\npA(t)\n\n= de A-gewogen momentane geluidsdruk\n\np\n\n= referentiedruk van 20 \u00b5Pa\n\nHet equivalente geluidsniveau Leq van een windturbine wordt berekend als de som van de jaargemiddelde geluidsemissie\n                                          LE, de geluidsoverdracht van de bron naar het beoordelingspunt bij gestandaardiseerde\n                                          (gunstige) omstandigheden \u03a3D en de meteocorrectieterm Cmeteo. De berekening wordt uitgesplitst per dag-, avond- en nachtperiode.\n\nDe emissieterm wordt bepaald uit de convolutie van het windsnelheidsafhankelijke geluidsvermogen\n                                          en de langjaargemiddelde lokale windsnelheidsverdeling op ashoogte. Indien de bron\n                                          niet kan worden gekenmerkt door een zuivere monopool en dus niet in alle richtingen\n                                          gelijkmatig uitstraalt, kan de richtingsindex worden meegewogen.\n\nDe geluidsoverdracht bij gestandaardiseerde omstandigheden wordt getypeerd door een\n                                          positieve verticale geluidssnelheidsgradi\u00ebnt. Dit betekent wind in de richting van\n                                          het beoordelingspunt en een geringe invloed van de temperatuursgradi\u00ebnt. De methode\n                                          om de overdracht te berekenen is integraal overgenomen uit de Handleiding Meten en\n                                          Rekenen Industrielawaai, uitgave 1999 van het Ministerie van VROM (methode II.8).\n                                          Deze methode wordt veelvuldig gebruikt bij andere geluidsbronnen van industri\u00eble aard\n                                          en behoeft om die reden geen nadere toelichting.\n\nMet de meteocorrectieterm wordt het verschil tussen de gestandaardiseerde en de gemiddelde\n                                          overdrachtssituatie in rekening gebracht. De hier gebruikte term wijkt, zoals reeds\n                                          aangegeven, af van de in de HMRI-1999 gedefinieerde term als gevolg van het meenemen\n                                          van de windrichtingstatistiek. De correctieterm is daarom afhankelijk van de richting\n                                          van de ontvanger ten opzichte van de bron.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe geluidsuitstraling ten gevolge van een windturbine kan worden gemodelleerd met\n                                          \u00e9\u00e9n puntbron, indien de horizontale afstand tussen de hartlijn van de mast en het\n                                          immsiepunt ten minste gelijk is aan de ashoogte, vermeerderd met de helft van de rotordiameter,\n                                          ofwel\n\nrHOR \u2265 H + D/2.\n\nH\n\nashoogte\n\nD\n\nrotordiameter\n\nDe hoogte van de puntbron hb ten opzichte van het maaiveld ter plaatse komt daarbij overeen met de hoogte van\n                                          de rotoras:\n\nhb = H\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe geluidsbelasting ten gevolge van windturbines wordt uitgedrukt in de dosismaat\n                                          Lden. Deze maat geeft de jaargemiddelde geluidsbelasting weer, waarbij de avond- en nachtperiodes\n                                          zwaarder wegen dan de dagperiode. De berekening van Lden en Lnight gaat als volgt:\n\n3.1)\n\nLnight = Lnacht\n\nHierbij representeren Ldag, Lavonden Lnacht de equivalente A-gewogen geluidsniveaus Leq per dag-, avond- en nachtperiode. De beoordelingsperioden zijn als volgt gedefinieerd:\n\ndag\n\n07:00\u201319:00 uur;\n\navond\n\n19:00\u201323:00 uur;\n\nnacht\n\n23:00\u201307:00 uur.\n\nHet jaargemiddelde equivalente A-gewogen niveau Leq per beoordelingsperiode volgt uit:\n\n3.2)\n\nwaarbij\n\nLeq,i,n\n\nbijdrage aan het equivalente niveau van \u00e9\u00e9n octaaf (index i) van \u00e9\u00e9n windturbine (index n) per beoordelingsperiode\n\ni\n\n1,2...9 (31,5, 63...8000 Hz)\n\nn\n\n1,2,...N (N is het aantal windturbines)\n\nLeq,i,n wordt berekend uit het jaargemiddelde geluidsvermogen van de windturbine, verminderd\n                                          met de gemiddelde geluidsoverdracht naar het immissiepunt. Berekend wordt het invallend\n                                          geluid. De berekening gaat per octaafband, per beoordelingsperiode en per windturbine:\n\n3.3) Leq,i,n= LE \u2013 Dgeo \u2013 Dlucht \u2013 Dref \u2013 Dscherm \u2013 Dveg \u2013 Dterrein \u2013 Dbodem \u2013 Cmeteo, met\n\nLE\n\njaargemiddeld geluidsvermogen van de turbine in octaafband i in de betreffende beoordelingsperiode\n\nDgeo\n\nafname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding\n\nDlucht\n\nafname van het geluidsniveau door absorptie in lucht\n\nDrefl\n\nafname door reflectie tegen obstakels (deze term is negatief)\n\nDscherm\n\nafname ten gevolge van afscherming door akoestisch goed isolerende obstakels (dijken,\n                                                         wallen, gebouwen)\n\nDveg\n\nafname vanwege geluidsverstrooiing aan en absorptie door vegetatie\n\nDterrein\n\nafname door verstrooiing en absorptie door installaties op het industrieterrein voor\n                                                         zover deze niet in de overige termen is begrepen\n\nDbodem\n\nafname ten gevolge van reflectie tegen, verstrooiing aan en absorptie door bodem (deze\n                                                         term kan ook negatief zijn)\n\nCmeteo\n\nterm die het verschil in rekening brengt tussen de gestandaardiseerde geluidsoverdracht\n                                                         (meewind) en de gemiddelde meteorologische situatie\n\nIn de navolgende paragrafen wordt op de verschillende termen nader ingegaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe emissieterm LE representeert het jaargemiddelde geluidsvermogen per octaafband dat door de turbine\n                                             wordt uitgestraald. Het wordt berekend uit het windsnelheidsafhankelijke geluidsvermogen\n                                             van de installatie, de lokale langjaargemiddelde windsnelheidsverdeling op ashoogte\n                                             en de correctiefactor voor de richtwerking. De berekeningen worden uitgesplitst per\n                                             dag-, avond- en nachtperiode. De emissieterm wordt als volgt berekend:\n\n3.4)\n\nwaarbij\n\nLW,i,j\n\nbronsterkte per octaafband ien per windsnelheidsklasse j in dB(A)\n\n\u2206L\n\ncorrectiefactor voor de richtwerking van windturbines in dB\n\nUj\n\nfrequentie van voorkomen van windsnelheidsklasse j op ashoogte per beoordelingsperiode in procenten\n\nj\n\nwindsnelheden in gehele getallen op ashoogte in m/s, gelegen tussen Vci en Vco\n\nVci\nl\n\naagste windsnelheid waarbij de turbine in bedrijf is (ci = cut in)\n\nVco\n\nhoogste windsnelheid waarbij de turbine in bedrijf is (co = cut out)\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe broneigenschappen LW,i,j en \u2206L volgen uit de in hoofdstuk 2 beschreven of een daaraan gelijkwaardige procedure.\n                                             Indien geen richtingsinformatie beschikbaar is, geldt \u2206L= 0 dB. In dat geval wordt het jaargemiddelde geluidsvermogen van de turbine mogelijk\n                                             in enige mate overschat, wat vanuit milieuhygi\u00ebnisch oogpunt acceptabel wordt geacht.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe windsnelheidsverdeling voor de dag-, avond- en nachtperiode is in tabellen beschikbaar\n                                             op vaste roosterpunten in Nederland. De gegevens zijn afkomstig van het KNMI en zijn\n                                             gebaseerd op langjarige windstatistiek van 2004 tot en met 2013.\n\nDe windverdelingen zijn beschikbaar in tabellen, waarbij onderscheid wordt gemaakt\n                                             tussen de dag- (07\u201319 uur), avond- (19\u201323 uur) en nachtperiode (23\u201307 uur). De informatie\n                                             heeft de vorm van frequentieverdelingen, waarbij per klasse wordt aangegeven hoe groot\n                                             de waarschijnlijkheid van die klasse in de betreffende beoordelingsperiode is. De\n                                             getalswaarden zijn gegeven in procenten, afgerond op twee decimalen. De windverdelingen\n                                             zijn opgedeeld in 25 klassen. De middenwaarden van de klassen komen overeen met gehele\n                                             waarden van de windsnelheid. De klassenbreedte bedraagt 1\u00a0m/s.\n\nDoor het KNMI geleverde data is gegeven in tabellen op vaste gridpunten. De gridpunten\n                                             liggen op een equidistant en orthogonaal rooster. De afstand tussen de gridpunten\n                                             is 2.5 km in beide richtingen. De co\u00f6rdinaten in het horizontale vlak zijn gedefinieerd\n                                             volgens het Amersfoortse co\u00f6rdinatenstelsel (RDnew). Per roosterpunt zijn de histogrammen\n                                             beschikbaar voor 14 hoogtes (10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220,\n                                             240, 260). De hoogte (z in meters) is relatief ten opzichte van de gemiddelde maaiveldhoogte.\n                                             Indien de voet van de turbinemast uitsteekt boven het omringende terrein, dient dit\n                                             te worden verdisconteerd in de ashoogte z.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij bepaalde typen windturbines kan de emissieterm worden be\u00efnvloed door het tijdelijk\n                                             programmeren van een zogenaamde geluidsmodus. Hierbij wordt het rotortoerental actief\n                                             lager ingesteld, wat resulteert in een lagere geluidsemissie. In dat geval bestaan\n                                             er dus meerdere relaties tussen het geluidsvermogen en de windsnelheid op ashoogte.\n                                             De geluidsemissieterm wordt dan berekend door energetische sommatie over alle voorkomende\n                                             bedrijfsmodi, waarbij Uj naar rato over de bedrijfsmodi wordt verdeeld.\n\nEen andere wijze van beperken van de geluidemissie is het tijdelijk stop zetten van\n                                             de turbine, bijvoorbeeld bij harde wind tijdens de geluidgevoelige nachtelijke periode.\n                                             In die situatie wordt Uj gebaseerd op de gemaximeerde tijdsduur waarbij de turbine bij die windsnelheid in\n                                             bedrijf is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn de overdrachtsberekening wordt uitgegaan van uitbreiding over een hele bol volgens:\n\n3.5) Dgeo= 10 lg(4\u03c0ri2) = 20 lg ri + 11, met\n\nri\n\nafstand tussen het broncentrum en het immissiepunt\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe luchtabsorptie wordt bepaald uit:\n\n3.6) Dlucht= alu(f) ri\n\nDe waarden voor de luchtabsorptieco\u00ebffici\u00ebnt alu zijn vermeld in tabel 3.1.\n\nmiddenfrequentie octaafbanden [Hz]\n\n31,5\n\n63\n\n125\n\n250\n\n500\n\n1000\n\n2000\n\n4000\n\n8000\n\nalu [dB/m]\n\n2.10-5\n\n7.10-5\n\n2,5.10-4\n\n7,6.10-4\n\n1,6.10-3\n\n2,9.10-3\n\n6,2.10-3\n\n1,9.10-2\n\n6,7.10-2\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien er geen reflecterende objecten zijn geldt: Drefl= 0 dB.\n\nIndien er wel reflecterende objecten zijn, worden hieraan de volgende eisen gesteld\n                                          om in de berekening als reflecterend object te worden aangemerkt:\n\n\u2022 het reflecterend object heeft dwars op het geluidspad afmetingen die groter zijn dan\n                                                de betreffende golflengte van het geluid;\n\n\u2022 het object wordt vanuit de bron en/of vanuit het immissiepunt gezien onder een hoek\n                                                van tenminste 5\u00b0 in het horizontale vlak;\n\n\u2022 de hoogte van het object moet groter zijn dan:\n\n3.7) hb + rbr/16 of ho + ror/16, met\n\nrbr\n\nafstand van de bron tot het reflecterend object\n\nror\n\nafstand van het immissiepunt tot het reflecterend object\n\nho\n\nontvangerhoogte\n\nhb\n\nbronhoogte\n\n\u2022 het object heeft een min of meer vlakke en geluidsreflecterende wand. Bomenrijen en\n                                                open procesinstallaties worden zo buitengesloten;\n\n\u2022 het geluid kan via een reflectie (zoals bij een optische spiegeling) het immissiepunt\n                                                bereiken (zie figuren 3.1 en 3.2).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe reflectie wordt in rekening gebracht door een spiegelbron te veronderstellen. Als\n                                             de overdrachtsomstandigheden voor bron en spiegelbron weinig verschillen, dan wordt\n                                             geen aparte spiegelbron in rekening gebracht, en is:\n\n3.8) Drefl = 10lg (1 + \u03c1)\n\nEnkele waarden voor \u03c1, de reflectieco\u00ebffici\u00ebnt voor de geluidsenergie, worden gegeven\n                                             in tabel 3.2.\n\nBlijkt dat de geluidsbijdrage via de reflectie sterk verschilt van de bijdrage via\n                                             de directe weg, bijvoorbeeld door aanwezigheid van een afscherming (figuur 3.3), dan\n                                             wordt deze spiegelbron als een aparte bron berekend en is Drefl = 0 dB. Voor de bronsterkte van de spiegelbron geldt:\n\n3.9) (LW,i,m)spiegel= LW,i.m + 10 lg \u03c1\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n\u2022 reflecties tegen de bodem worden door toepassing van Dbodem in rekening gebracht;\n\n\u2022 spiegelbronnen mogen worden verwaarloosd als hun bijdrage meer dan 7 dB onder het\n                                                   geluidsimmissieniveau van de bron ligt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen object wordt als scherm in rekening gebracht als:\n\n\u2022 de massa per eenheid van oppervlakte tenminste 10 kg/m2 bedraagt;\n\n\u2022 het object geen grote kieren of openingen heeft; procesinstallaties, bomen e.d. worden\n                                                   dus niet als scherm in rekening gebracht;\n\n\u2022 de horizontale afmeting dwars op de lijn van bron naar immissiepunt groter is dan\n                                                   de golflengte van het geluid. Ofwel (zie figuur 3.4 en 3.6): sl + sr > \u03bb\n\nBij schermen van geringe hoogten wordt een correctiefactor Hf toegepast volgens formule 3.15.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nElk object wordt geschematiseerd door een vlak dun scherm met rechte verticale randen\n                                             links LL\u2019 en rechts RR\u2019. De bovenrand LR van het scherm hoeft niet horizontaal te\n                                             zijn.\n\nAls gebouwen afschermen en de afmetingen van het gebouw in de richting van bron naar\n                                             immissiepunt niet verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de afstand tussen bron en\n                                             immissiepunt, kan het gebouw worden gerepresenteerd door een prisma met een viertal\n                                             rechte lijnstukken die verticaal op een rechthoekig grondvlak staan. De lijnstukken\n                                             mogen ongelijk van lengte zijn. Elk zijvlak kan als scherm dienst doen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDoor de lijn bron-immissiepunt BI wordt een verticaal vlak V geplaatst. Indien \u00e9\u00e9n\n                                             of meer schermen wordt doorsneden door lijn BF, worden op elk scherm drie punten bepaald\n                                             (zie figuur 3.5), te weten:\n\nK\n\nhet snijpunt van de lijn BI met het scherm;\n\nT\n\nde top van het scherm in vlak V (snijpunt V met lijn LR);\n\nQ\n\nhet snijpunt van het (verlengde) schermvlak met een gekromde geluidsstraal, die de\n                                                            geluidsoverdracht beschrijft als het scherm er niet zou zijn (kromtestraal = 8r).\n\nHet punt Q ligt altijd boven K en wel op een afstand \u2206h, die volgens onderstaande formule wordt berekend uit de horizontale afstand bron-scherm\n                                             r1 en de horizontale afstand immissiepunt-scherm r2 volgens:\n\n3.10)\n\nDe afstand tussen Q en T is de effectieve schermhoogte he. Als Q boven T ligt is he negatief.\n\nEr worden drie situaties onderscheiden, die vervolgens behandeld worden:\n\na. V snijdt geen enkel scherm;\n\nb. V snijdt \u00e9\u00e9n scherm;\n\nc. V snijdt meer dan een scherm.\n\na. V snijdt geen scherm\n\nIn het geval dat vlak V geen enkel afschermend object snijdt, kunnen slechts grote,\n                                             hoge objecten in de omgeving van de lijn van bron naar immissiepunt het geluidsveld\n                                             van een puntbron be\u00efnvloeden. Bij de berekening worden deze diffracties buiten beschouwing\n                                             gelaten.\n\n3.11) Dscherm= 0 dB\n\nOpmerking: in speciale gevallen kan het bronvermogen worden opgesplitst in kleinere\n                                             deelbronnen. Zo wordt het effect van de discontinu\u00efteit wel/geen afscherming sterk\n                                             afgezwakt.\n\nb. V snijdt \u00e9\u00e9n scherm\n\nUit de plaats van de punten K, Q en T enerzijds en de punten B en I anderzijds kunnen\n                                             de lengten van de rechte verbindingslijnen k1 = BK, k2 = KI, q1 = BQ, q2 = QI, t1 = BT en t2 = TI worden berekend (zie figuur 3.5).\n\nHieruit is de verticale omweg \u03b5v te bepalen volgens:\n\n3.12) Als T boven K ligt: \u03b5v = t1 + t2 \u2013 q1 \u2013 q2\n\nAls T onder K ligt: \u03b5v = 2(k1 + k2) \u2013 t1 \u2013 t2 \u2013 q1 \u2013 q2\n\nDe horizontale omwegen worden berekend door de situatie op het horizontale referentievlak\n                                             te projecteren. De projecties van B en I zijn B' en I' en de rechten LL' en RR' snijden\n                                             het referentievlak in L' en R' (zie figuur 3.6).\n\n3.13) De rechter omweg: \u03b5r = B'R'' + R''I' \u2013 r1 \u2013 r2\n\nDe linker omweg: \u03b5l = B'L'' + L''I' \u2013 r1 \u2013 r2\n\nVan elk van de omwegen wordt een Fresnelgetal N bepaald:\n\n3.14) Nv(f) = 0,0059 \u03b5vf\n\nNr(f) = 0,0059 \u03b5rf\n\nNl(f) = 0,0059 \u03b5l f\n\nVoor de frequentie f wordt bij berekening in octaafbanden de middenfrequentie van de laagste tertsband\n                                             in de octaafband ingevuld (deze is gelijk aan foct/21/2) en bij berekening in tertsbanden de middenfrequentie van de betreffende tertsband.\n                                             Uit het Fresnelgetal wordt de afscherming per schermrand berekend, uitgaande van de\n                                             veronderstelling dat elke rand oneindig lang is. De bijdragen van de verschillende\n                                             overdrachtswegen worden gesommeerd. Dscherm wordt gecorrigeerd indien de hoogte van het scherm boven het laagste van de twee\n                                             aan het scherm grenzende maaivelden (hsr \u2013 hma) klein is. Voor obstakels die sterk afwijken van een ideaal dun scherm wordt een\n                                             term \u2206D in rekening gebracht in formule 3.15.\n\nIndien Nv \u2264 -0,1\n\nDscherm = 0 dB\n\nIndien Nv> -0,1\n\n3.15)\n\nwaarbij:\n\nHf\n\n(hsr \u2013 hma) f /250\n\nals (hsr\u2013hma) f / 250 < 1\n\nHf\n\n1\n\nals (hsr \u2013 hma) f / 250 \u2265 1\n\n\u2206D\n\nzie tabel 3.3\n\n\u2206D [dB]\n\nBetreft\n\n0\n\n\u2013 alle gebouwen;\n\n\u2013 dunne wanden met een helling kleiner dan 20\u00b0 met de verticaal;\n\n\u2013 grondlichamen waarbij de hellingen van de taluds aan beide zijden opgeteld niet\n                                                            meer dan 70\u00b0 bedragen;\n\n0\n\n\u2013 grondlichamen uit de groep \u2206D = 2 als boven op het grondlichaam een obstakel uit bovenstaande categorie staat dat\n                                                            tenminste even hoog is als het grondlichaam\n\n2\n\n\u2013 grondlichamen waarbij de hellingen van de taluds aan beide zijden opgeteld tussen\n                                                            70\u00b0 en 165\u00b0 liggen;\n\n\u2013 grondlichamen met daarop een obstakel uit de eerste groep \u2206D = 0 dat minder hoog is dan het grondlichaam\n\nAls Dscherm \u2264 0 dB dan wordt Dscherm = 0 dB\n\nAls Dscherm \u226520 dB dan wordt Dscherm = 20 dB\n\nOpmerking: indien het scherm veel breder is dan hoog gaat de formule 3.15 over in\n                                             de formule van het oneindig lange scherm (\u2206D = 0 verondersteld).\n\n3.16) Dscherm = 10Hf lg (20Nv + 3)\n\nc. Vlak V snijdt twee of meer schermen\n\nWe onderscheiden hier twee situaties namelijk:\n\nc.1\n\nde algemene situatie;\n\nc.2\n\nhet bijzondere geval waarbij zowel dichtbij de bron als dichtbij het immissiepunt\n                                                            een scherm staat en waarbij de onderlinge afstand tussen de schermen groot is.\n\nc.1 Algemene situatie\n\nWe onderscheiden:\n\n\u2022 Voor geen of slechts \u00e9\u00e9n van de schermen geldt he \u2265 0.\n\nIn deze gevallen wordt alleen het scherm met de grootste verticale omweg berekend\n                                                   volgens de procedure van het enkele scherm. (Dit betekent, in het geval dat he kleiner\n                                                   dan nul is, dat met het scherm dat in absolute waarde gerekend de kleinste omweg bezit\n                                                   verder wordt gerekend).\n\n\u2022 Meer schermen met he \u2265 0.\n\nVoor de berekening van Dscherm wordt een goede benadering gevonden door de Dscherm van het meest afschermende object te bepalen met de procedure van het enkele scherm.\n                                                   Gebouwen e.d. worden in deze berekening vereenvoudigd tot een enkel scherm waarbij\n                                                   de zijpaden worden berekend langs de verticale hoeklijnen met de grootste horizontale\n                                                   omweg.\n\nAls de onderlinge afstand r12 (zie figuur 3.7) tussen de schermen voldoet aan:\n\nr12/ ri >0,2\n\nkan de volgende rekenprocedure worden gebruikt, die in figuur 3.8 schematisch wordt\n                                             aangegeven:\n\n1. Alle schermen met he< 0 worden verwijderd.\n\n2. Van de overgebleven schermen wordt het punt Si (berekend bij scherm i) bepaald. Si ligt op een afstand s onder de top van het scherm.\n\n3.17)\n\nsl en sr zijn hierin de afstand van de linker-en rechterzijkant tot V. Bij gebouwen zijn dit\n                                                   de afstanden van de verst verwijderde verticale hoeklijnen van het gebouw ter linker-\n                                                   en rechterzijde van V.\n\n3. De verbindingslijnen tussen bron B en Si en tussen het immissiepunt I en Si worden bepaald. Vervolgens wordt de lijn BSj geselecteerd, die vanuit de bron gezien de grootste elevatie heeft. Tevens wordt\n                                                   de lijn ISk geselecteerd, die vanuit het immissiepunt gezien de grootste elevatie heeft.\n\n4. Indien de lijnen BSj en ISk hetzelfde scherm betreffen, wordt Dscherm berekend door voor dit scherm de procedure van het enkele scherm te volgen. In de\n                                                   overige gevallen wordt het snijpunt P van de lijnen BSj en ISk bepaald. Door dit snijpunt wordt een verticale lijn, p, gedacht. Op p worden twee\n                                                   punten bepaald te weten:\n\n\u2013 QB, snijpunt p met de lijn BQj;\n\n\u2013 QI, snijpunt p met de lijn IQk.\n\nBepaal de hypothetische omweg \u03b5h\n\n3.18) \u03b5h = BP + PI + \u2013 BQB- IQl\n\n5. Vervolgens wordt Dscherm berekend door\n\n3.19) Dscherm= 10lg (0,118 \u03b5h f + 3), met\n\nf\n\nde middenfrequentie van de laagste tertsband in een octaafband bij berekening in octaafbanden\n                                                                  of de middenfrequentie van de tertsband bij berekening in tertsbanden.\n\nDe waarde van Dscherm wordt in deze situatie als volgt begrensd:\n\n4,8 \u2264 Dscherm \u2264 20 dB\n\nc.2 Bijzondere situatie\n\nEen bijzondere rekenprocedure kan worden gevolgd als een scherm zich relatief dicht\n                                             bij de bron bevindt (scherm 1) en een ander dicht bij het immissiepunt (scherm 2).\n                                             Voorwaarde is dat (zie figuur 3.9)\n\nrB1< 0,2 r\n\nrl2< 0,2 r\n\nDscherm is nu de som van twee termen.\n\nDscherm = D1 + D2\n\n0 \u2264 Dscherm \u2264 40 dB\n\nD1 wordt bepaald volgens de procedure van het enkele scherm voor scherm 1. Indien voor\n                                             scherm 1 geldt he \u2265 0, dan wordt voor de berekening van D2 een fictieve bron aangenomen op de top van scherm 1. Is he < 0, dan wordt geen fictieve bron aangenomen maar wordt met de werkelijke plaats\n                                             van de bron gerekend. D2 wordt berekend volgens de procedure van het enkele scherm. Aanbevolen wordt, als\n                                             de afscherming nabij het immissiepunt groter is dan die bij de bron, de procedure\n                                             om te draaien en eerst de afscherming nabij het immissiepunt te berekenen en vervolgens\n                                             met een (fictief) immissiepunt de afscherming bij de bron. Als meer schermen bij bron\n                                             en/of immissiepunt aan bovenstaande voorwaarde voldoen, worden de schermen met de\n                                             hoogste waarde voor (D1 + D2) gebruikt in de berekening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien zich in het gekromde geluidspad (zie formule 3.10) van geluidsbron naar immissiepunt\n                                          dichte vegetatie bevindt, bestaande uit een combinatie van bomen, struiken of heesters,\n                                          zodanig dat het zicht volledig verdwenen is, mag daarvoor een geluidsreductie worden\n                                          gehanteerd. Deze geluidsreductie in de overdracht is frequentie-afhankelijk en is\n                                          opgenomen in tabel 3.4. Als extra eis voor het toepassen van deze reductie geldt dat\n                                          de hoogte van de vegetatie tenminste 1 m hoger dient te zijn dan de hoogte van het\n                                          gekromde geluidspad ter plaatse van de afscherming (zie figuur 3.10).\n\nIn de praktijk zal slechts in uitzonderingsgevallen aan de eisen van ondoorzichtbaarheid\n                                          worden voldaan. Indien verschillende afzonderlijke vegetaties, die voldoen aan deze\n                                          specificaties, de gekromde straal doorsnijden (regelbeplanting) mag de reductie voor\n                                          iedere groep afzonderlijk worden toegepast. De reductie geldt zowel voor de zomer\n                                          als de winter, mits aan de eisen van ondoorzichtbaarheid wordt voldaan. Voor veel\n                                          beplantingen zal dit in de winter niet het geval zijn. De volgens tabel 3.4 te berekenen\n                                          reductie mag dan slechts voor de helft in rekening worden gebracht. Voorts mag in\n                                          geen geval met meer dan 4 beplantingsstroken worden gerekend.\n\nMiddenfrequentie octaafbanden [Hz]\n\n31,5\n\n63\n\n125\n\n250\n\n500\n\n1k\n\n2k\n\n4k\n\n8k\n\nDveg [dB]\n\n0\n\n0\n\n0\n\n1\n\n1\n\n1\n\n1\n\n2\n\n3\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp industrieterreinen kan, door geluidsverstrooiing als gevolg van de aanwezigheid\n                                          van installaties en objecten op het terrein, een extra verzwakking optreden. Deze\n                                          wordt samengevat onder de term Dterrein. Als Dterrein in rekening wordt gebracht mag geen schermwerking van schermen op het bedrijfsterrein\n                                          worden toegepast. Dterrein is zeer specifiek voor het type terrein, de dichtheid van\n                                          obstakels en de hoogte daarvan. Het verdient daarom aanbeveling Dterrein door metingen\n                                          vast te stellen, waarbij de meethoogte overeen moet komen met de geluidsstraal die\n                                          naar de (verder gelegen) relevante immissiepunten gaat. Voor bedrijven met open procesinstallaties\n                                          kan voor planningsdoeleinden met drie typen diffuse afschermende objecten worden gerekend.\n                                          Hiervoor wordt het volgende indicatieve model gehanteerd.\n\n3.20) Dterrein = t (f) rt\n\nDterrein\u2264 Dmax, met\n\nt(f)\n\nfrequentie-afhankelijke factor voor de geluidsverzwakking door industrieterreinen,\n                                                         de indicatieve waarden van t(f) staan in tabel 3.5.\n\nrt\n\nhet deel van de gekromde geluidsstraal, dat door de `open' installaties gaat (zie\n                                                         ook figuur 3.11). Als de geluidsstraal zich voornamelijk boven de installaties bevindt\n                                                         kan dit deel niet tot rt worden gerekend.\n\nDmax\n\nmaximale type-afhankelijke dempingswaarden (zie tabel 3.5).\n\nMiddenfrequentie octaafbanden [Hz]\n\n31,5\n\n63\n\n125\n\n250\n\n500\n\n1k\n\n2k\n\n4k\n\n8k\n\nDmax [dB]\n\ntype A\n\n0\n\n0\n\n0,02\n\n0,03\n\n0,06\n\n0,09\n\n0,1\n\n0,1\n\n0,1\n\n10\n\ntype B\n\n0\n\n0\n\n0,04\n\n0,06\n\n0,11\n\n0,17\n\n0,2\n\n0,2\n\n0,2\n\n20\n\ntankenparken\n\n0\n\n0\n\n0,002\n\n0,005\n\n0,015\n\n0,02\n\n0,02\n\n0,02\n\n0,02\n\n10\n\nBovengenoemde typen installaties kunnen gedefinieerd worden als:\n\n\u2022 Type A: open procesinstallaties die per 30 m afstand door de installaties een bedekkingsgraad\n                                                hebben van circa 20%;\n\n\u2022 Type B: open procesinstallaties die per 30 m afstand door de installaties een bedekkingsgraad\n                                                van meer dan 20% hebben.\n\n\u2022 Tanken-parken: open procesinstallaties waar vele (opslag)tanks staan opgesteld.\n\nDe waarden uit de tabel dienen met de nodige voorzichtigheid te worden toegepast en\n                                          gelden uitsluitend ter indicatie. Indien het toepassen van andere waarden (bijvoorbeeld\n                                          verkregen uit metingen of anderszins) leidt tot betrouwbaarder resultaten, hebben\n                                          deze de voorkeur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn de term Dbodem zijn de effecten van absorptie door, reflectie tegen en verstrooiing aan de bodem\n                                          verdisconteerd. Dbodem wordt per octaafband bepaald.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn het model wordt een drietal gebieden onderscheiden (zie figuur 3.12).\n\na. Brongebied\n\nHet gebied dat vanaf de bron in de richting van het immissiepunt een lengte heeft\n                                             van rb.\n\n3.21)\n\nrb= 30 hb\n\nals ri\u2265 hb\n\nrb= ri\n\nals ri< 30 hb\n\nb. Ontvangergebied\n\nHet gebied dat vanaf het immissiepunt in de richting van de bron een lengte heeft\n                                             van ro.\n\n3.22)\n\nro= 30 ho\n\nals ri\u2265 ho\n\nro= ri\n\nals ri< 30 ho\n\nc. Middengebied\n\nDit is het gebied tussen bron- en ontvangergebied. Overlappen het bron- en ontvangergebied\n                                             elkaar dan wordt geen middengebied verondersteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe volgende bodemtypen worden onderscheiden met behulp van de bodemfactor B.\n\na. Harde bodems: B = 0\n\nDit zijn alle bodems die bestaan uit asfalt, bestrating, water, beton en alle bodems\n                                             waarop veel reflecterende en geluidsverstrooiende objecten staan zoals open procesinstallaties\n                                             e.d. Vele industrieterreinen zijn als hard aan te merken.\n\nb. Absorberende bodems: B = 1\n\nAbsorberende bodems zijn alle bodems waarop vegetatie voor kan komen met weinig of\n                                             geen geluidsverstrooiende objecten. Voorbeelden zijn grasland, akkerland met en zonder\n                                             gewas, bossen, heide, tuinen.\n\nc. Gedeeltelijk absorberende bodems: B = n/100\n\nAls een gebied voor n% uit absorberende bodem bestaat, dan is de bodemfactor\n\n3.23) B = n/100\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe term Dbodem is uit een drietal deeltermen opgebouwd die het effect van de bodem in het bron-,\n                                             en immissiegebied en eventueel het midden gebied aangeven.\n\n3.24) Dbodem=Db,br + Db,ont + Db,mid\n\nDe berekening van Db,br en Db,ont is volledig analoog. De berekening van het effect van het middengebied gaat op een\n                                             andere wijze.\n\nMiddenfrequentie octaafband [Hz]\n\nDb,br of Db,ont[dB]\n\n31,5\n\n-3\n\n63\n\n-3\n\n125\n\n-1 + Bb (a(h) + 1)\n\n250\n\n-1 + Bb (b(h) + 1)\n\n500\n\n-1 + Bb (c(h) + 1)\n\n1000\n\n-1 + Bb (d(h) + 1)\n\n2000\n\n-1 + Bb\n\n4000\n\n-1 + Bb\n\n8000\n\n-1 + Bb\n\nmet\n\nOpmerking: voor h = ho = 5 m geldt:\n\n3.25)\n\nc(5) = 0,0\n\nd(5) = 0,0\n\nDe term Db,br\n\nDb,br wordt berekend uit de afstand ri tussen bron en immissiepunt, de bodemfactor Bb van het brongebied en de (gecorrigeerde) bronhoogte h. De bodemfactor Bb blijft betrokken op de echte bronhoogte hb.\n\nDe hoogte h is gelijk aan de bronhoogte tenzij er afscherming optreedt met een positieve verticale\n                                             omweg (Dscherm \u2265 4,8) en bovendien de bronhoogte minder dan 5 m bedraagt. In dat geval geldt:\n\n3.26)\n\nh = hb\n\nals hb\u2265 5 m of he \u2264 0\n\nh = hb +(ri -rbs)he/ri\n\nals hb< 5 m en he > 0\n\nDe term Db,ont\n\nDe berekening van Db,ont is analoog aan Db,br(zie tabel 3.6).\n\nDe termDb,mid\n\nDe verzwakking ten gevolge van het middengebied wordt bepaald uit de bodemfactor van\n                                             het middengebied Bm en de factor m (zie tabel 3.7).\n\nMiddenfrequentie octaafband [Hz]\n\nDb,mid [dB]\n\n31,5 en 63\n\n\u20133 m\n\n125 en hoger\n\n+3 m (Bm \u2013 1)\n\nmet: m = 0 als ri \u2264 30 (hb+ ho)\n\nm = 1 \u2013 30 (hb + ho)/ri als ri > 30 (hb + ho)\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor het bepalen van een gemiddelde dempingsterm voor woongebieden kan gebruik worden\n                                          gemaakt van de ICG rapporten GF-HR-01-03 (1989) en GF-HR-01-05 (1989).. Met die methode\n                                          kan voor een specifieke stedenbouwkundige situatie de term Dhuis worden berekend, zijnde een gemiddelde waarde voor het betreffende gebied.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe meteocorrectie voor windturbines wordt als volgt vastgesteld:\n\n3.27)\n\nmet\n\n\u03b2\n\nhoek tussen het noorden en de verbindingslijn tussen bron en ontvanger (in graden)\n\nhb\n\nbronhoogte met hb= H\n\nho\n\nontvangerhoogte\n\nr\n\nhorizontale afstand tussen bron en ontvanger\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan\n                                       \u00e9\u00e9n geluidsbron. Onderstaande is grotendeels overgenomen van het vergelijkbare voorschrift\n                                       (Rekenvoorschrift wet geluidhinder), met de toevoeging van de omrekeningsformule voor\n                                       windturbines, en enige aanpassing ten gevolge van de toepassing buiten Wgh kader (zoals bv. MER of WRO).\n\nDe methode berekent de gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met de verschillen\n                                       in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen. Ten behoeve van deze\n                                       rekenmethode dient de geluidsbelasting bekend te zijn van ieder van de bronnen, berekend\n                                       volgens het voorschrift dat voor die bronsoort geldt. De verschillende geluidsbronnen\n                                       worden hieronder aangeduid als LRL, LLL, LWT, LIL, LVL waarbij de indices respectievelijk staan voor spoorwegverkeer, luchtvaart, windturbine,\n                                       industrie en (weg)verkeer. De ingevolge artikel 110g van de wet bij wegverkeerslawaai\n                                       toe te passen aftrek wordt bij deze rekenmethode niet toegepast. Al deze grootheden\n                                       moeten zijn uitgedrukt in Lden, met uitzondering van industrielawaai waarbij de geluidsbelasting volgens de geldende\n                                       wettelijke definitie wordt bepaald.\n\nL*RL is de geluidsbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een\n                                       geluidsbelasting LRL vanwege spoorwegverkeer. L*RL wordt als volgt berekend:\n\nL*RL= 0,95 LRL \u20131,40\n\nBovenstaande geldt mutatis mutandis voor de bronnen luchtvaart (index LL), industrie\n                                       (index IL) windturbines (index WT) en wegverkeer (index VL). De rekenregels hiervoor\n                                       zijn:\n\nL*LL = 0,98 LLL + 7,03\n\nL*IL = 1,00 LIL + 1,00\n\nL*VL = 1,00 LVL + 0,00\n\nL*WT= 1,65 Lwt -20,05\n\nAls alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L*-waarden, dan kan de\n                                       gecumuleerde waarde worden berekend door middel van de zogenoemde energetische sommatie.\n                                       De rekenregel hiervoor is:\n\nwaarbij gesommeerd wordt over alle N betrokken bronnen en de index n kan staan voor\n                                       RL, LL, IL, WT en VL.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nsymbool\n\neenheid\n\nomschrijving\n\n\u2206L\n\ndB\n\ncorrectiefactor voor de richtwerking van windturbines\n\nalu\n\ndB/m\n\nluchtabsorptieco\u00ebffici\u00ebnt\n\nB\n\n\u2013\n\nbodemfacor\n\nBb\n\n\u2013\n\nbodemfactor van het brongebied\n\nBm\n\n\u2013\n\nbodemfactor van het middengebied\n\nBo\n\n\u2013\n\nbodemfactor van het ontvangergebied\n\nCmeteo\n\ndB\n\nmeteocorrectieterm\n\nD\n\nm\n\nrotordiameter\n\nd\n\nm\n\ndiameter cilinder\n\nDb,br\n\ndB\n\nbodemverzwakking in het brongebied\n\nDb,mid\n\ndB\n\nbodemverzwakking in het middengebied\n\nDb,ont\n\ndB\n\nbodemverzwakking in het ontvangergebied\n\nDbodem\n\ndB\n\ndemping ten gevolge van de bodem\n\nDgeo\n\ndB\n\nafname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding\n\nDlucht\n\ndB\n\nafname van het geluidsniveau door absorptie in lucht\n\nDmax\n\ndB\n\nmaximale type-afhankelijke dempingswaarden\n\nDrefl\n\ndB\n\nafname door reflectie tegen obstakels (deze term is negatief)\n\nDscherm\n\ndB\n\nafname ten gevolge van afscherming door obstakels\n\nDterrein\n\ndB\n\nafname door demping t.g.v. installaties op het industrieterrein\n\nDveg\n\ndB\n\nafname vanwege geluidsverstrooiing aan en absorptie door vegetatie\n\nf\n\nHz\n\nfrequentie\n\nH\n\nm\n\nverticale afstand tussen het maaiveld en het middelpunt van de rotor\n\nhb\n\nm\n\nbronhoogte = H\n\nhe\n\nm\n\neffectieve schermhoogte\n\nhm\n\nm\n\nhoogte van meetpunt ten opzichte van plaatselijk maaiveld\n\nhma\n\nm\n\nhoogte maaiveld ten opzichte van referentievlak\n\nho\n\nm\n\nbeoordelingshoogte ten opzichte van plaatselijk maaiveld\n\nhsr\n\nm\n\nhoogte van het scherm ten opzichte van referentievlak\n\ni\n\n\u2013\n\n1,2...9 (31,5, 63...8000 Hz)\n\nj\n\n\u2013\n\ninteger windsnelheden op ashoogte, gelegen tussen vci en vco\n\nLAeq,k\n\ndB(A)\n\ngemeten equivalente geluidsniveau op meetpunt met index k\n\nLeq\n\ndB(A)\n\ngeluidsniveau ten gevolge van de turbine\n\nLCUM\n\ndB(A)\n\ngecumuleerd hinderequivalent geluidsniveau\n\nLeq*\n\ndB(A)\n\ngeluidsniveau ten gevolge van de windturbine inclusief stoorgeluid\n\nLstoor\n\ndB(A)\n\nstoorgeluid bij uitgeschakelde turbine (achtergrondgeluid)\n\nLE\n\ndB(A)\n\njaargemiddeld geluidsvermogen in octaafband i per beoordelingsperiode\n\nLW,i,j\n\ndB(A)\n\nbronsterkte per octaafband i en per windsnelheidsklasse j\n\nL*xx\n\ndB(A)\n\nHinderequivalente geluidsbelasting, xx=LL (luchtvaart), RL (railverkeer), VL (wegverkeer),\n                                                         IL (industrie), WT (windturbine)\n\nN\n\n\u2013\n\nFresnelgetal\n\np\n\np\n\nluchtdruk\n\npref\n\nkPa\n\nreferentie luchtdruk; veelal pref = 101,3 kPa\n\nR0\n\nm\n\nhorizontale afstand tussen Pk en de verticale hartlijn van de mast\n\nR1\n\nm\n\nkortste afstand tussen meetpunt P1 en het middelpunt van de rotor\n\nrbm\n\nm\n\nafstand bron tot het midden van de cilinder m\n\nrbr\n\nm\n\nafstand van de bron tot het reflecterend object\n\nri\n\nm\n\nafstand tussen het broncentrum en het immissiepunt\n\nRk\n\nm\n\nafstand van meetpunt met index k tot het middelpunt van de rotor\n\nror\n\nm\n\nafstand van het immissiepunt tot het reflecterend object\n\nrt\n\nm\n\ndeel van de gekromde geluidsstraal, dat door de \u2018open\u2019 installaties gaat\n\nT\n\nT\n\nluchttemperatuur\n\nt(f)\n\ndB/m\n\nfactor voor de geluidsverzwakking door industrieterreinen\n\nTref\n\nK\n\nreferentie luchttemperatuur; veelal Tref = 288 K\n\nUj\n\n%\n\nfrequentie van voorkomen van windsnelheid j op ashoogte per periode\n\nVA\n\nm/s\n\nwindsnelheid op 5-10 meter hoogte boven het maaiveld\n\nVci\n\nm/s\n\nlaagste windsnelheid waarbij de turbine in bedrijf is\n\nVci\n\nm/s\n\nlaagste windsnelheid waarbij de turbine in bedrijf is\n\nVco\n\nm/s\n\nhoogste windsnelheid waarbij de turbine in bedrijf is\n\nVD\n\nm/s\n\nwindsnelheid, afgeleid van de power curve\n\nVH\n\nm/s\n\ngecorrigeerde windsnelheid op ashoogte\n\nVrated\n\nm/s\n\nwindsnelheid, waarbij de turbine juist het nominale vermogen levert\n\n\u03b1k\n\n\u00b0\n\nhoek tussen windrichting/rotoras en de lijn tussen bron en ontvanger\n\n\u03b2\n\n\u00b0\n\nhoek tussen het noorden en de verbindingslijn tussen bron en ontvanger\n\n\u2206D\n\ndB\n\ntophoekcorrectie\n\n\u03b5h\n\nm\n\nhorizontale omweg om scherm\n\n\u03b5v\n\nm\n\nverticale omweg om scherm\n\n\u03c1\n\n\u2013\n\nreflectieco\u00ebffici\u00ebnt\n\n\u03a8\n\n\u00b0\n\nsupplement van de hoek tussen de lijnen B-m en l-m\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBegrip\n\nOmschrijving\n\nAvondperiode\n\nDe beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur\n\nBeoordelingshoogte\n\nDe hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld\n\nBeoordelingspunt\n\nHet punt waar de geluidsbelasting wordt berekend en getoetst aan (eventuele) grenswaarden\n\nDagperiode\n\nDe beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur\n\nEquivalent geluidsniveau\n\npAA-gewogen momentane geluidsdruk\n\np0referentiegeluidsdruk van 20 \u00b5Pa\n\nInvallend geluidsniveau\n\nHet geluidsniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de eigen gevelreflectie\n                                                         betrokken wordt\n\nMonopool\n\nRondom gelijk uitstralende puntbron\n\nNachtperiode\n\nDe beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur\n\nReferentierichting\n\nRichting die samenvalt met de rotoras (benedenwinds)\n\nRichtingsindex\n\nHet in een bepaalde richting uitgestraalde geluidsvermogen, verminderd met het geluidsvermogen\n                                                         dat in referentierichting wordt uitgestraald\n\nStoorgeluid\n\nHet op een emissiemeetpunt optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidsbronnen\n                                                         dan de windturbine\n\nVermogenscurve\n\nHet verband tussen het elektrisch vermogen en de windsnelheid op ashoogte bij standaard\n                                                         atmosferisch omstandigheden\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderdeel\n\npercentage aanvoer via vrij verval riool\n\neenheid\n\n0\u201325%\n\n26\u201350%\n\n51\u201375%\n\n76\u2013100%, of bij ijzer-dosering\n\nontvangwerk (put, vijzels etc.)\n\n65\n\n46,5\n\n28\n\n9,5\n\nou/s per m2\n\nroostergoedverwijdering\n\n65\n\n46,5\n\n28\n\n9,5\n\nou/s per m2\n\nroostergoedcontainers\n\n65\n\n46,5\n\n28\n\n9,5\n\nou/s per m2\n\nzandvanger:\n\n\u2013 oppervlak\n\n7,5\n\n7\n\n6\n\n5,5\n\nou/s per m2\n\n\u2013 overstort\n\n135\n\n48\n\n17\n\n6\n\nou/s per m\n\nzandwasser\n\n135\n\n48\n\n17\n\n6\n\nou/s per m2\n\nverdeelwerk\n\n135\n\n48\n\n17\n\n6\n\nou/s per m2\n\nvoorbezinktank:\n\n\u2013 oppervlak\n\n8,5\n\n7,5\n\n7\n\n6\n\nou/s per m2\n\n\u2013 overstort\n\n18,5\n\n16,5\n\n15\n\n13,5\n\nou/s per m\n\nana\u00ebrobe tank\n\n5,5\n\n5\n\n4,6\n\n4,2\n\nou/s per m2\n\nselector:\n\n\u2013 belucht\n\n6\n\n5,5\n\n5\n\n4,5\n\nou/s per m2\n\n\u2013 onbelucht\n\n5,5\n\n5\n\n4,6\n\n4,2\n\nou/s per m2\n\nvoordenitrificatietank\n\n2,2\n\n1,9\n\n1,7\n\n1,6\n\nou/s per m2\n\nonderdeel:\n\nslibbelasting (kg BZV/kg d.s.d.)\n\nEenheid\n\n<0,05\n\n0,05\u20130,10\n\n0,11\u20130,20\n\n0,21\u20130,30\n\n>0,30\n\nBeluchtingstank\n\n\u2013 a\u00ebrobe zone:\n\n* bellenbeluchting\n\n0,2\n\n0,35\n\n0,65\n\n1,05\n\n1,65\n\nou/s per m2\n\n* puntbeluchting\n\nmet omkapping\n\n0,2\n\n0,35\n\n0,65\n\n1,05\n\n1,65\n\nou/s per m2\n\n* borstelbeluchting\n\nmet omkapping\n\n0,2\n\n0,35\n\n0,65\n\n1,05\n\n1,65\n\nou/s per m2\n\n* puntbeluchting\n\nzonder omkapping\n\n0,3\n\n0,55\n\n1,0\n\n1,6\n\n2,5\n\nou/s per m2\n\n\u2013 anoxische zone:\n\n* bellenbeluchting\n\n0,18\n\n0,32\n\n0,6\n\n0,95\n\n1,5\n\nou/s per m2\n\n* borstelbeluchting\n\n0,18\n\n0,32\n\n0,6\n\n0,95\n\n1,5\n\nou/s per m2\n\n* puntbeluchting\n\n0,18\n\n0,32\n\n0,6\n\n0,95\n\n1,5\n\nou/s per m2\n\nRetourslibgemaal\n\n0,6\n\n1,1\n\n2,0\n\n3,2\n\n5\n\nou/s per m2\n\nNabezinktank\n\n\u2013 invoerzone\n\n0,2\n\n0,35\n\n0,65\n\n1,05\n\n1,65\n\nou/s per m2\n\n\u2013 oppervlak1\n\n0,16\n\n0,28\n\n0,5\n\n0,85\n\n1,3\n\nou/s per m2\n\nNa-nitrificatie\n\n0,16\n\n0,16\n\n0,16\n\n0,16\n\n0,16\n\nou/s per m2\n\nNa-denitrificatie\n\n0,16\n\n0,16\n\n0,16\n\n0,16\n\n0,16\n\nou/s per m2\n\n1 Voor de overstort van de nabezinktank wordt de emissie niet apart berekend.\n\nonderdeel\n\nSlibkwaliteit\n\neenheid\n\nvers\n\na\u00ebroob\n\nana\u00ebroob\n\ngemengd\n\nvoorindikker\n\n8\n\n3,95\n\n8\n\nou/s per m2\n\nnaindikker\n\n3,05\n\nou/s per m2\n\nuitgegist slibbuffer\n\n3,05\n\nou/s per m2\n\nslibindiklagune\n\n4,05\n\n1,75\n\n4,35\n\nou/s per m2\n\nfilterpers\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nzeefbandpers\n\n4,05\n\n1,75\n\n4,35\n\nou/s per m2\n\ncentrifuge\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nafvoer en opslag\n\n4,05\n\n1,75\n\n4,35\n\nou/s per m2\n\nfosfaatbezinktank\n\n3,95\n\nou/s per m2\n\nstrippertank\n\n3,95\n\nou/s per m2\n\nslibindikker\n\n3,95\n\nou/s per m2\n\nflocculatietank\n\n3,95\n\nou/s per m2\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nJaarlijks voor 1 mei inleveren, lees voor invullen eerst de toelichting\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nUO-nummer\n\nPostadres\n\nPostcode\n\nBedrijfsnaam\n\nPlaats\n\nContactpersoon\n\nTelefoon\n\nFax\n\nBedrijfsadres\n\nEmailadres\n\nPostcode\n\nPlaats\n\nGemeente\n\nWaterschap\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTeeltwijze:\n\n\u25a1 Grondteelt\n\n\u25a1 Substraatteelt1\n\n\u25a1 Grondteelt en substraatteelt\n\n1 De teelt van potplanten is een substraatteelt.\n\nAls een bedrijf op substraat teelt vult het bedrijf de vragen onder blok B in.\n\nAls een bedrijf in de grond teelt vult het bedrijf de vragen onder blok C in.\n\nAls een bedrijf zowel op substraat als in de grond teelt moeten de vragen onder blok\n                                       B en C worden ingevuld.\n\nAlle bedrijven moeten blok D invullen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet bevoegd gezag kan volgens artikel 3.69 van het Activiteitenbesluit in specifieke gevallen met een maatwerkvoorschrift een andere wijze van meten, berekenen,\n                                    registreren en rapporteren bepalen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n\u25a1 Riolering\n\n\u25a1 Oppervlaktewater\n\n\u25a1 Lozing op riolering en oppervlaktewater\n\n\u25a1 Geen lozing op riolering of op oppervlaktewater\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nGewasgroep (code)\n\nPeriode\n\nOppervlakte\n\nVan week1\n\nTot en met week1\n\n(in ha)\n\nOnbeteeld (000)\n\nGeen registratieplicht (999)\n\n1 Een week in het rapportagejaar\n\nAls u geen drainwater op oppervlaktewater en/of de riolering loost (vraag B1) dan\n                                       hoeft u de vragen B3 tot en met B6 niet te beantwoorden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nRegistratie-\n\nperiode\n\nHoeveelheid geloosd drainwater\n\n(in m3)1, 2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\nOpmerking 1: de hoeveelheid geloosd drainwater moet \u00e9\u00e9nmaal per 4 weken worden gemeten.\n                                             Als in een bepaalde periode geen drainwater is geloosd dient u dit te vermelden door\n                                             een \u2018nul\u2019 op te nemen.\n\nOpmerking 2: Een registratieperiode bestaat uit 4 weken. De eerste periode loopt van\n                                             dag 1 (maandag) van week 1 tot met dag 7 (zondag) van week 4. Als een jaar 53 weken\n                                             heeft, heeft periode 13 vijf (5) weken.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nU bent verplicht om minimaal 7 keer per jaar een monster te nemen van het geloosde\n                                       drainwater. U kunt er ook voor kiezen om 13 keer per jaar een monster te nemen. Geef\n                                       hier uw keuze aan.\n\n\u25a1 Monstername 13 keer per jaar, ga naar vraag B5\n\n\u25a1 Monstername 7 keer per jaar, ga naar vraag B6\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nRegistratie-\n\nperiode\n\nDatum monstername (in dag/mnd/jaartal)\n\nGehalte aan NH4 in het drainwater (in mmol per liter)\n\nGehalte aan NO3 in het drainwater\n\n(in mmol per liter)\n\nGehalte aan P in het drainwater (in mmol per liter)\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\nOpmerking 1: het gehalte aan NH4, NO3 en P wordt \u00e9\u00e9nmaal per 4 weken gemeten. Als er niet is geloosd in een bepaalde periode\n                                             hoeft u in deze periode geen monster te nemen en dit ook niet te rapporteren. Dus\n                                             geen \u2018nul\u2019 vermelden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nRegistratie-\n\nperiode1\n\nDatum monstername (in dag/mnd/jaartal)\n\nGehalte aan NH4 in het drainwater (in mmol per liter)\n\nGehalte aan NO3 in het drainwater (in mmol per liter)\n\nGehalte aan P in het drainwater (in mmol per liter)\n\n1/2\n\n3/4\n\n5/6\n\n7/8\n\n9/10\n\n11/12\n\n13\n\nOpmerking 1: het gehalte aan NH4, NO3 en P moet \u00e9\u00e9nmaal per 8 weken worden gemeten en nog \u00e9\u00e9n maal in periode 13. Als er\n                                             niet is geloosd in een bepaalde periode hoeft u in deze periode geen monster te nemen,\n                                             en dit ook niet te rapporteren. Dus geen \u2018nul\u2019 vermelden.\n\nDe registratieperiode 1/2 loopt van dag 1 (maandag) van week 1 tot en met dag 7 (zondag)\n                                       van week 8.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet bevoegd gezag kan volgens artikel 3.74 van het Activiteitenbesluit in specifieke gevallen met een maatwerkvoorschrift een andere wijze van meten, berekenen,\n                                    registreren en rapporteren bepalen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n\u25a1 Riolering\n\n\u25a1 Oppervlaktewater\n\n\u25a1 Lozing op riolering en oppervlaktewater\n\n\u25a1 Bodem\n\n\u25a1 Geen lozing1\n\nOpmerking 1: De optie \u2018geen lozing\u2019 geldt alleen als de watergift aantoonbaar volledig\n                                             is afgestemd op de behoefte van het gewas, bijvoorbeeld door het gebruik van een lysimeter.\n                                             Als dit niet aan te tonen valt dan geldt de optie \u2018Bodem\u2019.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nGewasgroep (code)\n\nPeriode\n\nOppervlakte\n\nAssimilatie-belichting\n\nVan\n\nweek1\n\nTot en met week1\n\n(in ha)\n\nAankruisen indien van toepassing2\n\nOnbeteeld (000)\n\nGeen registratieplicht (999)\n\nOpmerking 1: Een week in het rapportagejaar.\n\nOpmerking 2: Voor een aantal gewassen (alstroemeria, iris, lelie, chrysant en lisianthus)\n                                             wordt u gevraagd aan te geven of u bij de teelt gebruik maakt van assimilatiebelichting.\n                                             Dit doet u door na het vermelden van de teelt en de teeltperiode en het bijbehorend\n                                             oppervlak een kruisje te zetten in de kolom assimilatiebelichting.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderdeel\n\nEenheid\n\nVerbruik\n\nN-gift\n\nKg N\n\nP-gift\n\nKg P\n\nAls u geen drainagewater op oppervlaktewater of riolering loost (antwoord vraag C1)\n                                       hoeft u de vragen C4 en C5 niet in te vullen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nRegistratie-\n\nperiode\n\nHoeveelheid geloosd drainagewater (in m3)1) 2)\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\nOpmerking 1: de hoeveelheid geloosd drainagewater moet \u00e9\u00e9nmaal per 4 weken worden\n                                             gemeten. Als in een bepaalde periode geen drainagewater is geloosd, dient u dit ook\n                                             te vermelden door een \u2018nul\u2019 op te nemen.\n\nOpmerking 2: Een registratieperiode bestaat uit 4 weken. De eerste periode loopt van\n                                             dag 1 (maandag) van week 1 tot met dag 7 (zondag) van week 4. Als een jaar 53 weken\n                                             heeft, heeft periode 13 vijf (5) weken.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nRegistratie-\n\nperiode\n\nDatum monstername\n\n(in dag/mnd/\n\njaartal)\n\nGehalte aan NH4 in het drainagewater (in mmol per liter)\n\nGehalte aan NO3 in het drainagewater (in mmol per liter)\n\nGehalte aan P in het drainagewater (in mmol per liter)\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\nOpmerking 1: de samenstelling van het geloosde drainagewater op gehalte aan NH4, NO3 of P moet ten minste \u00e9\u00e9nmaal per 13 weken worden gemeten. Indien gedurende deze 13\n                                             weken geen drainagewater is geloosd, is het niet nodig om in deze periode analyses\n                                             uit te voeren. In dat geval wordt in deze periode ook geen waarde vermeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nNaam\n\nDatum\n\nPlaats\n\nHandtekening\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nNaam\n\nPlaats\n\nDatum\n\nHandtekening\n\n1 Dit blok is niet langer verplicht. De tuinder mag de rapportage ook rechtstreeks\n                                             invoeren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nJaarlijks dienen de gegevens op dit formulier voor 1 mei te worden gerapporteerd aan\n                                    de Stichting UO-IMT. Bij voorkeur vindt de rapportage digitaal plaats op de website\n                                    www.uo-glastuinbouw.nl .\n\nDe bevoegde gezagen (gemeenten, waterschappen en het Ministerie van Economische zaken,\n                                    Landbouw en Innovatie) hebben de Stichting UO-IMT opgericht met als doel alle registratiegegevens\n                                    op \u00e9\u00e9n punt te verzamelen. De Stichting UO-IMT geeft het bevoegd gezag toegang tot\n                                    de (wettelijk verplichte) rapportage.\n\nHet Activiteitenbesluit milieubeheer maakt voor de rapportageverplichting onderscheid\n                                    tussen telers op substraat en telers in de grond. Grondtelers rapporteren het verbruik\n                                    van mineralen en emissiegegevens en substraattelers rapporteren alleen de emissiegegevens.\n\nAls zowel op substraat als in de grond wordt geteeld dienen de vragen voor beide teeltwijzen\n                                    te worden ingevuld.\n\nSubstraatteelt is een wijze van telen waarbij de gewassen groeien los van de ondergrond.\n\nAlle gegevens die u gebruikt voor deze rapportage (meetgegevens, logboek, berekeningen,\n                                    facturen, afleveringsbewijzen, etc) dient u ten minste vijf jaar te bewaren. U wordt\n                                    aangeraden een kopie van dit formulier te bewaren in uw eigen administratie.\n\nDit formulier dient ingevuld te worden per inrichting. Meestal is dit een locatie\n                                    waarop een glastuinbouwbedrijf is gevestigd. Het kan zijn dat uw bedrijf uit meerdere\n                                    inrichtingen / locaties bestaat. Uw gemeente kan u aangeven wat de grens van de inrichting\n                                    is.\n\nHet formulier kent vier blokken vragen. Blok A zijn algemene vragen over het bedrijf,\n                                    Blok B zijn vragen voor de teelt op substraat. Blok C zijn vragen voor de teelt in\n                                    de grond en blok D gaat over de ondertekening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nA1. Hier geeft u het kalenderjaar aan waarover deze jaarrapportage gaat (bijvoorbeeld\n                                             2010).\n\nA2. Adresgegevens en UO-nummer: zodra uw gegevens bekend zijn bij het bevoegd gezag krijgt\n                                             u via de UO-IMT een UO-nummer. Als u nog geen UO-nummer heeft, dan kunt u dit via\n                                             de gemeente opvragen.\n\nA3. Uw teeltwijze bepaalt wat u dient te rapporteren. Als u op substraat teelt dient u\n                                             emissiegegevens te rapporteren, bedoeld wordt de geloosde hoeveelheid drainwater en\n                                             de gehaltes aan meststoffen in dit water. Bij een grondteelt moet u daarnaast ook\n                                             de verbruiksgegevens rapporteren. Teelt u zowel op substraat als in de grond dan wordt\n                                             u gevraagd zowel de vragen voor de substraatteelt als de grondteelt te beantwoorden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet bevoegd gezag kan in een maatwerkvoorschrift een andere wijze van meten, berekenen,\n                                       registreren en rapporteren bepalen. Een reden hiervoor kan zijn dat het bedrijf hoofdzakelijk\n                                       substraatteelt heeft en het bevoegd gezag aangeeft dat het bedrijf alleen daarvoor\n                                       hoeft te rapporteren. Andere redenen kunnen zijn dat het niet mogelijk is om de lozing\n                                       uit de teelt op substraat en de grondteelt afzonderlijk te bepalen.\n\nB1 Hier kunt u aangeven of het bedrijf drainwater loost op oppervlaktewater op riolering\n                                             of op beide. Als u helemaal geen voedingsmiddelenhoudend afvalwater loost, dan kruist\n                                             u de vierde optie aan. U hoeft dan de vragen B3 tot en met B6 niet te beantwoorden.\n\nB2 Hierin wordt u gevraagd aan te geven wat u het afgelopen kalenderjaar heeft geteeld.\n\nPer gewas en gewasgroep geeft u aan in welke weken u dit hebt geteeld en op welk oppervlak\n                                             (in hectare, met een nauwkeurigheid van vier cijfers achter de komma). Als het beteelde\n                                             oppervlak van een gewas in het jaar wijzigt kunt u hiervoor twee of meer regels gebruiken.\n                                             Bijv. tomaat: van week 1 tot en met 34 op 1,5340 ha en tomaat van week 34 tot 48 op\n                                             2,5280 ha. Bij meer dan 3,5 dagen van een bepaalde teelt wordt dit afgerond naar \u00e9\u00e9n\n                                             week.\n\nOnbeteeld oppervlak (uw kas ligt bijvoorbeeld een aantal weken leeg tussen twee teelten)\n                                             dient u apart te vermelden. Ook als u een periode van het jaar geen registratieverplichting\n                                             heeft dient u dit apart te vermelden. In de tabel zijn de regels voor \u2018onbeteeld oppervlak\u2019\n                                             en \u2018geen registratieverplichting\u2019 al voorgedrukt.\n\nGewassen waarvoor opkweek plaatsvindt op uw bedrijf dient u apart te vermelden. Voor\n                                             opkweek kan namelijk een andere norm gelden dan voor reguliere teelt, het apart opnemen\n                                             is van belang voor de berekening van de juiste bedrijfsnorm voor uw bedrijf.\n\nGeen registratieplicht (code 999):\n\nDe term \u2018geen registratieplicht\u2019 geldt alleen bij bedrijfsbe\u00ebindiging of bij de start\n                                                            van een nieuw bedrijf tijdens het jaar. Voor de periode in dat jaar dat u dan nog\n                                                            niet of niet meer teelt geldt de term \u2018geen registratieplicht\u2019. Als een deel van uw\n                                                            kassen niet in gebruik is geldt de term \u2018onbeteeld oppervlak\u2019.\n\nBij verhuur van een deel van de kas behoeft u dat deel niet meer te verantwoorden\n                                                            en zal dus het geregistreerde totale oppervlak verminderen.\n\nAls u meer ruimte nodig heeft in de tabel dan kunt u daarvoor een extra pagina toevoegen.\n                                             Een voorbeeld van het invullen van deze tabel is onderaan de toelichting bijgevoegd.\n\nB3. Hier rapporteert u hoeveel drainwater is geloosd. In de Activiteitenregeling milieubeheer\n                                             is opgenomen dat eenmaal per 4 weken de geloosde hoeveelheid drainwater op riolering\n                                             en/of oppervlaktewater moet worden gemeten en geregistreerd.\n\nB4/6 \nMinimaal 7 keer per jaar (1 keer per 8 weken en \u00e9\u00e9n keer in registratieperiode 13) moeten\n                                             de gehaltes NH4, NO3 en P van het drainwater worden gemeten en geregistreerd. Let op dat u monstername\n                                             en de metingen verspreidt over het jaar, of in elke periode van 8 weken een meting\n                                             uitvoert. Vermeld steeds de datum van monstername. Bij substraatteelten volstaat het\n                                             om de analysegegevens van een drain- of matmonster toe te sturen.\n\nU kunt er ook voor kiezen om 13 keer per jaar, dat is gelijk aan \u00e9\u00e9n keer in de 4\n                                             weken, een monster te nemen en te laten analyseren op NH4, NO3en P.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet bevoegd gezag kan in een maatwerkvoorschrift een andere wijze van meten, berekenen,\n                                       registreren en rapporteren bepalen. Een reden hiervoor kan zijn dat het bedrijf hoofdzakelijk\n                                       substraatteelt heeft en het bevoegd gezag aangeeft dat het bedrijf alleen daarvoor\n                                       hoeft te rapporteren. Andere redenen kunnen zijn dat het niet mogelijk is om de lozing\n                                       uit de teelt op substraat en de grondteelt afzonderlijk te bepalen.\n\nC1 Hier kunt u aangeven of het bedrijf drainagewater loost op oppervlaktewater op riolering\n                                             of op beide. Als u alleen op de bodem loost, dan kruist u de vierde optie aan. U kunt\n                                             ook aangeven dat u \u2018Geen lozing\u2019 heeft. Alleen als uw watergift exact naar behoefte\n                                             is van het gewas, geldt deze laatste optie.\n\nBij de opties lozing op de bodem en geen lozing hoeft u de vragen C4 tot en met C6\n                                             niet te beantwoorden.\n\nC2 Hier wordt u gevraagd aan te geven wat u het afgelopen kalenderjaar heeft geteeld.\n\nPer gewas en gewasgroep geeft u aan in welke weken u dit hebt geteeld en op welk oppervlak\n                                             (in hectare, met een nauwkeurigheid van vier cijfers achter de komma). Als het beteelde\n                                             oppervlak van een gewas in het jaar wijzigt kunt u hiervoor twee of meer regels gebruiken.\n                                             Bijv. tomaat: van week 1 tot en met 34 op 1,5340 ha en tomaat van week 34 tot 48 op\n                                             2,5280 ha. Bij meer dan 3,5 dagen van een bepaalde teelt wordt dit afgerond naar \u00e9\u00e9n\n                                             week.\n\nOnbeteeld oppervlak (uw kas ligt bijvoorbeeld een aantal weken leeg tussen twee teelten)\n                                             dient u apart te vermelden. Ook als u een periode van het jaar geen registratieverplichting\n                                             heeft dient u dit apart te vermelden. In de tabel zijn de regels voor \u2018onbeteeld oppervlak\u2019\n                                             en \u2018geen registratieverplichting\u2019 al voorgedrukt.\n\nGewassen waarvoor opkweek plaatsvindt op uw bedrijf dient u apart te vermelden. Voor\n                                             opkweek kan namelijk een andere norm gelden dan voor reguliere teelt, het apart opnemen\n                                             is van belang voor de berekening van de juiste bedrijfsnorm voor uw bedrijf.\n\nIn de laatste kolom geeft u aan of u voor dit gewas assimilatiebelichting gebruikt.\n                                             De norm is in enkele gevallen ook afhankelijk van het gebruik van assimilatiebelichting.\n\nGeen registratieplicht (code 999):\n\nDe term \u2018geen registratieplicht\u2019 geldt alleen bij bedrijfsbe\u00ebindiging of bij de start\n                                                            van een nieuw bedrijf tijdens het jaar. Voor de periode in dat jaar dat u dan nog\n                                                            niet of niet meer teelt geldt de term \u2018geen registratieplicht\u2019. Als een deel van uw\n                                                            kassen niet in gebruik is geldt de term \u2018onbeteeld oppervlak\u2019.\n\nBij verhuur van een deel van de kas behoeft u dat deel niet meer te verantwoorden\n                                                            en zal dus het geregistreerde totale oppervlak verminderen.\n\nAls u meer ruimte nodig heeft in de tabel dan kunt u daarvoor een extra pagina toevoegen.\n                                             Een voorbeeld van het invullen van deze tabel is onderaan de toelichting bijgevoegd.\n\nC3 Verbruik aan totaal stikstof (in kg N) en totaal fosfor (in kg P): om het door u gerealiseerde\n                                             verbruik over het hele kalenderjaar te berekenen, telt u de totale mestgift aan N\n                                             over het hele jaar op. U moet daarbij dus zelf per meststof de hoeveelheid N bepalen.\n                                             U doet hetzelfde voor de gift aan P. Het is aan te raden om in een logboek het gebruik\n                                             van de hoeveelheid van diverse meststoffen bij te houden.\n\nC4 Hier rapporteert u hoeveel drainagewater is geloosd. In de Activiteitenregeling milieubeheer\n                                             is opgenomen dat eenmaal per 4 weken de geloosde hoeveelheid drainagewater op riolering\n                                             en/of oppervlaktewater moet worden gemeten en geregistreerd.\n\nC5 U dient 1 x per 13 weken, of vier (4) keer per jaar een monster te nemen van het te\n                                             lozen drainagewater en te laten analyseren op de gehaltes aan NH4, NO3 en P. Let op dat u monstername en de metingen verspreidt over het jaar, of in elke\n                                             periode van 8 weken een meting uitvoert. Vermeld steeds de datum van monstername.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nD1. Opmerkingen: Hier kunt u eventueel ter zake doende opmerkingen noteren.\n\nD2 Mocht u toch gebruik maken van dit formulier vergeet dan niet het formulier te dateren\n                                             en te ondertekenen.\n\nD3 U kunt de rapportage rechtstreeks invoeren op de website. U kunt de rapportage ook\n                                             aanleveren via een zogenaamde geaccepteerde deskundige. Op de website van de UO-IMT\n                                             vindt u een lijst van geaccepteerde deskundigen.\n\nVOORBEELD\n\nVan het invullen van het Teeltplan\n\nGewasgroep (code)\n\nPeriode\n\nOppervlakte\n\nVan week1\n\nTot en met week1\n\n(in ha)\n\nOnbeteeld oppervlak (000)\n\n1\n\n2\n\n2,3000\n\nGeen registratieplicht (999)\n\nPaprika (82)\n\n3\n\n42\n\n2,3000\n\nCourgette (301)\n\n1\n\n38\n\n1,7000\n\nOnbeteeld oppervlak (000)\n\n39\n\n43\n\n1,7000\n\nOnbeteeld oppervlak (000)\n\n44\n\n52\n\n4,0000\n\n1 Een week in het rapportagejaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze teler heeft op zijn bedrijf een totaal teeltoppervlak van 4 hectare (40.000 m2). Daarvan gebruikt hij dit jaar 2,3 ha voor paprikateelt, en 1,7 ha voor courgettes.\n                                    Een gedeelte van het jaar, in de winter, ligt het bedrijf leeg.\n\nIn de tabel moet deze teler dus 3 dingen aangeven:\n\n1. Wanneer en op welk oppervlak hij paprika\u2019s teelt.\n\n2. Wanneer en op welk oppervlak hij courgettes teelt.\n\n3. Wanneer welk oppervlak onbeteeld is.\n\nEerst worden de gewassen ingevuld.\n\nDe teler teelt paprika\u2019s van week 3 tot en met week 43 op 2,3 ha. De gewascode voor\n                                    paprika is 82. Dit wordt opgenomen in de tabel l.\n\nDe teler teelt courgette van week 1 tot en met 38 op 1,7 ha. De gewascode voor courgette\n                                    is 301. Ook dit wordt vermeld.\n\nIn deze rapportage is het belangrijk om ook de periodes te vermelden dat (een deel\n                                    van de) kas leeg staat. De rapportage is namelijk pas volledig als voor alle 52 (of\n                                    53) weken is vermeld wat er in de kas geteeld is.\n\nVoor deze tuinder geldt dat de kas zowel in het begin van het jaar als het eind van\n                                    het jaar gedeeltelijk leeg staat. Dit wordt vermeld als onbeteeld oppervlak. Omdat\n                                    het oppervlakte onbeteeld aan het eind van het jaar (vanaf week 43) verandert zijn\n                                    hier drie regels voor nodig in de tabel.\n\nPer week vergelijkt de teler het oppervlak dat in gebruik is voor paprika en courgette\n                                    met het totale teeltoppervlak.\n\nIn week 1 en week 2 staan er al wel courgettes in de kas, maar nog geen paprika\u2019s.\n                                    2,3 ha van het kasoppervlak is dus onbeteeld. Op de bovenste, voorgedrukte, regel\n                                    van de tabel (\u2018onbeteeld\u2019) geeft hij aan dat in week 1 en 2 2,3 ha onbeteeld is.\n\nIn de periode van week 3 tot en met week 38 is het totale kasoppervlak in gebruik\n                                    voor paprika\u2019s en courgettes. Er is dus in deze periode geen onbeteeld oppervlak.\n\nIn de weken 39 tot en met 42 is 1,7 ha onbeteeld. De tuinder neemt dit op in de tabel.\n                                    Vanaf week 43 staat de hele kas leeg. Ook dit wordt vermeld in de tabel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet doel van het Meetvoorschrift binnenschietinrichtingen is om de geluidimmissies\n                                    ten gevolge van schietgeluid rondom een civiele binnenschietinrichting te bepalen\n                                    op de gevel van nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen of in in- of aanpandige\n                                    gebouwen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (1999) wordt gesteld dat deze niet\n                                    van toepassing is op schietgeluid. Voor de inventarisatie en beoordeling van schietgeluid\n                                    wordt verwezen naar de Circulaire Schietlawaai (oorspronkelijke versie 1979).\n\nIn de Circulaire Schietlawaai berust de beoordeling van schietgeluid op twee aspecten:\n                                    het Lknal niveau van een enkel schot, en het gemiddelde geluidniveau over een periode\n                                    van een uur (waarbij het aantal schoten wordt meegenomen). De Circulaire is echter\n                                    specifiek van toepassing op schietinrichtingen in de open lucht. Daarnaast wordt in\n                                    de Circulaire het gebruik van Lknal waarden voorgeschreven, waarbij de metingen dienen\n                                    te worden uitgevoerd in de stand \u2018impuls\u2019 en \u2018A-weging\u2019, met bijbehorende dB(A, imp)\n                                    waarden. De internationale standaard voor geluidmeters, IEC 61672:2003, schrijft echter\n                                    alleen nog de \u2018fast\u2019 en \u2018slow\u2019 tijdweging voor en concludeert dat \u2018impulse\u2019 weging\n                                    ongeschikt is voor impulsgeluid. Alleen uit historische overwegingen wordt in deze\n                                    norm nog iets gezegd over de meterstand impulse.\n\nEr is derhalve geen meetmethode voorgeschreven om de beoordelingsgrootheden voor schietgeluid\n                                    van binnenschietinrichtingen te bepalen. Deze leemte wordt door dit nieuwe meetvoorschrift\n                                    ingevuld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn het Activiteitenbesluit wordt voor de beoordeling van het geluid van schietbanen\n                                    van twee beoordelingsgrootheden uitgegaan: Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus\n                                    (LAr,LT) en het maximale geluidniveau (LAmax) voor drie beoordelingsperioden: de dag-, avond- en nachtperiode.\n\nVoor het meten en berekenen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) wordt gebruik gemaakt van het A-gewogen geluidexpositieniveau LAE van een enkel schot (zie ISO 17201). Het equivalente geluidniveau LAeq van een wapentype is gerelateerd aan het geluidexpositieniveau LAE volgens:\n\nLAeq = LAE \u2013 10log(T) + 10log(N) (1)\n\nmet\n\nLAE het geluidexpositieniveau van een wapentype;\n\nT de tijdsduur in seconden van een beoordelingsperiode;\n\nN het aantal schoten binnen de beoordelingsperiode.\n\nHet LAmax niveau is het maximale A-gewogen geluidniveau van een enkel schot gemeten in de meterstand\n                                    \u2018Fast\u2019.Vier verschillende categorie\u00ebn worden onderscheiden voor de wapentypen die\n                                    op binnenschietbanen gebruikt worden:\n\n1) KKP: klein kaliber pistool (tot en met .22 / 5.6mm);\n\n2) KKG: klein kaliber geweer (tot en met .22 / 5.6mm);\n\n3) GKP: groot kaliber pistool (groter dan .22 / 5.6mm);\n\n4) GKG: groot kaliber geweer (groter dan .22 / 5.6mm).\n\nAfhankelijk van de bedrijfssituatie, wordt voor de verschillende relevante beoordelingsperioden\n                                    voor elke categorie \u00e9\u00e9n representatief wapen vastgesteld. Dit wordt beschreven in\n                                    het volgende hoofdstuk.\n\nHet langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) voor de verschillende relevante beoordelingsperioden wordt bepaald met gebruikmaking\n                                    van onderstaande formule. Vergelijkbaar met paragraaf 7.3.2 van de Handleiding Meten\n                                    en Rekenen Industrielawaai wordt de toeslag K2 van 5 dB toegepast voor het impulsachtige schietgeluid:\n\nLAr,LT = 10 log \u03a3 Ncat 100,1*LAE,cat \u2013 10*logT + 5 (2)\n\nHierin is\n\nNcat `Het totaal aantal schoten per jaar per categorie gedurende de relevante beoordelingsperiode\n                                    (dag, avond, nacht), dus niet alleen de schoten voor het representatieve wapen in\n                                    de betreffende categorie;\n\nLAE,cat Het gemiddeld gemeten geluidexpositieniveau voor het representatieve wapen;\n\nT Het aantal seconden binnen de relevante beoordelingsperiode (voor de dagperiode\n                                    van 07:00 tot 19:00 uur is dit 365x3600\u00d712 = 15.768.000 seconden).\n\nOverig geluid van de inrichting (apparatuur zoals ventilatoren) wordt als volgt toegevoegd:\n\nLAr,LT = 10 log (100,1*Lschiet + 100,1*Loverig) (3)\n\nWaarbij\n\nLschiet het LAr,LTis van het schietgeluid;\n\nLoverig het LAr,LTis van het overig inrichtinggeluid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe representatieve beoordelingsperiode kenmerkend voor de geluidsituatie van de schietinrichting\n                                    is vastgesteld op 1 kalenderjaar.\n\nHet representatieve gebruik in aantallen schoten wordt verdeeld over de genoemde vier\n                                    wapencategorie\u00ebn. Per categorie wordt ook een representatief wapen vastgesteld.\n\nEen representatief wapen wordt bepaald door het wapen dat binnen een categorie de\n                                    hoogste geluidniveaus geeft. Daartoe wordt het wapen gekozen dat binnen een categorie\n                                    het hoogste kaliber heeft; het hoogste gewicht van de voortdrijvende lading; de hoogste\n                                    uittredesnelheid van de kogel heeft en de kortste loop heeft. Het wapen dat op basis\n                                    hiervan naar verwachting de hoogste geluidemissie geeft en dat binnen de representatieve\n                                    bedrijfssituatie in de betreffende categorie verantwoordelijk is voor meer dan 5 procent\n                                    van het aantal schoten, wordt als representatief wapen aangemerkt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe geluidimmissie van een wapencategorie, uitgedrukt in het A-gewogen geluidexpositieniveau,\n                                    wordt bepaald uit metingen aan het wapentype dat representatief is voor de wapencategorie.\n                                    De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) voor de verschillende beoordelingsperioden worden vervolgens bepaald met behulp\n                                    van formule (2).\n\nHet maximale geluidniveau (LAmax) wordt bepaald door het hoogste gemeten LAmax niveau van \u00e9\u00e9n van de vier representatieve wapens.\n\nIndien de binnenschietinrichting verschillende banen kent, dient deze procedure voor\n                                    iedere baan apart te worden doorlopen. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is\n                                    dan het energetisch gesommeerde beoordelingsniveau van de verschillende banen. Het\n                                    maximale geluidniveau wordt bepaald door het niveau van de baan met het hoogste niveau.\n\nIndien de inrichting behalve schietgeluid tevens ander geluid produceert wordt dit\n                                    toegevoegd middels formule (3). Ook voor dit geluid is de beoordelingsperiode 1 jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTer hoogte van de gevel van gevoelige gebouwen of in in- en aanpandige gevoelige gebouwen\n                                       kunnen eerst indicatieve metingen worden uitgevoerd. Deze hebben als doel om te bepalen\n                                       of de uiteindelijke metingen op de gevoelige bestemming betrouwbaar kunnen worden\n                                       uitgevoerd en welke schietposities hiervoor relevant zijn.\n\nDe indicatieve meting wordt uitgevoerd door de variatie van het LAmax niveau voor, tijdens en na een serie van 3 schoten af te lezen van de geluidniveaumeter.\n                                       Indien het niveau van de metingen met schietgeluid ten minste 5 dB of meer bedraagt\n                                       dan zonder schietgeluid, dan kunnen de LAE en LAmax metingen betrouwbaar worden uitgevoerd. Directe communicatie met de schutter is van\n                                       belang om de tijdstippen van de meting af te stemmen. Het is van belang om deze indicatieve\n                                       metingen uit te voeren met zo min mogelijk stoorgeluid.\n\nAls het bovengenoemde verschil minder dan 5 dB is kunnen de metingen alsnog worden\n                                       uitgevoerd, maar deze zijn dan niet betrouwbaar en geven alleen een bovengrens van\n                                       de optredende geluidniveaus. Het is echter niet de verwachting dat voor dit soort\n                                       situaties hinder zal optreden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTer hoogte van de gevel van gevoelige gebouwen of in in- en aanpandige gevoelige gebouwen\n                                       worden de LAE en LAmax niveaus gemeten van de vier representatieve wapens. Voor het bepalen van de meetposities\n                                       wordt verwezen naar paragraaf 3.7 van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.\n\nVanwege het kortdurende karakter van het schietgeluid en mogelijke variaties in de\n                                       niveaus van achtereenvolgende schoten, moeten per positie ten minste 5 schoten van\n                                       elk representatief wapentype worden gemeten. Indien voor de LAE waarden de standaarddeviatie van het energetisch gemiddelde (standaarddeviatie van\n                                       de gemeten geluidniveaus gedeeld door \u221a(N-1)) meer dan 1 dB bedraagt, dan dient het\n                                       aantal schoten te worden vergroot totdat de standaarddeviatie minder dan 1 dB bedraagt.\n\nVoor de beoordeling is het invallende geluidniveau relevant. Indien het meetpunt direct\n                                       v\u00f3\u00f3r een gevel is gesitueerd dient, om het invallende geluidniveau te bepalen, de\n                                       gevelcorrectieterm Cg te worden toegepast zoals deze is gedefinieerd in de Handleiding Meten en Rekenen\n                                       Industrielawaai.\n\nMetingen dienen te worden uitgevoerd voor schietposities op het midden van baan en\n                                       voor alle schietposities die ten opzichte van de kogelvanger relevant zijn. Het is\n                                       mogelijk dat als gevolg van een akoestisch lek door de ventilatievoorziening de gemeten\n                                       geluidniveaus hoger zijn als de schutter zich dichterbij de kogelvanger bevindt.\n\nVoor het vaststellen van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus worden de gemeten\n                                       geluidexpositieniveaus per meetlocatie en per schietlocatie energetisch gemiddeld.\n                                       Indien voor een bepaalde beoordelingslocatie voor verschillende schietposities metingen\n                                       zijn uitgevoerd, dan worden, voor de bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau,\n                                       alleen die meetresultaten gebruikt van de schietpositie waar het hoogste gemiddelde\n                                       geluidexpositieniveau is gemeten.\n\nTevens dient per meetlocatie in een zo rustig mogelijke periode gedurende ten minste\n                                       1 minuut het LAeq niveau van het achtergrondgeluid te worden bepaald.\n\nHet meten van schietgeluid vraagt een aparte deskundigheid waarbij bijzondere aandacht\n                                       geschonken moet worden aan het dynamisch bereik van het meetsysteem, invloeden van\n                                       het achtergrondgeluidniveau en de meteorologie op het overdrachtpad van de schietinrichting\n                                       naar een geluidgevoelige bestemming. Voor de windrichting zijn de voorschriften uit\n                                       de paragraaf 3.5.5 van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai van toepassing.\n                                       Indien de afstand vanaf de inrihting tot een meetlocatie minder dan 50 meter is, dan\n                                       hoeft er niet onder meteo-raamcondities te worden gemeten. De windsnelheid op 10 meter\n                                       hoogte dient in alle gevallen beneden de 5 meter per seconde te zijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe metingen dienen te worden uitgevoerd met een \u2018type 1\u2019- geluidniveaumeter zoals\n                                       dit gedefinieerd is in IEC 61672. Daarnaast is het aan te bevelen dat de geluidmeter\n                                       voldoet aan de aanvullende voorwaarden voor het meten van impulsgeluid. Deze aanvullende\n                                       voorwaarden zijn ook in deze norm gedefinieerd. In sommige oudere geluidmeters wordt\n                                       het geluidexpositieniveau vastgesteld door een integratie van een beperkt aantal samples\n                                       van het breedbandige instantane geluidniveau. Voor dit type geluidniveaumeters dient\n                                       het sampling interval kleiner of gelijk te zijn aan 100 \u03b7s.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n\u2022 Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, 1999;\n\n\u2022 IEC 61672:2003;\n\n\u2022 ISO 17201-1:2005/Cor 1:2009, Acoustics, Noise from shooting ranges, Part 1: Determination\n                                             of muzzle blast by measurement.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nwaarin:\n\nVi = hoeveelheid totaal stikstof, onderscheidenlijk totaal fosfor in het door de zuiveringstechnische\n                                 werken waarvoor het openbaar lichaam of een andere rechtspersoon met de zorg is belast,\n                                 te zuiveren stedelijk afvalwater, in kilogram per jaar.\n\nVe = hoeveelheid totaal stikstof, onderscheidenlijk totaal fosfor in het door de zuiveringstechnische\n                                 werken waarvoor het openbaar lichaam of een andere rechtspersoon met de zorg is belast,\n                                 na zuivering te lozen stedelijk afvalwater, in kilogram per jaar.\n\nVi en Ve worden berekend met de onderstaande formules:\n\nwaarin:\n\nr = het betrokken zuiveringtechnische werk (inrichting r)\n\nn = het aantal zuiveringtechnische werken waarvoor het openbaar lichaam of een andere\n                                 rechtspersoon met de zorg is belast\n\nd = de betrokken bemonsteringsdag\n\nMr = het aantal bemonsteringsdagen per jaar voor inrichting r\n\nird = concentratie in het te zuiveren stedelijk afvalwater op dag d voor inrichting r\n                                 in gram per kubieke meter\n\nErd = de na zuivering geloosde hoeveelheid stedelijk afvalwater op dag d door inrichting\n                                 r in kubieke meter\n\nerd = concentratie in het na zuivering te lozen stedelijk afvalwater op dag d voor inrichting\n                                 r in gram per kubieke meter\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1\n\nInleiding\n\n72\n\n1.1\n\nDoel\n\n72\n\n1.2\n\nStructuur van het voorschrift\n\n73\n\n1.3\n\nGegevensbestanden\n\n73\n\n2\n\nDefinities en begrippen\n\n73\n\n2.1\n\nInleiding\n\n73\n\n2.2\n\nHet begrip schietgeluid\n\n73\n\n2.3\n\nAkoestische grootheden\n\n74\n\n2.4\n\nMeteorologische grootheden\n\n74\n\n2.5\n\nBeoordelingsgrootheden\n\n76\n\n2.6\n\nOverige grootheden\n\n76\n\n2.6.1\n\nBodemparameters\n\n76\n\n2.6.2\n\nKogelparameters\n\n77\n\n2.7\n\nBuitenschietbanen\n\n77\n\n2.8\n\nMilitaire oefenterreinen\n\n80\n\n2.9\n\nAchtergronden bij de fysische modellering van schietgeluid\n\n80\n\n2.10\n\nSymbolen\n\n81\n\n3\n\nBeoordelingsgrootheid\n\n84\n\n3.1\n\nToepassingsbereik\n\n84\n\n3.2\n\nGeluidbelasting\n\n84\n\n3.3\n\nBepaling gemiddelde toeslag voor laagfrequente componenten\n\n86\n\n3.4\n\nIncidenteel gebruik\n\n87\n\n3.5\n\nSalvo's\n\n87\n\n4\n\nRekenmethode\n\n87\n\n4.1\n\nInleiding\n\n87\n\n4.2\n\nToepassingsbereik\n\n87\n\n4.3\n\nPrincipe van de rekenmethode\n\n88\n\n4.4\n\nToe te passen gegevensbestanden\n\n90\n\n4.4.1\n\nGegevensbestand van bronnen\n\n90\n\n4.4.2\n\nGegegevensbestand voor bepaling bodemdemping\n\n92\n\n4.4.3\n\nGegevensbestand met statistische gewichten\n\n95\n\n4.5\n\nInvoergrootheden rekenmethode\n\n97\n\n4.5.1\n\nBrongegevens\n\n97\n\n4.5.2\n\nBodemtype (hardheid/ruwheid)\n\n99\n\n4.5.3\n\nAfschermende objecten\n\n99\n\n4.5.4\n\nReflecterende objecten\n\n100\n\n4.5.5\n\nKeuze van rekenpunten\n\n101\n\n4.6\n\nBerekening van het geluidexpositieniveau\n\n101\n\n4.6.1\n\nBronniveau\n\n101\n\n4.6.2\n\nGeometrische demping\n\n105\n\n4.6.3\n\nLuchtdemping\n\n107\n\n4.6.4\n\nBodemdemping\n\n108\n\n4.6.5\n\nAfscherming\n\n111\n\n4.6.6\n\nNiet-lineaire demping\n\n117\n\n4.6.7\n\nSpiegelreflecties\n\n118\n\n4.6.8\n\nDiffuse reflectie\n\n120\n\n5\n\nBeschrijving invoergegevens\n\n122\n\n5.1\n\nGebruiksbeschrijving\n\n122\n\n5.1.1\n\nSchietbanen\n\n122\n\n5.2\n\nRekenmodel\n\n123\n\n5.2.1\n\nToepassingsbereik\n\n123\n\n5.2.2\n\nGebruikte software\n\n123\n\n5.2.3\n\nModellering\n\n123\n\n5.2.4\n\nInvoergegevens voor het rekenmodel\n\n123\n\n5.3\n\nBerekeningsresultaten\n\n123\n\nBijlage A: Methode voor de berekening van LEs, periode bij een geluidbelasting kleiner dan 50 dB(A)\n\n123\n\nToelichting\n\n124\n\n1\n\nWaarom een voorschrift specifiek voor schietgeluid\n\n124\n\n2\n\nBeoordeling van schietgeluid\n\n124\n\n3\n\nFysische modellering van schietgeluid\n\n125\n\n4\n\nDe nieuwe elementen in dit voorschrift\n\n126\n\n5\n\nUitgangspunten\n\n127\n\n6\n\nBeoordelingsgrootheid\n\n127\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTen behoeve van de beoordeling van schietgeluid geeft dit voorschrift de technische\n                                       procedures aan die in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer moeten worden toegepast. De methodieken uit het voorschrift kunnen ook in een ander\n                                       kader worden toegepast, zoals bij het opstellen van een MER.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDit voorschrift bestaat uit voorliggend document in combinatie met vijf gegevensbestanden\n                                       die voor de rekenmethode worden toegepast.\n\nIn hoofdstuk 1 wordt het doel van dit voorschrift beschreven.\n\nIn hoofdstuk 2 worden definities gegeven van fysische grootheden en van termen, die\n                                       in het voorschrift gebruikt worden en die specifiek op schietgeluid van toepassing\n                                       zijn. Voor de fysische grootheden wordt een onderscheid gemaakt tussen:\n\n\u2022 Akoestische grootheden\n\n\u2022 Meteorologische grootheden\n\n\u2022 Beoordelingsgrootheden\n\n\u2022 Overige grootheden\n\nIn \u00a7 2.7 worden een aantal typen schietinrichtingen beschreven. Aangegeven wordt waarin\n                                       - akoestisch gezien \u2013 de verschillende soorten schietinrichtingen zich onderscheiden.\n\nIn \u00a7 2.8 worden de specifieke eigenschappen van schietgeluid beschreven waar dit zich\n                                       onderscheidt van andere vormen van geluid.\n\nHet hoofdstuk wordt afgesloten met een lijst van symbolen, die in het voorschrift\n                                       worden gebruikt.\n\nIn hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de beoordelingsmethode. De hinderrelevante\n                                       beoordelingsmaat wordt hier gepresenteerd en hoe die berekend kan worden uit het A-\n                                       en C-gewogen geluidexpositieniveau.\n\nIn hoofdstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van de rekenmethode voor het bepalen\n                                       van het geluidexpositieniveau. Na een algemene inleiding wordt in \u00a7 4.2 het toepassingsbereik\n                                       van de methode aangegeven. In \u00a7 4.4 staat hoe de gegevensbestanden, die ter beschikking\n                                       zijn gesteld, moeten worden toegepast. In \u00a7 4.5 wordt aangegeven welke eisen gesteld\n                                       worden aan de grootheden, waarmee de schietinrichting en omgeving gekarakteriseerd\n                                       wordt. In \u00a7 4.6 wordt de eigenlijke rekenmethode gedefinieerd voor het bepalen van\n                                       het geluidexpositieniveau.\n\nIn hoofdstuk 5 worden aanvullende eisen beschreven, die bij de rapportage van berekeningsresultaten\n                                       in acht genomen dienen te worden.\n\nIn bijlage A is aangegeven hoe deelbijdragen aan de geluidbelasting kunnen worden\n                                       bepaald op basis van de kans dat schietgeluid in een bepaalde juridische beoordelingsperiode\n                                       gehoord wordt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe gegevensbestanden die voor de rekenmethode worden toegepast worden ter beschikking\n                                       gesteld. Ook worden er twee programma\u2019s ter beschikking gesteld: ShowdB en ShowKog. Met het programma ShowdB kunnen deze gegevensbestanden bekeken worden en kan de afhankelijkheid van de verschillende\n                                       parameters, die hierbij een rol spelen zichtbaar worden gemaakt. Met het programma\n                                       ShowKog wordt de uitbreiding van kogel- en mondingsgeluid gevisualiseerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn dit hoofdstuk worden de grootheden beschreven die van belang zijn voor de beoordeling\n                                       van schietgeluid in het kader van zonering en vergunningverlening.\n\nDefinities worden gegeven van zowel de akoestische grootheden, de beoordelingsgrootheden\n                                       als van de begrippen, die specifiek van toepassing zijn op schietgeluid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoorbeelden van schietgeluid zijn: Schoten met vuurwapens en detonaties van handgranaten,\n                                       projectielen en bommen. Ook het geluid dat ontstaat bij gebruik van wapen- of knalsimulatoren\n                                       valt hieronder. Een voorbehoud moet voor zware vliegtuigbommen gemaakt worden, aangezien\n                                       het frequentiegebied hierbij zo laag is, dat het model vooralsnog niet kan worden\n                                       toegepast (zie ook \u00a7 4.2).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn dit voorschrift worden een groot aantal akoestische begrippen gebruikt. In \u00a7 2.10\n                                       is een overzicht gegeven van de symbolen, die hiervoor gebruikt worden. Hieronder\n                                       worden van de belangrijkste begrippen de definities gegeven, die specifiek voor schietgeluid\n                                       worden gebruikt. Voor de overige akoestische begrippen wordt verwezen naar akoestische\n                                       handboeken; frequentiewegingen zijn gedefinieerd in IEC 651.\n\nMomentane geluiddruk: p [Pa]\n\nDe (momentane) geluiddruk in een geluidveld is gedefinieerd als de totale druk verminderd\n                                       met de statische druk. De geluiddruk varieert met de tijd en met de positie.\n\nGeluidexpositie: E [Pa2s]\n\nDe geluidexpositie E van een geluidpuls is gedefinieerd als de tijdsintegraal van het kwadraat van de\n                                       momentane geluiddruk p(t) over de tijdsduur T van de geluidpuls:\n\nHierbij wordt in het algemeen een frequentieweging toegepast op het geluiddruksignaal\n                                       p(t). In dit voorschrift worden de A-weging en de C-weging toegepast.\n\nGeluidexpositieniveau: LE[dB(A) of dB(C)]\n\nHet geluidexpositieniveau LE is gedefinieerd als tien keer de logaritme met grondtal 10 van de verhouding van\n                                       de geluidexpositie E en een referentiewaarde E0 = (20\u00b5Pa)2s:\n\nDe frequentieweging wordt aangegeven door een extra subscript, dus LAE of LCE voor de A-weging resp. de C-weging.\n\nBronniveau: LEb\n\nHet bronniveau LEb van een puntbron is in deze gedefinieerd als:\n\nwaarin LE het geluidexpositieniveau is op een afstand r van de bron in een homogeen verliesvrij medium. In dit voorschrift wordt gerekend\n                                       in octaafbanden, en de bronniveaus worden dus per octaafband opgegeven. Deze definitie\n                                       is alleen van toepassing op mondingsgeluid en detonatiegeluid, die door puntbronnen\n                                       worden gerepresenteerd. Voor kogelgeluid wordt een andere definitie van het bronniveau\n                                       gehanteerd (zie \u00a7 4.6.1).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij de rekenmethode wordt de (hinder-relevante) geluidbelasting bepaald als een gemiddelde\n                                       over verschillende meteorologische klassen. Hierbij wordt dus rekening gehouden met\n                                       het feit dat de geluidoverdracht sterk afhankelijk is van de plaatselijke weersomstandigheden.\n                                       De verschillende meteorologische klassen worden getypeerd door het effectieve geluidsnelheidsprofiel.\n                                       In deze paragraaf worden de definities gegeven van de grootheden die hierbij een rol\n                                       spelen.\n\nWindsnelheid: u [m/s]\n\nDe windsnelheid is aan sterke fluctuaties in de tijd onderhevig. Voor een beschrijving\n                                       van de toestand van de atmosfeer wordt van de gemiddelde windsnelheid uitgegaan, waarbij\n                                       gemiddeld is over een periode van typerend 5 minuten. De windsnelheid neemt over het\n                                       algemeen met de hoogte toe. In de rekenmethode wordt ervan uitgegaan dat de gemiddelde\n                                       windsnelheid in het geluidpad niet met de horizontale positie varieert. Met name bij\n                                       land-waterovergangen kan dit echter wel het geval zijn. De methode is dan niet zondermeer\n                                       toepasbaar. In dit voorschrift wordt alleen de horizontale component van de windsnelheid\n                                       gebruikt, aangeduid met het symbool u.\n\nTemperatuur: t [\u00b0C] en T [K]\n\nDe temperatuur is aan fluctuaties in de tijd onderhevig. Voor een beschrijving van\n                                       de toestand van de atmosfeer wordt van het gemiddelde uitgegaan, waarbij gemiddeld\n                                       is over een periode van typerend 5 minuten. In de rekenmethode is ervan uitgegaan\n                                       dat de gemiddelde temperatuur in het geluidpad alleen met de hoogte varieert. Met\n                                       name bij land-waterovergangen treden ook horizontale temperatuurverschillen op. De\n                                       methode is dan niet zondermeer toepasbaar. Zowel de temperatuur in graden Celsius\n                                       als de absolute temperatuur in Kelvin worden gebruikt.\n\nWindrichting \u03c6 [\u00b0]\n\nDe windrichting is de richting van waaruit de wind komt. De windrichting wordt uitgedrukt\n                                       in graden ten opzichte van het noorden (kloksgewijs). Westenwind komt dus overeen\n                                       met 270\u00b0.\n\nEffectieve geluidsnelheid: ceff[m/s]\n\nDe effectieve geluidsnelheid, d.w.z. de snelheid waarmee een geluidgolf zich in de\n                                       atmosfeer voortplant, wordt bepaald door de absolute temperatuur T, de horizontale windcomponent u, en het hoekverschil tussen de windrichting \u03c6 en de richting \u03b8 waarin het geluid zich voortplant (\u03c6 en \u03b8 zijn hoeken t.o.v. het geografische noorden; dus bv. \u03c6 = 90\u00b0 voor oostenwind, en \u03b8 = 90\u00b0 voor geluidvoortplanting van west naar oost).\n\nDe geluidsnelheid is dus gelijk aan de som van de \u2018thermische geluidsnelheid\u2019 en de\n                                       vectorwind, de component van de wind in de geluidvoortplantingsrichting. In dit voorschrift\n                                       wordt de aanduiding \u2018effectief\u2019 meestal weggelaten, en wordt de \u2018effectieve geluidsnelheid\u2019\n                                       als de \u2018geluidsnelheid\u2019 aangeduid. In overeenstemming hiermee wordt het symbool c gebruikt in plaats van ceff.\n\nGeluidsnelheidsprofiel c(h) [m/s]\n\nHet verloop van de effectieve geluidsnelheid met de hoogte (h) wordt aangeduid als het geluidsnelheidsprofiel c(h). Dit verloop is een gevolg van de variaties van de temperatuur T en de windsnelheid u met de hoogte. In dit voorschrift wordt de (hinder-relevante) geluidbelasting berekend\n                                       als een gewogen gemiddelde over 27 meteorologische klassen. Deze klassen worden getypeerd\n                                       door het geluidsnelheidsprofiel waarbij drie groepen worden onderscheiden (zie \u00a7\u00a04.4.2).\n\nRelatieve vochtigheid rv[%]\n\nDe relatieve vochtigheid van de atmosfeer is gedefinieerd als de parti\u00eble druk van\n                                       waterdamp in de atmosfeer gedeeld door de verzadigings-dampdruk, uitgedrukt als een\n                                       percentage.\n\nRuwheidslengte z0[m]\n\nVlakbij de bodem is de windsnelheid vrijwel gelijk aan nul. De ruwheidslengte van\n                                       de bodem is gedefinieerd als de hoogte waar beneden de windsnelheid gelijk is aan\n                                       nul. Voor de bepaling van de ruwheidslengte kan gebruik gemaakt worden van de Davenport-classificatie.\n                                       Volgens deze classificatie bedraagt de ruwheidslengte 0,0002\u00a0m voor een wateroppervlak,\n                                       0,03\u00a0meter voor open grasland en 0,25\u00a0meter voor heide.\n\nMeteorologische dag\n\nPeriode tussen \u00e9\u00e9n uur na zonsopgang en \u00e9\u00e9n uur voor zonsondergang.\n\nMeteorologische nacht\n\nPeriode tussen \u00e9\u00e9n uur voor zonsondergang en \u00e9\u00e9n uur na zonsopgang.\n\nJuridische dag, avond en nacht\n\nEr worden drie beoordelingsperioden onderscheiden:\n\n\u2022 dagperiode 07.00 \u2013 19.00 uur;\n\n\u2022 avondperiode 19.00 \u2013 23.00 uur;\n\n\u2022 nachtperiode 23.00 \u2013 07.00 uur.\n\nWindroossector [\u03c7,\u03b6] [\u00b0\n\nGedeelte van de windroos, dat voor het gebruik van de schietinrichting relevant is.\n                                       Van de windroossector wordt de sectorhoek \u03c7 gegeven en het midden van de windroossector \u03b6. Bij een windroossector van bijvoorbeeld [90\u00b0, 270\u00b0] is het gebruik van de schietinrichting\n                                       alleen relevant bij windrichtingen van (270\u00b0 \u00b1 45\u00b0) hetgeen overeenkomt met windrichtingen\n                                       tussen noordwest en zuidwest (zie ook figuur 4.4).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nGeluidbelasting ten gevolge van schietgeluid: Bs[dB(A)]\n\nDe hinderrelevante geluidbelasting ten gevolge van schietgeluid wordt aangegeven door\n                                       het symbool Bs en uitgedrukt in dB(A). De dosis-effect relatie voor hinder ten gevolge van wegverkeersgeluid\n                                       is hierbij als referentie gekozen. Dit houdt in dat bij gelijke hinderbeleving de\n                                       getalwaarden van de geluidbelasting van schietgeluid en wegverkeersgeluid aan elkaar\n                                       gelijk zijn.\n\nIn de geluidbelasting is de gemiddelde invloed van het weer op de geluidoverdracht\n                                       verwerkt.\n\nDe geluidbelasting kan onderverdeeld worden in deelgeluidbelastingen van diverse schietactiviteiten.\n                                       De totale geluidbelasting is de energetische som van deze deelgeluidbelastingen.\n\nIn analogie met de beoordelingsprocedures voor wegverkeers- en industriegeluid wordt\n                                       bij zonering van schietgeluid de geluidbelasting uitgedrukt in een dag-avond-nachtwaarde\n                                       (Bs,dan), die bepaald wordt als een gewogen gemiddelde (zie \u00a7 3.1) van de Bs waarden voor de drie juridische beoordelingsperioden:\n\n\u2022 \nBs,dag dag: 07.00 \u2013 19.00 uur;\n\n\u2022 \nBs,avond avond: 19.00 \u2013 23.00 uur;\n\n\u2022 \nBs,nacht nacht: 23.00 \u2013 07.00 uur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe bodem wordt akoestisch gekarakteriseerd door twee parameters: de akoestische bodemhardheid\n                                          en de bodemruwheid.\n\nDe akoestische bodemhardheid is bepalend voor reflectie en absorptie van geluid door\n                                          de bodem. Als maat voor de bodemhardheid wordt de stromingsweerstand \u03c3 gehanteerd. De stromingsweerstand wordt gedefinieerd aan de hand van een situatie\n                                          waarin een luchtstroom door een laag van het materiaal een drukval over de laag veroorzaakt.\n                                          De stromingsweerstand is dan gelijk aan verhouding van de drukval \u0394p en de stroomsnelheid v, gedeeld door de laagdikte L. In formule:\n\nIn deze rekenmethode voor schietgeluid wordt van drie waarden voor de akoestische\n                                          bodemhardheid uitgegaan: reflecterend, absorberend en zeer absorberend. Voor de stromingsweerstand\n                                          wordt voor een zeer absorberende bodem en een absorberende bodem respectievelijk 1.105 Nsm-4 en 3.105 Nsm-4gehanteerd. Voor een akoestisch reflecterende bodem wordt een oneindig grote stromingsweerstand\n                                          aangenomen (zie ook \u00a7\u00a04.5.2).\n\nDe bodemruwheid be\u00efnvloedt het windsnelheidsprofiel in de atmosfeer boven de bodem,\n                                          en daardoor indirect de geluidoverdracht. Een maat voor de bodemruwheid is de ruwheidslengte z0 (zie \u00a7\u00a02.4).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor de berekening van het niveau van het kogelgeluid zijn in eerste instantie twee\n                                          parameters van belang: de kogeldiameter dkogel gedefinieerd als de maximale diameter van de kogel en de effectieve lengte lkogel gedefinieerd als de axiale afstand van de punt van de kogel tot aan de plaats waar\n                                          de diameter maximaal is.\n\nHet gebied waar het kogelgeluid kan worden waargenomen hangt af van de snelheid van\n                                          de kogel. Deze snelheid wordt benaderd door een lineaire relatie:\n\nvk = v0 + v1x\n (2.6)\n\nmet\n\nv0 de snelheid van de kogel bij het verlaten van de vuurmond;\n\nv1 de verandering van de snelheid per eenheid van lengte;\n\nx de afstand langs de kogelbaan tot de vuurmond.\n\nEen afgeleide parameter die een rol speelt bij de berekening van kogelgeluid is het\n                                          Mach-getal. Dit is gedefinieerd als de verhouding van de snelheid vk van de kogel en de geluidsnelheid c10 (hiervoor wordt in dit voorschrift de waarde bij 10\u00b0C en 1 atmosfeer gehanteerd:\n                                          c10 = 337.6 m/s).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp verschillende soorten banen wordt geschoten dan wel andersoortig knalgeluid gemaakt.\n                                          In onderstaande tabel is een overzicht gegeven met voorbeelden van baantypen die in\n                                          Nederland voorkomen en die in het kader van dit voorschrift relevant zijn. Voor het\n                                          vaststellen van de geluidbelasting vragen de verschillende baantypen om een andere\n                                          aanpak.\n\nVrije schietbanen\n\nDit zijn schietbanen, meestal voorzien van een kogelvanger, en mogelijk een overkapping\n                                          boven de standplaats van de schutters, doch zonder voorzieningen ter beperking van\n                                          de omvang van de onveilige zone zoals poorten, kokers, schermen, etc.\n\nDe vrije schietbanen zijn onder te verdelen in:\n\n\u2212 vrije geweerbanen;\n\n\u2212 vrije mitrailleurbanen en vrije pistoolbanen.\n\nDe lengte van een vrije geweerbaan is doorgaans 300 m; het aantal schietpunten varieert.\n\nIn principe bestaat tussen de uitvoering van een vrije mitrailleurbaan en die van\n                                          een vrije pistoolbaan geen verschil. Een vrije pistoolbaan heeft een lengte van 25m;\n                                          het aantal schietpunten bedraagt doorgaans vijf tot tien.\n\nSchietkampen\n\nEen schietkamp bestaat uit \u00e9\u00e9n of meer schietbanen en/of schietpunten. De doelafstanden\n                                          zijn hierbij groter dan bij vrije schietbanen. Deze terreinen beslaan meerdere vierkante\n                                          kilometers. Afhankelijk van de inrichting wordt met diverse wapentypen geschoten vari\u00ebrend\n                                          van lichte handvuurwapens tot 155\u00a0mm Houwitsers.\n\nPoortbanen\n\nDit zijn schietbanen waarbij door middel van poorten en kogelvangers wordt voorkomen\n                                          dat \u2013 bij normaal gebruik \u2013 een direct schot de baan kan verlaten, waardoor een zekere\n                                          mate van veiligheid wordt verkregen en met een beperkte onveilige zone kan worden\n                                          volstaan. De poortbanen zijn onder te verdelen in geweerpoortbanen en pistoolpoortbanen.\n\nEen geweerpoortbaan heeft bijvoorbeeld een lengte van 100 m, 200\u00a0m of 300 m. Een pistoolpoortbaan\n                                          is 20\u00a0m of 25\u00a0m lang. Het aantal schietpunten op de banen is meestal zes. Bij pistoolpoortbanen\n                                          maakt de eerste poort deel uit van een schiethuisje waarin de schutters zich bevinden.\n\nHet geluiduitstralingspatroon van een poortbaan is, door de vele reflecties die mogelijk\n                                          zijn, zeer complex. Voor de berekening van de geluidbelasting wordt in de rekenmethode\n                                          deze baan door een puntbron gemodelleerd. Deze beschrijving is pas geldig op enige\n                                          afstand van deze baan. In \u00a7 4.5.1 wordt hier nader op ingegaan.\n\nSchermenbanen\n\nDit zijn schietbanen waarbij door middel van schermen, zijwallen of zijwanden en een\n                                          overkapping boven de kogelvanger wordt voorkomen dat \u2013 bij normaal gebruik van de\n                                          baan \u2013 een direct schot en/of een ricochet de baan kan verlaten, waardoor geen onveilige\n                                          zone in acht genomen behoeft te worden. De schermenbanen zijn onder te verdelen in\n                                          schermenbanen voor geweer en schermenbanen voor pistool.\n\nEen schermenbaan voor geweer heeft een lengte van bijvoorbeeld 100 m, 200\u00a0m of 300\n                                          m. Een schermenbaan voor pistool is 25\u00a0m lang. Er zijn op schermenbanen meestal zes\n                                          schietpunten. Het schuttersgedeelte van de baan is meestal overkapt. Ook zijn er voorbeelden\n                                          waarbij de schutter, gelegen op een brits, vanuit een omsloten ruimte door een klein\n                                          venster schiet. Een 100\u00a0m baan kan ook voor het schieten met vuist-vuurwapens worden\n                                          gebruikt. De schutter gaat hiertoe naar voren op een afstand van 25\u00a0m of minder van\n                                          de kogelvanger. Deze schietpositie is meestal niet overkapt.\n\nDe schermen zijn van beton en bekleed met hout. Akoestisch kunnen deze schermen de\n                                          geluiduitstraling naar de omgeving sterk be\u00efnvloeden. Naast een geluidreducerende\n                                          invloed kunnen ze in bepaalde richtingen ook een geluidversterkende invloed hebben\n                                          door reflectie van het geluid tegen deze schermen. Op schermenbanen waar voldoende\n                                          aanvullende akoestische maatregelen zijn getroffen, zal buiten de baan alleen kogelgeluid\n                                          een rol van betekenis spelen.\n\nHet geluiduitstralingspatroon van een schermenbaan is, door de vele reflecties die\n                                          mogelijk zijn, zeer complex. Voor de berekening van de geluidbelasting wordt in de\n                                          rekenmethode de schermenbaan gemodelleerd door \u00e9\u00e9n of meer puntbronnen. Deze beschrijving\n                                          is pas geldig op enige afstand van de schermenbaan. In \u00a7 4.5.1 wordt hierop nader\n                                          op ingegaan.\n\nPoortkokerbanen\n\nDit zijn schietbanen waarbij door middel van een poort en een koker wordt voorkomen\n                                          dat \u2013 bij normaal gebruik van de baan \u2013 een direct schot en/of een ricochet de baan\n                                          kan verlaten, waardoor geen onveilige zone in acht genomen behoeft te worden.\n\nEen poortkokerbaan heeft meestal een lengte van 25 m. Het aantal schietpunten bedraagt\n                                          doorgaans vijf of zes. De schietposities bevinden zich net buiten het gebouw (aan\n                                          de open zijde) of voor kortere doelafstanden in het gebouw (de kokers zijn groot genoeg\n                                          om in te staan). De bodem van de schietposities net buiten het gebouw is verlaagd\n                                          uitgevoerd. Het gebouw is voorzien van een sheddak dat aan dezelfde kant als waar\n                                          de opening van het gebouw ligt kleine ramen heeft.\n\nOok een poortkokerbaan wordt in de rekenmethode gemodelleerd door een puntbron. De\n                                          geluiduitstraling is sterk richtingsafhankelijk. Met name naar achteren toe straalt\n                                          een poortkokerbaan het meeste geluid uit. Door de afschermende werking van wanden\n                                          en plafond is de geluiduitstraling lager naarmate het schietpunt dieper in het gebouw\n                                          ligt.\n\nKokerbanen\n\nDit zijn schietbanen waarbij door middel van een koker wordt voorkomen dat \u2013 bij normaal\n                                          gebruik van de baan \u2013 een direct schot en/of een ricochet de baan kan verlaten, waardoor\n                                          geen onveilige zone in acht genomen behoeft te worden.\n\nEen kokerbaan heeft slechts \u00e9\u00e9n open zijde achter de standplaats van de schutters.\n                                          Een kokerbaan heeft doorgaans een lengte van 25 m. De schietposities bevinden zich\n                                          bij de open zijde of (voor kortere doelafstanden) in het gebouw. Op een afstand van\n                                          ca 2\u00a0m van de kogelbaan is meestal aan beide kanten een verbreding van ca 0,55\u00a0m in\n                                          de koker aangebracht waarin zich een (niet aanschietbare) deur bevindt. De bodem van\n                                          de schietposities net buiten het gebouw is meestal verlaagd uitgevoerd. Het gebouw\n                                          is voorzien van een sheddak dat aan dezelfde kant als waar de opening van het gebouw\n                                          ligt kleine ramen heeft.\n\nOok een kokerbaan wordt in de rekenmethode gemodelleerd door een puntbron. De geluiduitstraling\n                                          is sterk richtingsafhankelijk. Met name naar achteren toe straalt een kokerbaan het\n                                          meeste geluid uit. Door de afschermende werking van wanden en plafond neemt het bronniveau\n                                          af als het schietpunt zich meer in het gebouw bevindt.\n\nHandgranatenbanen\n\nDit zijn banen waar met scherpe handgranaten kan worden geworpen. Een handgranatenbaan\n                                          bestaat uit een schuilplaats voor de oefenende eenheid, een munitie opslag- en verstrekkingspunt,\n                                          een werppunt, een waarnemingspunt voor de officier belast met de leiding en een dekkingswal.\n                                          Voorts behoort tot de baan een ge\u00ebgaliseerde terreinstrook, breed ten minste 50\u00a0m\n                                          en diep ten minste 75 m, waar de geworpen granaat terecht dient te komen.\n\nMiniatuurschietbanen\n\nDit zijn schietbanen waarbij geschoten wordt met geweren, kaliber .22 inch, bevestigd\n                                          in of aan boordkanonnen van voertuigen. Een miniatuurschietbaan bestaat meestal uit\n                                          een verhard opstelplateau voor de voertuigen, een doelengebied van relatief grote\n                                          omvang, doorgaans aangeduid als \u2018zandbak\u2019, en een kogelvanger, al dan niet voorzien\n                                          van een overkapping.\n\nBanen met schietbomen\n\nOp deze banen wordt er vanaf een vaste standplaats op een schietboom geschoten waarop\n                                          een doel is aangebracht. Er wordt geschoten met geweren, lucht- en/of CO2-wapens of kruis- of handbogen. Behalve bij de kruis- en handbogen wordt gebruik gemaakt\n                                          van een oplegsteun voor het wapen. In enkele gevallen is er ook een kogelvanger aanwezig.\n\nAfhankelijk van het type doel wordt het aangeduid als Oud Limburgs schieten, Brabants\n                                          schieten of Gelders schieten. Bij Oud Limburgs schieten wordt de hark of de vogel\n                                          als doel gebruikt. De hark is een houten raamwerk waarop een groot aantal blokjes\n                                          hout is bevestigd. De vogel is een blok hout in de vorm van een vogel. Bij Brabants\n                                          schieten wordt op de wip (een stalen schijfje) of op de gaai (vogel) geschoten. Bij\n                                          Gelders schieten wordt geschoten op de vogel, de schijf of de lepel. Bij het schieten\n                                          op de schijf wordt een papieren roos gebruikt. Bij het lepelschieten bestaat het doel\n                                          uit een aantal lepels die kunnen scharnieren en die na een treffer weer overeind gehaald\n                                          kunnen worden.\n\nMiniatuur kanonbanen\n\nDit zijn schietbanen waar met miniatuur kanonnen wordt geschoten onder een zeer kleine\n                                          elevatie (5 graden) op doelen op een afstand van 25 tot 50 m.\n\nBoogbanen\n\nBoogbanen worden gebruikt voor schieten met kruis- en handbogen. Dit type baan is\n                                          in dit voorschrift buiten beschouwing gelaten, omdat de geluidbelasting op de omgeving\n                                          veroorzaakt door schieten met kruis- en handbogen verwaarloosbaar is.\n\nKleiduivenschietbanen\n\nOp kleiduivenschietbanen wordt geschoten met hageljachtgeweren. Het doel is een kleiduif\n                                          (schijf gebakken klei) die door middel van een hand- of mechanisch gedreven kleiduiven-werpmachine\n                                          wordt weggeworpen over een afstand van maximaal 80 m.\n\nKleiduivenschietbanen kunnen in verschillende variaties voorkomen:\n\n\u2022 Op een skeetbaan werpen twee tegenover elkaar staande machines, die zijn opgesteld\n                                                in een hoge en een lage toren, de kleiduiven elk in een bepaalde richting. De schutter\n                                                moet voortdurend langs een halve cirkel, met de twee werpmachines op de hoekpunten,\n                                                van standplaats wisselen. Er zijn acht verschillende standplaatsen.\n\n\u2022 Bij een trapbaan staat de werpmachine op een vaste plaats opgesteld en zijn er meestal\n                                                tien standplaatsen voor de schutter. De afstand van de schietpunten tot de werpmachine\n                                                is 10 tot 15 m.\n\n\u2022 Bij een enkelvoudige oefenbaan is er slechts \u00e9\u00e9n vaste standplaats voor de schutter.\n                                                De werpmachine is verplaatsbaar.\n\n\u2022 Bij een hazenbaan wordt meestal geschoten op een metalen schijf in de vorm van een\n                                                haas waarop een kleiduif is aangebracht. De haas wordt voortbewogen langs draden of\n                                                op rails met een snelheid van ongeveer 5 m/s. De schutter staat op 15, 20 of 25\u00a0m\n                                                afstand van het doel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp militaire oefenterreinen wordt niet met een scherpe patroon (\u2018Ball\u2019) geschoten,\n                                       maar wordt een losse patroon (\u2018blank\u2019) toegepast, die over het algemeen minder geluid\n                                       voortbrengt. Verder wordt soms ook gebruik gemaakt van knalsimulatie-middelen.\n\nGevechtsituaties worden nagebootst waarbij er sprake is van een aanvallende en een\n                                       verdedigende partij. Plaats en richting van schieten bij deze oefeningen zijn slechts\n                                       bij benadering bekend. Het verdient daarom aanbeveling van een referentieoefening\n                                       uit te gaan. In \u00a7 4.5.1 wordt hier nader op ingegaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij het geluid dat ontstaat door het gebruik van een vuurwapen kunnen drie verschillende\n                                       bijdragen worden onderscheide:\n\n\u2022 mondingsgeluid\n\n\u2022 detonatiegeluid\n\n\u2022 kogelgeluid\n\nIn deze paragraaf zullen we de specifieke fysische eigenschappen van schietgeluid\n                                       nader toelichten om inzicht te geven in de modellering van schietgeluid.\n\nMondingsgeluid en detonatiegeluid\n\nDoor de explosie van de voortdrijvende lading in een projectiel ontstaat er een grote\n                                       drukpuls. Het hierdoor opgewekte geluidveld laat zich goed beschrijven door een akoestische\n                                       puntbron met een richtingsafhankelijke geluiduitstraling. Voor lichte vuurwapens is\n                                       de richtingsafhankelijkheid over het algemeen groter dan bij de zwaardere wapentypen.\n                                       Het verschil tussen het niveau v\u00f3\u00f3r en achter het wapen kan bij lichte handvuurwapens\n                                       in de orde van 15 dB zijn.\n\nHet bronpunt voor lichte handvuurwapens ligt aan het einde van de loop. Voor zwaardere\n                                       wapens ligt het broncentrum iets verder voor de loop (zie hiervoor ook \u00a7 4.5.1). Indien op korte afstand van een wapen afschermende objecten staan opgesteld moet\n                                       hier terdege rekening mee gehouden worden.\n\nTerugstootloze vuurwapens hebben in principe twee bronpunten, \u00e9\u00e9n aan de voorkant\n                                       (in Engels: muzzle blast) en \u00e9\u00e9n aan de achterzijde van het wapen (in engels: breech\n                                       blast). Het niveau van het bronpunt aan de achterzijde van het wapen is vele malen\n                                       sterker dan het bronpunt aan de voorzijde van het wapen, zodat in goede benadering\n                                       van \u00e9\u00e9n bronpunt aan de achterzijde van het wapen kan worden uitgegaan.\n\nHet akoestisch model dat in dit voorschrift wordt beschreven is een lineair model.\n                                       Op korte afstand van het wapen zijn de geluiddrukniveaus echter dermate hoog dat de\n                                       geluidoverdracht niet door een lineair model kan worden beschreven. Op enige afstand\n                                       van de bron zijn de drukniveaus echter zover afgenomen dat een beschrijving door een\n                                       lineair model wel kan worden toegepast. Dit betekent dat het model niet op korte afstanden\n                                       van de bron kan worden toegepast (zie ook \u00a7 4.2).\n\nKogelgeluid\n\nKogelgeluid heeft een principieel ander gedrag dan mondings- en detonatiegeluid. Het\n                                       ontstaat door verstoring van de lucht door een supersone kogel. De luchtverstoring\n                                       is geconcentreerd op een kegelvormig oppervlak, dat zich met de geluidsnelheid vanaf\n                                       de kogelbaan uitbreidt. Dit oppervlak wordt de Mach-golf genoemd. Op het moment dat\n                                       de Mach-golf een waarnemer passeert, wordt het als een knal waargenomen. De kogelknal\n                                       wordt altijd eerder waargenomen dan de mondingsknal. De halve tophoek \u03bc van de kegelvormige Mach-golf wordt de Mach-hoek genoemd. De Mach-hoek wordt bepaald\n                                       door de geluidsnelheid c10 en de kogelsnelheid vk, volgens de relatie:\n\nDe kogelsnelheid neemt in het algemeen af langs de kogelbaan, waardoor de Mach-hoek\n                                       toeneemt (het complement van de Mach-hoek, \u03be = 90\u00b0 \u2013 \u03bc neemt dus juist af langs de kogelbaan). Hierdoor is de Mach-golf geen perfect kegeloppervlak,\n                                       maar een gekromd kegeloppervlak. Dit is ge\u00efllustreerd in figuur 2.2.\n\nBij de modellering van kogelgeluid worden drie gebieden onderscheiden, die aangegeven\n                                       zijn in figuur 2.2. Het niveau van kogelgeluid is het hoogst in gebied II, het Mach-gebied.\n                                       Het niveau is aanzienlijk lager in gebied III, maar niet verwaarloosbaar. Het niveau\n                                       in gebied I is nog lager, en wordt verwaarloosd. In figuur 2.2 is aangenomen dat de\n                                       kogel nog supersoon is bij het doel, d.w.z. dat de kogelsnelheid bij het doel groter\n                                       is dan de geluidsnelheid. Het kan ook voorkomen dat de kogel subsoon wordt v\u00f3\u00f3r het\n                                       bereiken van het doel. De hoek \u03be is dan, op het punt waar de kogel subsoon wordt, gelijk aan nul. Gebied II bestrijkt\n                                       dan het volledige gebied achter het doel; er is dan geen gebied III.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nSymbool\n\nEenheid\n\nOmschrijving\n\nbehandeld in\n\n\u03b1\n\ndB\n\nconstante voor bepalen hinderrelevante geluidbelasting (47 dB)\n\n3.2\n\n\u03b1abs\n\n\u2013\n\nabsorbtieco\u00ebfficient van materialen\n\n4.6.5\n\n\u03b1e\n\n\u00b0\n\nelevatiehoek van de loop van het wapen\n\n4.4.1\n\n\u03b2\n\ndB-1\n\nconstante voor bepalen hinderrelevante geluidbelasting (0.015 dB-1)\n\n3.2\n\n\u03b3\n\n\u2013\n\ntophoek van wal\n\n4.5.3\n\n\u03b5hor\n\n\u00b0\n\neffectiviteit van de reflectie in het horizontale vlak\n\n4.6.7\n\n\u03b5ver\n\n\u2013\n\neffectiviteit van de reflectie in het verticale vlak\n\n4.6.7\n\n\u03b6\n\n\u00b0\n\nmidden van windroossector, die voor het gebruik van de schietinrichting relevant is\n\n2.4\n\n\u03b8\n\n\u00b0\n\ngeluidvoortplantingsrichting t.o.v. het noorden (bijv \u03b8 = 90\u00b0 voor geluidvoortplanting\n                                                      van west naar oost)\n\n2.4\n\n\u03bb\n\nm\n\ngolflengte\n\n4.6.7\n\n\u03bc\n\n\u00b0\n\nMach-hoek, halve tophoek van de kegel gevormd door het golffront van de Mach-golf\n\n2.9\n\n\u03be\n\n\u00b0\n\ncomplement van de Mach-hoek\n\n2.9\n\n\u03beb,\u03bee\n\n\u00b0\n\ngrenshoeken van het Mach-gebied\n\n2.9 en 4.6.2\n\n\u03c1\n\n\u2013\n\nreflectiviteit {reflectieco\u00ebffici\u00ebnt voor de geluidenergie (1-\u03b1abs)}\n\n4.5.4\n\n\u03c3\n\nkPa s m-2\n\nstromingsweerstand\n\n2.6 en 4.5.2\n\n\u03c6\n\n\u2013\n\nwindrichting (hoek t.o.v. het noorden, bijv. \u03c6 = 90\u00b0 komt overeen met oostenwind)\n\n2.4\n\n\u03d5\n\n\u00b0\n\nhoek tussen de lijn van bron naar rekenpunt en de vuurlijn (in bovenaanzicht vanuit\n                                                      de bron met de klok mee gemeten)\n\n4.4.1\n\n\u03d5r\n\n\u00b0\n\ndiffractiehoek van rekenpunt op top van scherm\n\n4.6.5\n\n\u03d5s\n\n\u00b0\n\ndiffractiehoek van bron op top van scherm\n\n4.6.5\n\n\u0394\u03d5r\n\n\u00b0\n\ncorrectie op \u03d5r als gevolg van straalkromming\n\n4.6.5\n\n\u0394\u03d5s\n\n\u00b0\n\ncorrectie op \u03d5s als gevolg van straalkromming\n\n4.6.5\n\n\u03c7\n\n\u00b0\n\nsectorhoek van windroossector, die voor het gebruik van de schietinrichting relevant\n                                                      is\n\n2.4\n\n\u03c8\n\n\u00b0\n\nschietrichting t.o.v. het noorden in het horizontale vlak\n\n4.5.1\n\nb\n\n\u2013\n\ngeluidbron\n\n3.2 en 4.3\n\nbn\n\nm/s\n\nco\u00ebffici\u00ebnt in formule voor geluidsnelheidprofielen\n\n4.4.2\n\nBs\n\ndB(A)\n\ngeluidbelasting ten gevolge van schietgeluid\n\n2.5\n\nBs,avond\n\ndB(A)\n\ngeluidbelasting in de juridische avondperiode\n\n2.5 en 3.2\n\nBs,dag\n\ndB(A)\n\ngeluidbelasting in de juridische dagperiode\n\n2.5 en 3.2\n\nBs,dan\n\ndB(A)\n\ngeluidbelasting uitgedrukt als dag-avond-nachtwaarde\n\n2.5 en 3.2\n\nBs,nacht\n\ndB(A)\n\ngeluidbelasting in de juridische nachtperiode\n\n2.5 en 3.2\n\nBs,periode\n\ndB(A)\n\ngeluidbelasting in een bepaalde juridische beoordelingsperiode (dag, avond of nacht)\n\n3.4\n\nc\n\nm/s\n\ngeluidsnelheid\n\n2.4\n\nc(h)\n\nm/s\n\ngeluidsnelheidsprofiel\n\n2.4\n\nc10\n\nm/s\n\ngeluidsnelheid bij 10\u00b0C en 1 atmosfeer (337.6 m/s)\n\n2.6.2\n\nceff\n\nm/s\n\neffectieve geluidsnelheid\n\n2.4\n\ndeff\n\nm\n\nafstand tussen naburige cilinders bij modellering diffuse reflecties\n\n4.5.4 en 4.6.8\n\ndkogel\n\nm\n\nmaximale diameter van kogel\n\n2.6.2\n\ndmax\n\nm\n\nmaximale afstand van rekenpunt naar rand van brongebied\n\n4.6.1.\n\ndmin\n\nm\n\nminimum afstand van rekenpunt naar rand van brongebied\n\n4.6.1\n\nDbodem\n\ndB\n\ndemping t.g.v. de bodem\n\n4.4.2 en 4.6.4\n\nDgeo\n\ndB\n\ngeometrische demping\n\n4.6.2\n\nDlucht\n\ndB\n\ndemping t.g.v. luchtabsorptie\n\n4.6.3\n\nDnlin\n\ndB\n\nextra dempingsterm als gevolg van niet-lineaire geluidoverdracht van kogelgeluid\n\n4.6.6\n\nDrefl\n\ndB\n\nreflectiedemping\n\n4.6.7 en 4.6.8\n\nDscherm\n\ndB\n\ndemping door geluidwerende obstakels\n\n4.6.5\n\n\u0394D\n\ndB\n\ntophoekcorrectie\n\n4.6.5\n\nE\n\nPa2s\n\ngeluidexpositie\n\n2.3\n\nE0\n\nPa2s\n\nreferentiewaarde van de geluidexpositie ((20\u00b5Pa)2s)\n\n2.3\n\nfa\n\n\u2013\n\nfractie van het geluidpad waarvoor de bodem absorberend is\n\n4.6.4\n\nfabs\n\n\u2013\n\nfractie van het geluidpad waarvoor de bodem absorberend of zeer absorberend is\n\n4.6.5\n\nfh\n\n\u2013\n\nfractie van het geluidpad waarvoor de bodem hard is\n\n4.6.4\n\nfk\n\nHz\n\noctaafbandmiddenfrequentie\n\n(fk = 16 Hz, 31,5 Hz, ..., 4000 Hz)\n\n4\n\nfz\n\n\u2013\n\nfractie van het geluidpad waarvoor de bodem zeer absorberend is\n\n4.6.4\n\nfkogel\n\nHz\n\nkarakteristieke frequentie van kogelgeluid\n\n4.6.1\n\ngd\n\n\u2013\n\ngewichtsfactoren voor de meteorologische dag. Dit komt overeen met de kans dat een\n                                                      meteorologische situatie in een bepaalde meteorologische klasse valt. Een meteorologische\n                                                      klasse wordt gekarakteriseerd door \u00e9\u00e9n van de 27 geluidsnelheidsprofielen.\n\n3.2 en 4.4.3\n\ngn\n\n\u2013\n\ngewichtsfactoren voor de meteorologische nacht (zie ook hierboven).\n\n3.2 en 4.4.3\n\nh\n\nm\n\nhoogte boven het plaatselijk maaiveld\n\nh0\n\nm\n\nreferentiehoogte (0.1 m)\n\n4.4.2\n\nheff\n\nm\n\neffectieve hoogte van bronpunt of rekenpunt als gevolg van een scherm\n\n4.6.5\n\nhr\n\nm\n\nhoogte van het rekenpunt boven het plaatselijke maaiveld\n\n4\n\nhs\n\nm\n\nhoogte van het bronpunt boven het plaatselijke maaiveld\n\n4\n\nhwapen\n\nm\n\nhoogte van het draaipunt van de loop van een wapen\n\n4.4.1\n\nHp\n\n\u2013\n\nfactor waarmee de eindige hoogte en breedte van een scherm in rekening wordt gebracht\n\n4.6.5\n\nkperiode\n\n\u2013\n\nkans dat schietgeluid in een bepaalde juridische beoordelingsperiode gehoord wordt\n\nbijlage A\n\nlkogel\n\nm\n\nafstand van de punt van de kogel tot aan het punt waar de kogel de grootste diameter\n                                                      heeft\n\n2.6.2\n\nL\n\nm\n\ncorrelatielengte (1.1 m)\n\n4.6.2\n\nLAeq,periode\n\ndB(A)\n\nequivalente geluidniveau vanwege schietgeluid voor een gemiddelde dag voor een bepaalde\n                                                      juridische beoordelingsperiode\n\n3.3\n\nLE\n\ndB\n\nGeluidexpositieniveau, immissieniveau\n\n2.3 en 4.3\n\nLAE\n\ndB(A)\n\nA-gewogen geluidexpositieniveau\n\n2.3\n\nLCE\n\ndB(C)\n\nC-gewogen geluidexpositieniveau\n\n2.3\n\nLEb\n\ndB\n\nbronniveau\n\n2.3 en 4.3\n\nL*Eb\n\ndB\n\nbronniveau van een spiegelbron\n\n4.3 en 4.6.7\n\nLEs,periode(b,m)\n\ndB(A)\n\ndeelbijdrage aan de geluidbelasting van een enkel schot van een bron b bij een meteorologische klasse m. De juridische beoordelingsperiode (dag, avond of nacht) is alleen relevant als een\n                                                      geluidbelasting < 50 dB(A) wordt berekend (zie bijlage A).\n\n3.2\n\ndB(A)\n\ndeelbijdrage aan de geluidbelasting voor de meteorologische dag van een enkel schot\n                                                      van een bron b als gewogen gemiddelde over 27 meteorologische klassen. De juridische beoordelingsperiode\n                                                      (dag, avond of nacht) is alleen relevant als een geluidbelasting < 50 dB(A) wordt\n                                                      berekend (zie bijlage A).\n\n3.2\n\ndB(A)\n\ndeelbijdrage aan de geluidbelasting voor de meteorologische nacht van een enkel schot\n                                                      van een bron b als gewogen gemiddelde over 27 meteorologische klassen. De juridische beoordelingsperiode\n                                                      (dag, avond of nacht) is alleen relevant als een geluidbelasting < 50 dB(A) wordt\n                                                      berekend (zie bijlage A).\n\n3.2\n\nLloop\n\nm\n\nlengte van de loop vanaf draaipunt tot bronpunt\n\n4.4.1\n\nLn\n\nm\n\nbreedte van deelgebied van brongebied\n\n4.6.1\n\nm\n\n\u2013\n\nmeteorologische klasse\n\n3.2, 4.3 en 4.4.2\n\nM\n\n\u2013\n\nMach-getal, relatieve kogelsnelheid ten opzichte van de geluidsnelheid\n\n2.6.2\n\nn2\n\n\u2013\n\ngemiddelde aantal bomen per oppervlakte-eenheid\n\n4.5.4 en 4.6.8\n\nNcil\n\n\u2013\n\naantal cilinders in een segment bij modellering diffuse reflecties\n\n4.6.8\n\nNavond\n\n\u2013\n\naantal knallen per jaar in de avondperiode voor een bron\n\n3.2\n\nNdag\n\n\u2013\n\naantal knallen per jaar in de dagperiode (inclusief zon- en feestdagen)\n\n3.2\n\nNnacht\n\n\u2013\n\naantal knallen per jaar in de nachtperiode voor een bron\n\n3.2\n\nNv\n\n\u2013\n\naantal gebieden dat door het geluidpad wordt doorkruist met bodemtype v=h\n\n4.6.4\n\nNzondag,dag\n\naantal knallen per jaar in de dagperiode op zon- en feestdagen\n\n3.2\n\nOi\n\ndeeloppervlak van het brongebied\n\n4.6.1\n\nOtot\n\ntotale oppervlak van het brongebied\n\n4.6.1\n\np\n\nPa\n\nmomentane geluiddruk\n\n2.3\n\nPimp\n\ndB\n\ntoeslag voor het impulsmatig karakter van het schietgeluid\n\n3.3\n\nPlf\n\ndB\n\ntoeslag voor laagfrequente componenten in het schietgeluid\n\n3.3\n\nPperiode\n\n\u2013\n\naantal dagen per jaar dat op de inrichting wordt geschoten in een bepaalde juridische\n                                                      beoordelingsperiode (dag, avond of nacht), onafhankelijk van het wapen\n\n3.4\n\nr\n\nm\n\nafstand\n\nrb\n\nm\n\nafstand van de bron tot het reflectiepunt\n\n4.6.7\n\nrcil\n\nm\n\nstraal van cilinders bij modellering diffuse reflecties.\n\n4.5.4 en 4.6.8\n\nrv\n\n%\n\nrelatieve vochtigheid\n\n2.4\n\nR\n\nm\n\nhorizontale afstand van bronpunt naar rekenpunt gemeten langs geluidpad\n\n4\n\nRtrans\n\nm\n\nafstand van waaraf turbulentie significante invloed heeft op de coherentie van de\n                                                      als lijnbron te beschouwen kogelbaan\n\n4.6.2\n\nR1\n\nm\n\nafstand van de doelpositie naar een punt op de grens van het Mach-gebied dat het dichtst\n                                                      bij het rekenpunt ligt\n\n4.6.2\n\nR2\n\nm\n\nafstand van het rekenpunt tot de grens van het Mach-gebied\n\n4.6.2\n\nsv\n\nm\n\ntotale horizontale afstand waarover het geluidpad door een bodemgebied met bodemtype\n                                                      v loopt\n\n4.6.4\n\nt\n\n\u00b0C\n\ntemperatuur in graden Celsius\n\n2.4\n\nT\n\nK\n\ntemperatuur in Kelvin\n\n2.4\n\nu\n\nm/s\n\nhorizontale windsnelheid\n\n2.4\n\nv0\n\nm/s\n\nbeginsnelheid van de kogel\n\n2.6.2\n\nv1\n\ns-s\n\nverandering van de kogelsnelheid per meter afgelegde kogelbaan: vk = v0 + v1x\n\n2.6.2\n\nve\n\nm/s\n\neindsnelheid van de kogel\n\n4.6.2\n\nvk\n\nm/s\n\nsnelheid van de kogel\n\n2.6.2\n\nwd,periode\n\n\u2013\n\nfractie van de tijd dat het in een bepaalde beoordelingsperiode een meteorologische\n                                                      dag is\n\n3.2\n\nwn,periode\n\n\u2013\n\nfractie van de tijd dat het in een bepaalde beoordelingsperioden een meteorologische\n                                                      nacht is\n\n3.2\n\nx\n\nm\n\nafstand langs de kogelbaan tot de vuurmond\n\n2.6.2\n\nxr\n\nm\n\nx-coordinaat van het rekenpunt\n\n4\n\nxs\n\nm\n\nx-coordinaat van het bronpunt\n\n4\n\nxt\n\nm\n\nlengte van de kogelbaan waar het projectiel een supersone snelheid heeft\n\n4.6.2\n\nyr\n\nm\n\nx-coordinaat van het rekenpunt\n\n4\n\nys\n\nm\n\ny-coordinaat van het bronpunt\n\n4\n\nz\n\nm\n\nhoogte van een object t.o.v. een referentievlak\n\n4\n\nz0\n\nm\n\nruwheidslengte van de bodem\n\n2.4\n\nzsch,1\n\nm\n\nhoogte van het scherm t.o.v. het maaiveld\n\n4.6.5\n\nzmax\n\nm\n\nmaximale hoogte van geluidstraal\n\n4.6.5\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe rekenmethode die in dit voorschrift is beschreven, is van toepassing voor de berekening\n                                       van geluidbelastingen die hoorbaar zijn op het waarneempunt. Als er een kans is dat\n                                       bepaalde bronnen wegvallen in het achtergrondgeluid, dan worden de impulstoeslag (Pimp=12 dB) en de toeslag voor extra laagfrequente componenten in het geluid (Plf(b,m)) bij de berekening van de geluidbelasting, slechts meegenomen voor zover het\n                                       geluid waarneembaar is op het immissiepunt. In bijlage A is beschreven hoe de deelbijdrage\n                                       aan de geluidbelasting (LEs, periode, zie formule 3.1) dan op een alternatieve wijze berekend wordt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn eerste instantie wordt per bron en per meteorologische klasse voor een enkel schot\n                                       de deelbijdrage bepaald aan de geluidbelasting. Mondingsgeluid, kogelgeluid en detonatiegeluid\n                                       worden, voor zover hier sprake van is, als bijdragen van afzonderlijke bronnen beschouwd.\n                                       Voor een meteorologische klasse (m = 1, ..., 27) en bron b wordt deze bijdrage gegeven door:\n\nIn formule 3.1 is een afhankelijkheid aangegeven van de juridische periode (dag, avond\n                                          en nacht) waarin een schot wordt afgevuurd. Deze afhankelijkheid is alleen van toepassing\n                                          als de kans op hoorbaarheid in een periode van invloed is (zie hiervoor bijlage A)\n\nIn bovenstaande formule zijn de volgende toeslagen opgenomen:\n\n\u2022 Toeslag Pimpvoor het impulsmatig karakter van schietgeluid:\n\nPimp= 12 dB\n\n\u2022 Toeslag Plf voor laagfrequente componenten in het schietgeluid:\n\nPlf(b,m) = \u03b2\u0394L\u2019(LAE(b,m) \u2013 \u03b1)\n\nwaarin\n\n\u03b1 = 47 dB \u03b2 = 0.015 dB-1\n\nen\n\n\u0394L = [LCE(b,m) \u2013 LAE(b,m)].\n\nPer bron worden vervolgens voor zowel de meteorologische dag als de meteorologische\n                                       nacht (zie formule 3.2 en 3.3) de deelbijdragen aan de geluidbelasting gemiddeld over\n                                       alle meteorologische klassen. Dit gemiddelde is een gewogen gemiddelde, de gewichtsfactoren\n                                       (gd en gn voor respectievelijk de meteorologische dag en nacht) staan beschreven in \u00a7 4.4.3.\n                                       Deze gewichtsfactoren zijn onder andere afhankelijk van de ligging van het rekenpunt\n                                       ten opzichte van de bron. Hiermede wordt verdisconteerd dat de windroos niet rond\n                                       is (in Nederland overheersen westelijke windrichtingen). Deze afhankelijkheid wordt\n                                       beschreven als functie van de hoek \u03b8(b) die de lijn van bron naar rekenpunt maakt met het geografische noorden. Voor de\n                                       meteorologische dag geldt:\n\nen voor de meteorologische nacht:\n\nVoor de beoordeling van schietgeluid worden drie juridische beoordelingsperioden onderscheiden: dag, avond en nacht (zie \u00a7 2.5). De grenzen van\n                                       deze juridische perioden vallen niet samen met de grenzen van de twee meteorologische perioden: de meteorologische dag en de meteorologische nacht. Hier moet rekening mee\n                                       gehouden worden bij de berekening van de geluidbelasting voor de drie juridische perioden.\n                                       Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de fracties wd,dag en wn,dag, die aangeven welk gedeelte van de juridische dagperiode (gemiddeld) samenvalt met\n                                       respectievelijk de meteorologische dag en de meteorologische nacht. Voor de juridische\n                                       avondperiode worden analoog de fracties wd,avond en wn,avond gebruikt.\n\nVoor de juridische nacht geldt dat deze (gemiddeld) vrijwel volledig binnen de meteorologische\n                                       nacht valt. De fracties zijn in tabel 3.1 gegeven.\n\nVoor de drie (juridische) beoordelingsperioden wordt voor een bron b de geluidbelasting gegeven door:\n\nwaarin\n\nwd,periode weegfactor voor de meteorologische dag (zie tabel 3.1)\n\nwn,periode weegfactor voor de meteorologische nacht (zie tabel 3.1)\n\nNdag aantal knallen per jaar in de dagperiode (inclusief zon- en feestdagen)\n\nNzondag,dag aantal knallen per jaar in de dagperiode op zon- en feestdagen\n\nNavond aantal knallen per jaar in de avondperiode\n\nNnacht aantal knallen per jaar in de nachtperiode\n\nPeriode\n\nMeteorologische dag\n\nMeteorologische nacht\n\ndag\n\nwd,dag = 0,80\n\nwn,dag = 0,20\n\navond\n\nwd,avond = 0,15\n\nwn,avond = 0,85\n\nDe totale geluidbelasting voor een bepaalde beoordelingsperiode wordt gegeven door:\n\nBij deze som worden de afzonderlijke geluidcomponenten van een bron (mondingsgeluid,\n                                       kogelgeluid en detonatiegeluid en hun reflecties) voor zover deze relevant zijn, als\n                                       afzonderlijke bronnen beschouwd.\n\nDe dag-avond-nachtwaarde wordt bepaald door de geluidbelastingswaarden van de drie\n                                       beoordelingsperioden energetisch bij elkaar op te tellen, waarbij rekening moet worden\n                                       gehouden met de duur van de periode:\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTeneinde voor een bepaalde juridische beoordelingsperiode een gemiddelde toeslag voor\n                                       laagfrequent componenten in het schietgeluid te bepalen, schrijven we de deelbijdrage\n                                       aan de geluidbelasting voor een bepaalde bron als:\n\nhierin is LAeq,periode (b) het equivalente geluidniveau vanwege schietgeluid voor \u00e9\u00e9n bron voor een gemiddelde\n                                       dag voor een bepaalde juridische beoordelingsperiode en\n\nde bijbehorende laagfrequente toeslag, gemiddeld over alle meteorologische klassen.\n\nDeze grootheden kunnen met onderstaande formules worden bepaald (voor de overzichtelijkheid\n                                       zijn in de formules de afhankelijkheden van b en m niet weergegeven):\n\nIndien een toeslag ook als gemiddelde over alle bronnen bepaald moet worden dienen\n                                       onderstaande formules te worden toegepast:\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien op een schietinrichting op minder dan 30 maar meer dan 12 dagen per jaar wordt\n                                       geschoten moet op Bs,periode een correctie van 10 lg (30/Pperiode) worden toegepast. Pperiodestaat voor het aantal dagen per jaar dat op de inrichting, onafhankelijk van het wapentype,\n                                       in een bepaalde juridische beoordelingsperiode wordt geschoten.\n\nDe geluidbelasting voor een bepaalde juridische beoordelingsperiode Bs,periode wordt dan bepaald door:\n\nvoor 12 < Pperiode < 30\n\nIndien er op 12 of minder dagen in een bepaalde beoordelingsperiode (dag, avond, nacht)\n                                       geschoten wordt, dan valt dit buiten de algemeen gehanteerde definitie van hinder.\n                                       Bs wordt dan berekend alsof er in totaal 12 dagen geschoten wordt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOmdat bij de meeste machinegeweren de knallen binnen een salvo nog afzonderlijk te\n                                       horen zijn, is ter bepaling van de geluidbelasting ook bij deze wapens de algemene\n                                       procedure van toepassing. Er bestaan echter ook wapens waarvan de repeteerfrequentie\n                                       zo hoog is (meer dan 25 schoten per seconde) dat de knallen niet meer afzonderlijk\n                                       hoorbaar zijn. Ook dan wordt de geluidbelasting berekend op basis van het totaal aantal\n                                       verschoten patronen binnen de salvo's.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn hoofdstuk 3 is beschreven hoe de hinderrelevante beoordelingsmaat voor schietgeluid,\n                                       de geluidbelasting Bs, berekend wordt op basis van de A- en C-gewogen geluidexpositieniveaus van alle relevante\n                                       schietgeluidbronnen, voor een verzameling van 27 meteorologische klassen. De berekening\n                                       van deze geluidexpositieniveaus wordt in dit hoofdstuk beschreven.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAan het toepassingsbereik van de methode zijn grenzen gesteld, die een gevolg zijn\n                                       van keuzes, die bij de ontwikkeling van deze methode gemaakt zijn.\n\nTen aanzien van de afstand tussen bron en rekenpunt is een bovengrens bepaald op 15\n                                       km. Voor grotere afstanden is de geluidbelasting van de in Nederland gebruikte wapentypen\n                                       dermate laag dat berekening niet meer relevant wordt geacht. De gegevensbestanden\n                                       die vergezeld gaan bij deze methode zijn daarom tot maximaal deze afstand toepasbaar.\n\nDe ondergrens in afstand wordt door verschillende factoren bepaald. Uitgangspunt is\n                                       dat het model toegepast wordt voor de berekening van de geluidbelasting rond schietinrichtingen.\n                                       Bij de ontwikkeling van het model is er daarom vanuit gegaan dat op afstanden korter\n                                       dan 50 m van het wapen geen geluidniveaus berekend hoeven te worden. Daarnaast wordt\n                                       de ondergrens bepaald door de eis dat de rekenmethode alleen kan worden toegepast\n                                       voor het gebied waar de geluidoverdracht door een lineair model kan worden beschreven.\n                                       Voor zware wapens ligt de ondergrens hierdoor verder weg dan voor lichte wapens. Tot\n                                       slot wordt de ondergrens ook bepaald door de afmetingen van een bron. Denk hierbij\n                                       bijvoorbeeld aan een schermenbaan of een deel van een oefengebied. In deze methode\n                                       worden deze complexe bronnen door \u00e9\u00e9n of meer bronnen gemodelleerd. Deze beschrijving\n                                       is echter pas op enige afstand geldig.\n\nOok aan het frequentiebereik zijn grenzen gesteld. De rekenmethode is alleen toepasbaar\n                                       als de relevante geluidenergie beperkt is tot het frequentiegebied lopend van de 16\n                                       Hz tot de 4000 Hz octaafband. Voor de in Nederland toegepaste wapentypen kan hiervan\n                                       worden uitgegaan. Voor exceptionele gevallen (bijvoorbeeld zware vliegtuigbommen)\n                                       kunnen nog lagere frequenties een belangrijke rol spelen. De methode is dan niet zondermeer\n                                       toepasbaar.\n\nEen uitgangspunt van de rekenmethode is ook dat de toestand van de atmosfeer in het\n                                       gebied tussen bron en rekenpunt niet afhangt van de positie. In de meeste situaties\n                                       in de praktijk wordt hier in goede benadering aan voldaan, maar er zijn uitzonderingen.\n                                       Zo kan bijvoorbeeld de meteorologische situatie in het Waddenzeegebied en kustgebieden\n                                       zeer complex zijn. Door temperatuurverschillen tussen land en water ontstaan zogenaamde\n                                       zeewindverschijnselen. De windrichting en -snelheid en ook de temperatuur zullen dan\n                                       van plaats tot plaats anders zijn. De methode is in deze bijzondere situaties niet\n                                       zondermeer toepasbaar.\n\nIn theorie zou men zich een schietoefening kunnen voorstellen waarbij ongebruikelijk\n                                       hoge geluidniveaus optreden. Het is echter niet nodig om grenswaarden aan het geluidexpositieniveau\n                                       te stellen, omdat bij toepassing van de beoordelingsmethode onmiddellijk blijkt dat\n                                       zo\u2019n oefening ook een hoge geluidbelasting geeft.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nUitgangspunt van de methode is de relatie:\n\nPer rekenpunt wordt per bron (index b), per octaafband (fk) en voor een verzameling van 27 meteorologische klassen (index m) de geluidimmissie volgens deze relatie bepaald. Zowel het geluidimmissieniveau als\n                                       het bronniveau worden hierbij als geluidexpositieniveau uitgedrukt. Uit het octaafbandspectrum\n                                       LE(b,m,fk) worden het A-gewogen immissieniveau LAE(b,m) en het C-gewogen immissieniveau LCE(b,m) berekend. Deze niveaus vormen de basis voor de berekening van de hinderrelevante\n                                       beoordelingsmaat voor schietgeluid, de geluidbelasting Bs, zoals beschreven in hoofdstuk 3.\n\nDe dempingstermen die in het model worden gebruikt zijn:\n\nwaarin:\n\nDgeo geometrische demping;\n\nDlucht(fk) demping t.g.v. luchtabsorptie;\n\nDbodem(fk, m) demping t.g.v. de bodem;\n\nDscherm(fk, m) demping door geluidwerende obstakels;\n\nDnlin extra dempingsterm als gevolg van niet-lineaire geluidoverdracht van kogelgeluid.\n\nZowel de bodemdemping Dbodem als de schermwerking Dscherm zijn afhankelijk van de meteorologische klasse m. De bodemdemping Dbodem is gedefinieerd als de totale demping in een situatie zonder afschermende objecten,\n                                       verminderd met Dgeo en Dlucht. Met de term Dscherm wordt de extra demping beschreven ten gevolge van een afschermend object. Hierbij\n                                       moet worden opgemerkt dat ook de bodemdemping be\u00efnvloed wordt door de aanwezigheid\n                                       van het afschermende object (namelijk via de effectieve hoogte van de bron of het\n                                       rekenpunt; zie \u00a7 4.6.5). Dscherm is dus niet gelijk aan de tussenschakelverzwakking van het afschermende object.\n\nDnlin is alleen van toepassing voor de berekening van de geluidbelasting door kogelgeluid.\n\nReflecties van mondingsgeluid, kogelgeluid en detonatiegeluid worden als afzonderlijke\n                                       bronnen beschouwd. Er worden hierbij twee soorten reflecties onderscheiden: spiegelreflecties\n                                       en diffuse reflecties.\n\nSpiegelreflecties treden op aan verticale of bijna verticale vlakken, bijvoorbeeld\n                                       een muur of een scherm; de hoek tussen het vlak en de verticaal moet kleiner dan 10\u00b0\n                                       zijn, anders wordt de spiegelreflectie niet meegerekend. Spiegelreflecties worden\n                                       gemodelleerd door middel van spiegelbronnen. Een reflectie aan een vlak draagt alleen\n                                       aan het immissieniveau bij als een optische spiegeling van de bron naar het rekenpunt\n                                       via dat vlak mogelijk is. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met kromming van\n                                       geluidstralen. Het bronniveau van een spiegelbron L*Eb is lager dan het bronniveau van de originele bron; het wordt bepaald uit het bronniveau LEb van de originele bron met behulp van onderstaande formule:\n\nwaarin LEb het bronniveau (per octaafband) van de originele bron in de richting van het reflectiepunt\n                                       is en Drefl de reflectiedemping.\n\nDiffuse reflecties treden op aan een bosrand; indien er minder dan drie bomenrijen\n                                       aanwezig zijn wordt de diffuse reflectie niet meegerekend. Een diffuse reflectie treedt\n                                       op indien er \u2018zicht\u2019 is op de bosrand vanuit zowel de positie van de bron als de positie\n                                       van het rekenpunt; optische spiegeling is hierbij irrelevant. Diffuse reflecties worden\n                                       gemodelleerd met behulp van virtuele bronnen. Over het algemeen worden er per diffuus\n                                       reflecterend vlak verschillende virtuele bronnen onderscheiden, dit in tegenstelling\n                                       tot spiegelreflecties waarbij een reflectie aan een vlak door \u00e9\u00e9n spiegelbron wordt\n                                       gemodelleerd. De bijdragen van de virtuele bronnen aan het totale geluidniveau op\n                                       het rekenpunt kunnen als incoherent worden beschouwd, zodat elke virtuele bron als\n                                       een aparte bron kan worden behandeld. Net als bij spiegelreflecties wordt door middel\n                                       van een reflectiedemping Drefl rekening gehouden met het feit dat het bronniveau van een virtuele bron lager is\n                                       dan dat van de originele bron. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van formule 4.3.\n\nMeervoudige reflecties worden verwaarloosd. Er treedt dus maximaal \u00e9\u00e9n spiegelreflectie\n                                       of diffuse reflectie op langs een geluidpad van de bron naar het rekenpunt. Er kunnen\n                                       wel verschillende geluidpaden met een reflectie optreden.\n\nVoor de berekening van de geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van vijf verschillende\n                                       gegevensbestanden:\n\n\u2212 gegevensbestand met brongegevens en andere bronparameters;\n\n\u2212 gegevensbestand voor het bepalen van de bodemdemping Dbodem;\n\n\u2212 gegevensbestanden voor het bepalen van de statistische gewichten van de 27 meteorologische\n                                             klassen\n\nIn principe wordt voor de berekening van de geluidbelasting van zowel mondingsgeluid,\n                                       detonatiegeluid als kogelgeluid van dezelfde basisformule (4.1) uitgegaan. Het onderscheid\n                                       zit hem in de manier waarop de verschillende dempingstermen berekend worden. In de\n                                       volgende paragrafen worden de verschillende onderdelen van de berekeningsmethode in\n                                       detail besproken. Waar er verschillen zijn tussen de berekening van mondingsgeluid\n                                       en kogelgeluid, worden deze per onderdeel behandeld.\n\nOok voor kogelgeluid wordt de berekening uitgevoerd alsof het geluid van een puntbron\n                                       afkomstig is. Het opmerkelijke bij kogelgeluid is, dat hierbij de bronniveaus rekentechnisch\n                                       worden vastgesteld (zie \u00a7 4.6.1). Dit in tegenstelling tot mondingsgeluid, waarvan\n                                       de bronsterkte uit metingen is bepaald. Kenmerkend voor kogelgeluid is daarnaast dat\n                                       dit alleen in bepaalde gebieden waarneembaar is. Drie gebieden worden onderscheiden\n                                       waarvoor andere berekeningsmethoden gehanteerd worden. Dit komt onder andere naar\n                                       voren in de manier waarop de geometrische demping bepaald wordt.\n\nVoor de berekening van de luchtdemping wordt eerst het bronspectrum van het mondingsgeluid\n                                       (dat uit octaafbanden bestaat), geconverteerd naar een tertsband-bronspectrum. Voor\n                                       kogelgeluid is deze conversie niet nodig omdat de bronsterkte hiervan al in tertsen\n                                       bepaald wordt.\n\nVoor de berekening van de afscherming worden drie bijdragen bepaald via verschillende\n                                       paden; via \u00e9\u00e9n verticaal pad en via twee horizontale paden om het scherm heen. Voor\n                                       de hiervoor genoemde drie brontypen is de berekeningsmethode gelijk, echter voor kogelgeluid\n                                       zijn de horizontale paden anders gedefinieerd (zie figuur 4.12). Voor de bodemdemping\n                                       wordt voor mondingsgeluid, detonatiegeluid en kogelgeluid van dezelfde berekeningsmethode\n                                       uitgegaan met dien verstande dat bij kogelgeluid \u2013 indien dit is afgeschermd \u2013 de\n                                       horizontale paden en het verticale pad elk een ander bronpunt kunnen hebben. Tot slot\n                                       wordt ook voor de berekening van de reflectiebijdrage voor kogelgeluid een aangepaste\n                                       methode toegepast.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen gegevensbestand van schietgeluid-bronnen bevat gegevens van een groot aantal wapen-munitie-gebruiksituatie\n                                          combinaties. Voor elke combinatie bevat het bestand achtereenvolgens de volgende elementen:\n\n\u2022 Richtingsafhankelijke bronniveaus voor de verschillende octaafbanden van het mondings-\n                                                of detonatiegeluid voor wapen-munitie combinaties, die in Nederland voor een bepaalde\n                                                gebruikssituatie (vrije veld of bijvoorbeeld op een schermenbaan) worden gebruikt.\n                                                Een verdere beschrijving wordt onder deze opsomming gegeven.\n\n\u2022 Hoogte van wapen (hwapen) en lengte van de loop (Lloop) in [m] (zie ook figuur 4.1). Deze grootheden zijn hierbij zo gedefinieerd, dat bij\n                                                een gegeven elevatiehoek \u03b1e van de loop van het wapen, de hoogte van het bronpunt boven het plaatselijk maaiveld\n                                                (hs) bepaald wordt door:\n\n\u2022 Specificatie van de munitie (met bijbehorende aandrijvende lading) of NOV-code van\n                                                de munitie.\n\n\u2022 Indien het projectiel de loop supersoon verlaat bevat het gegevensbestand bovendien:\n\n\u2212 Lengte van de kogel (lkogel) van punt van kogel tot zijn grootste diameter [mm] (zie figuur 2.1);\n\n\u2212 Maximale diameter van de kogel (dkogel) [mm];\n\n\u2212 Beginsnelheid (v0) van de kogel [m/s];\n\n\u2212 Verandering van de kogelsnelheid (v1) per meter afgelegde weglengte [1/s].\n\nDeze parameters worden gebruikt voor de berekening van het bronniveau van kogelgeluid\n                                          (zie \u00a7 4.6.1). De kogelsnelheid vk op een afstand x van de mond van het wapen wordt gegeven door de relatie:\n\nVoor hand- en vuistvuurwapens kan het aantal wapen-munitiecombinaties dat op een schietbaan\n                                          wordt gebruikt zo groot zijn dat het een onevenredige inspanning is om voor al deze\n                                          combinaties de geluidbronsterkte vast te stellen. Hiertoe zijn een aantal standaard\n                                          categorie\u00ebn met bijbehorende bronsterkte gedefinieerd, die gebruikt kunnen worden\n                                          als geen bronsterktemetingen voor de betreffende wapen-munitiecombinatie beschikbaar\n                                          zijn. Deze categorie\u00ebn zijn beschreven in rapport \u2018Toelichting op toepassing van methoden\n                                          voor meten en rekenen aan schietgeluid\u2019 (TNO 2014 R10135).\n\nBronniveau van het mondingsgeluid en detonatiegeluid\n\nHet gegevensbestand bevat octaafbandspectra van het bronniveau van mondingsgeluid\n                                          en detonatiegeluid, voor een aantal richtingen. De spectra zijn geordend als een matrix\n                                          LEb(\u03d5j,f), voor de octaafbanden met middenfrequenties fk = 16 Hz, 31,5 Hz, ..., 4.000 Hz en N hoeken \u03d5j met j = 1, 2, ..., N. De hoek \u03d5j is hierbij gedefinieerd als de hoek tussen de lijn van bron naar rekenpunt en de\n                                          vuurlijn (vanuit de bron met de klok mee gemeten, in een bovenaanzicht). De waarde\n                                          \u03d5 = 0\u00b0 komt dus overeen met de schietrichting. Indien er in het bronnenbestand voor\n                                          een bepaalde wapen-munitiecombinatie geen bronniveaus opgenomen zijn voor hoeken groter\n                                          dan 180\u00b0, wordt uitgegaan van een symmetrische uitstraling rond de schietrichting.\n                                          Bronniveaus in richtingen die niet in het gegevensbestand zijn opgenomen worden door\n                                          interpolatie bepaald.\n\nIndien in het gegevensbestand de bronsterkte alleen voor 0\u00b0 gegeven is, betekent dit\n                                          dat deze bron richtingsonafhankelijk is. De gegeven bronsterkte geldt dan voor alle\n                                          hoeken.\n\nIn die gevallen waarbij de schietrichting niet bepaald is (bijvoorbeeld op oefenterreinen)\n                                          wordt de bron als een richtingsonafhankelijke puntbron gemodelleerd. Het richtingsonafhankelijke\n                                          spectrum wordt uit het hoekafhankelijke bronspectrum bepaald door een gewogen energetische\n                                          middeling:\n\nmet:\n\nLEb(fk) het energetisch gemiddelde bronniveau\n\nLEb(\u03d5j,fk) het bronniveau in richting \u03d5i t.o.v. de schietrichting\n\nN aantal beschikbare hoeken\n\ngj gewichtsfactor\n\nDe gewichtsfactor wordt bepaald door:\n\nInterpolatiemethode\n\nMet behulp van de matrix LEb(\u03d5j,fk) kan het octaafbandspectrum van het bronniveau voor een willekeurige hoek \u03d5 berekend worden door middel van interpolatie. Hiervoor wordt de zogenaamde cubic spline interpolatiemethode gebruikt. De methode is hieronder beschreven voor een willekeurige\n                                          octaafband. Er is hierbij uitgegaan van een symmetrische geluidemissie. Voor het gemak\n                                          is het argument fk in LEb(\u03d5j,fk) weggelaten. Drie gevallen worden onderscheiden:\n\n\u2212 0\u00b0 \u2264 \u03d5 < \u03d51;\n\n\u2212 \n\u03d5N < \u03d5 \u2264 180\u00b0;\n\n\u2212 \n\u03d5j < \u03d5 < \u03d5j+1 voor een index j < N.\n\nIn de eerste twee gevallen is interpolatie niet mogelijk. De bronsterkte wordt dan\n                                          bepaald door:\n\nIn het derde geval wordt de bronsterkte bepaald door:\n\nmet\n\nL\"Eb(\u03d5j) is de tweede-orde afgeleide van de functie LEb(\u03d5) voor \u03d5 = \u03d5j. Voor j=1 tot N zijn deze waarden in het gegevensbestand opgenomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet gegevensbestand voor de bepaling van de bodemdemping bevat resultaten van berekeningen\n                                          met een numeriek rekenmodel voor geluidoverdracht, het Parabolic-Equation model (PE\n                                          model). Het betreft berekeningen van de bodemdemping voor de 27 meteorologische klassen\n                                          exclusief geometrische demping en luchtdemping. De berekeningsresultaten zijn gegeven\n                                          als co\u00ebffici\u00ebnten van een twintigste-orde polynoom. De bodemdemping voor een specifieke\n                                          situatie wordt bepaald door:\n\nwaarin:\n\nci co\u00ebffici\u00ebnten van twintigste-orde polynoom;\n\nR horizontale afstand van bronpunt naar rekenpunt.\n\nDe 21 co\u00ebffici\u00ebnten van de polynoom zijn in het bestand gegeven voor:\n\n\u2212 27 meteorologische klassen;\n\n\u2212 3 waarden voor de akoestische bodemhardheid (reflecterend, absorberend en zeer absorberend);\n\n\u2212 12 hoogten van rekenpunten (0.1; 0.5; 1; 1.5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 en 15 m);\n\n\u2212 16 bronhoogten (0.1; 0.5; 1; 1.5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20; 30; 40 en 50 m);\n\n\u2212 9 octaafbanden (16 Hz t/m 4.000 Hz).\n\nTotaal bevat dit bestand derhalve 21\u00d727\u00d73\u00d712\u00d716\u00d79= 2.939.328 co\u00ebffici\u00ebnten.\n\nMeteorologische klassen\n\nIn deze methode worden 27 meteorologische klassen onderscheiden. Een klasse wordt\n                                          gerepresenteerd door een functie, die de geluidsnelheid beschrijft als functie van\n                                          de hoogte; het zogenaamde geluidsnelheidsprofiel. Deze profielen zijn in drie groepen\n                                          onderverdeeld:\n\nwaarin:\n\ncn(h) geluidsnelheidsprofiel;\n\nh hoogte t.o.v. plaatselijk maaiveld;\n\nh\n0 referentiehoogte h0= 0.1 m;\n\nc\n10 geluidsnelheid bij 10\u00b0 C en 1 atmosfeer (zie \u00a7 2.10);\n\nbn parameter van het geluidsnelheidsprofiel zie tabel 4.1.\n\nGroep 1\n\nb1= 10\n\nb2=3\n\nb3= 1\n\nb4= -1\n\nb5= -3\n\nb6= -6\n\nb7= -10\n\nGroep 2\n\nb8= -1\n\nb9= -0.4\n\nb10= -0.2\n\nb11= 0\n\nb12= 0.2\n\nb13= 0.4\n\nb14= 0.7\n\nb15= 1.1\n\nb16=1.5\n\nb17= 2\n\nb18= 2.5\n\nGroep 3\n\nb19= -1\n\nb20= -0.5\n\nb21= -0.2\n\nb22= 0.2\n\nb23= 0.4\n\nb24= 0.65\n\nb25= 1\n\nb26= 1.4\n\nb27= 2\n\nFormule (4.8) is vanaf 15 m tot een bepaalde maximum afstand geldig. De minimale en\n                                          maximale afstand zijn in het gegevensbestand opgenomen. Voor afstanden groter dan\n                                          de maximale afstand wordt de waarde op de maximale afstand genomen. Voor afstanden\n                                          kleiner dan 15 m kan formule 4.8 niet worden toegepast. Indien echter het geluidpad\n                                          over verschillende bodemtypen loopt kan het voorkomen dat een bronpunt op korte afstand\n                                          van een bodemovergang ligt en over een afstand kleiner dan 15 m de bodemdemping bepaald\n                                          moet worden (zie ook \u00a7 4.6.4).\n\nIn dat geval moet gebruik gemaakt worden van onderstaande interpolatieformule:\n\nInterpolatie en extrapolatie\n\nHet gegevensbestand is gevuld voor een gekozen verzameling van combinaties van hoogtes\n                                          van het bron- en rekenpunt. Deze verzameling kan worden uitgebreid met de reciproque\n                                          combinaties. Het reciprociteitsprincipe houdt in dat de waarde van de bodemdemping\n                                          niet verandert als bron- en rekenpunt worden omgewisseld. In formule:\n\nIndien een combinatie van bron en rekenpunt binnen het grijs gemarkeerde gebied van\n                                          figuur 4.2a ligt maar niet in het gegevensbestand voorkomt en ook niet als reciproque\n                                          combinatie bestaat, zal voor deze combinatie de bodemdemping door interpolatie bepaald\n                                          moeten worden. Hiervoor worden die vier punten gebruikt, die op de hoekpunten liggen\n                                          van een rechthoek rond het te interpoleren punt [hs,hr] (zie figuur 4.2.b). De overdracht voor de gewenste combinatie van bronhoogte en\n                                          hoogte van het rekenpunt wordt vervolgens gegeven door:\n\nmet\n\nwaarin:\n\nhs hoogte bronpunt boven plaatselijk maaiveld;\n\nhr hoogte rekenpunt boven plaatselijk maaiveld;\n\nhs,k, hr,n hoogte van bronpunt resp. rekenpunt voor (k,n) = (1,1), (1,2), (2,1), en (2,2) waarvan de combinatie wel in het gegevensbestand\n                                          is opgenomen (zie figuur 4.2b).\n\nAls een combinatie niet binnen het grijs gemarkeerde gebied van figuur 4.2a ligt dient\n                                          de bodemdemping door extrapolatie te worden bepaald met behulp van onderstaande relatie:\n\nIndien de hoogte van de bron of van het rekenpunt kleiner is dan 0,1 m moet 0,1 m\n                                          aangehouden worden. Voor hoogten groter dan 50 m heeft dit gegevensbestand geen geldigheid\n                                          meer.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen statistisch gewicht geeft de kans aan dat een meteorologische situatie van een\n                                          klasse m voorkomt. Deze kans hangt van verschillende factoren af. Zo is de kans afhankelijk\n                                          van het dagdeel (meteorologische dag of meteorologische nacht) respectievelijk aangegeven\n                                          met het symbool gd(m,\u03b8) en gn(m,\u03b8). De kans is bovendien afhankelijk van de hoek \u03b8 die de lijn van bron naar rekenpunt maakt met het geografische noorden en tot slot\n                                          ook van de gemiddelde bodemruwheid onder het geluidpad (zie ook \u00a7 4.6.7 en \u00a7 4.6.8).\n\nEen maat voor de bodemruwheid is de ruwheidslengte z0. In tabel 4.2 zijn de ruwheidslengtes gegeven waarvoor de statistische gewichten\n                                          bepaald zijn.\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\nz0 (cm)\n\n0.02\n\n0,1\n\n0,5\n\n1,2\n\n3\n\n6\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\nDe gemiddelde ruwheid van de bodem wordt bepaald als gewogen gemiddelde van de ruwheidslengtes\n                                          van de gebieden langs het geluidpad.\n\nwaarin (zie ook figuur 4.3):\n\nz0,j ruwheidslengte van doorlopen deelgebied j;\n\nrmin,j kortste horizontale afstand van bron tot grens deelgebied langs geluidpad;\n\nrmax,j grootste horizontale afstand van bron tot grens deelgebied langs geluidpad;\n\nr horizontale afstand van bron naar rekenpunt langs geluidpad;\n\nN aantal door het geluidpad doorsneden deelgebieden.\n\nIn het gegevensbestand statgew.bin zijn voor 10 verschillende waarden van de ruwheid (zie tabel 4.2), voor 60 verschillende\n                                          hoeken (in stappen van 6\u00b0) en voor de 27 meteorologische klassen de statistische gewichten\n                                          gegeven voor de meteorologische dag en de nacht. Voor waarden van de ruwheid waarvoor\n                                          in het gegevensbestand geen gewicht is opgenomen wordt het gewicht van de dichtstbijgelegen\n                                          ruwheidswaarde gebruikt. Voor waarden van de hoek waarvoor geen gewicht is opgenomen\n                                          wordt een ge\u00efnterpoleerde waarde berekend conform onderstaande formule:\n\nwaarin \u03b81 en \u03b82 de dichtstbijgelegen hoeken zijn. Dit gegevensbestand bevat hiervoor 27x2x10x60 =\n                                          32.400 verschillende statistische gewichten.\n\nIn het bovenstaande gegevensbestand hebben een aantal statistische gewichten een waarde\n                                          gelijk aan nul of relatief een lage waarde (<0.01). De bijdrage voor deze profielen\n                                          zal gering zijn. Eventueel kunnen deze bijdragen toegeschreven worden aan profiel\n                                          18 om zo de berekeningen te vereenvoudigenen. Het statistisch gewicht van de profielen\n                                          met een kleine bijdragen dient dan bij het statisch gewicht van profiel 18 te worden\n                                          opgeteld zodat de som van de gewichten weer gelijk aan 1 is.\n\nVoor het geval dat het gebruik van de schietinrichting gekoppeld is aan de heersende\n                                          windrichting wordt een aangepaste procedure gebruikt. In dit geval is er een zogenaamde\n                                          windroossector gedefinieerd waarmee een gedeelte van de windroos wordt aangegeven\n                                          waarbij schietactiviteiten op de betreffende inrichting kunnen plaatsvinden. Deze\n                                          windroossector wordt door twee parameters bepaald, die de grootte en positie van de\n                                          sector aangeven (zie \u00a7 2.4 en Figuur 4.4). De statistische gewichten zijn van deze\n                                          twee parameters afhankelijk naast de hiervoor genoemde grootheden (meteorologische\n                                          klasse, dagdeel, hoek van bron naar rekenpunt met geografisch noorden en de gemiddelde\n                                          ruwheid onder het geluidpad). Omdat het teveel opslagruimte zou vragen om voor alle\n                                          mogelijke combinaties van al deze parameters de gewichten te geven is een rekenprocedure\n                                          ontwikkeld waarmee de gewichten op eenvoudige wijze kunnen worden bepaald.\n\nVoor de berekening wordt gebruik gemaakt van twee gegevensbestanden (statmet.bin en metprof.bin). In het eerste bestand wordt de kans gegeven dat een bepaalde combinatie van windsnelheid,\n                                          windrichting en bewolkingsgraad voorkomt. Voor de meteorologische dag zijn deze kansen\n                                          als seizoensgemiddelde gegeven (dus achtereenvolgens voor de lente, zomer, herfst\n                                          en de winter), voor de meteorologische nacht wordt een jaargemiddelde waarde gebruikt.\n                                          Met het tweede bestand kan bepaald worden bij welke omstandigheden welke meteorologische\n                                          klasse hoort.\n\nHet is een groot bestand waarin de meteorologische klasse gegeven wordt als functie\n                                          van:\n\ngemiddelde ruwheid onder het geluidpad (voor 10 ruwheden zie Tabel 4.2);\n\ngeluidvoortplantingsrichting (voor 0\u00b0 tot 354\u00b0 in stappen van 6\u00b0);\n\nwindsnelheid (voor 15 klassen);\n\nwindrichting (voor 0\u00b0 tot 354\u00b0 in stappen van 6\u00b0);\n\nbewolkingsgraad (voor 9 klassen);\n\nseizoen (voor de meteorologische dag voor 4 seizoenen; voor de meteorologische nacht\n                                          is een jaargemiddelde gegeven)\n\nDe berekening van een statistisch gewicht verloopt dan als volgt: eerst wordt bepaald\n                                          welke gedigitaliseerde waarden van de windrichting (lopend van 0\u00b0 tot 354\u00b0 in stappen\n                                          van 6\u00b0) binnen de windroossector liggen. Vervolgens wordt de dichtstbijgelegen ruwheidswaarde\n                                          uit tabel 4.2 gekozen, die overeenkomt met de gemiddelde ruwheidswaarde onder het\n                                          geluidpad (zie formule 4.14). Voor deze waarden wordt in bestand metprof.bin gezocht naar alle combinaties van windsnelheid, windrichting, bewolkingsgraad en\n                                          \u2013 voor de meteorologische dag \u2013 seizoen, die bij \u00e9\u00e9n van de 27 meteorologische klassen\n                                          horen. Met behulp van het bestand statmet kan de kans bepaald worden dat een dergelijke combinatie optreedt. Per meteorologische\n                                          klasse worden de kansen gesommeerd van al de combinaties, die bij die klasse horen.\n                                          Uit de zo verkregen waarden (27 voor de meteorologische dag en 27 voor de meteorologische\n                                          nacht) worden tenslotte de statistische gewichten bepaald door deze 27 waarden te\n                                          normeren met hun som voor respectievelijk de dag en de nacht zodat geldt:\n\n\u03b6 \u00b1 \u03c7/2 relevant zijn (de groene sector in de figuur). Dit voorbeeld toont een windroossector\n                                          [90\u00b0, 270\u00b0], waarbij alleen windrichtingen tussen noordwest en zuidwest relevant zijn.\n                                          De hoek \u03b8, die de lijn van bron- naar rekenpunt maakt met het geografische noorden, is ook\n                                          aangegeven.\n\nIndien de geluidvoortplantingsrichting niet gelijk is aan een veelvoud van 6\u00b0 tussen\n                                          0\u00b0 en 354\u00b0 dan wordt bovenstaande procedure uitgevoerd voor de twee dichtstbijgelegen\n                                          waarden voor de richting. Het uiteindelijk gewicht wordt vervolgens (vergelijkbaar\n                                          zoals dit hiervoor is aangegeven) door lineaire interpolatie bepaald.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nMondingsgeluid\n\nVoor de berekening van de geluidbelasting van het mondingsgeluid moeten van elke wapen-munitiecombinatie\n                                          de volgende geometrische parameters bekend zijn:\n\n\u2022 (xs,ys,hwapen) wapenpositie, waarbij hwapen de hoogte van het wapen is ten opzichte van het plaatselijke maaiveld;\n\n\u2022 \n\u03b1e elevatie van wapen;\n\n\u2022 \n\u03c8 schietrichting t.o.v. het noorden in het horizontale vlak.\n\nDe bronnen van het mondingsgeluid worden gerepresenteerd als puntbronnen. De positie\n                                          van de puntbron ligt voor lichte wapens aan het uiteinde van de loop, voor zwaardere\n                                          wapens ligt dit punt op enige afstand van de vuurmond in het verlengde van de loop.\n                                          In het gegevensbestand van bronnen is hiermee rekening gehouden door de looplengte\n                                          te defini\u00ebren als de afstand van het draaipunt tot aan het bronpunt. De bronpositie\n                                          kan zo met behulp van eenvoudige geometrische formules uit bovenstaande gegevens berekend\n                                          worden (zie formule 4.4).\n\nMilitaire oefenterreinen\n\nBij militaire oefenterreinen zijn de exacte bronposities vaak onbekend. Wel kan een\n                                          gebied aangegeven worden waar mogelijk geschoten wordt. Voor de modellering van een\n                                          oefenterrein worden daarom gebieden geselecteerd waarbinnen aangenomen kan worden\n                                          dat de kans dat op een mogelijke positie geschoten wordt uniform over dit gebied verdeeld\n                                          is en waarbij elke schietrichting even waarschijnlijk is. Er is hierbij vanuit gegaan\n                                          dat alleen met losse patronen wordt geschoten. Indien niet aan deze voorwaarden wordt\n                                          voldaan, zal van de exacte bronpositie uit moeten worden gegaan.\n\nVoor de modellering van een oefenterrein verdient het aanbeveling van een referentie-oefening\n                                          uit te gaan. De volgende benaderingen zijn daarbij gebruikelijk om de geluidbelasting\n                                          door schieten en knallen te beschrijven:\n\n1. Er wordt een referentieoefening gedefinieerd. Deze bestaat uit diverse oefensituaties\n                                                die aan een gebied worden gekoppeld. Bijvoorbeeld: \u2018Patrouille zuivert bosgebied in\n                                                dagperiode\u2019.\n\n2. Het aantal knallen per munitiesoort en wapentype wordt uniform verdeeld gedacht over\n                                                de diverse gebieden waarin deze oefening voorkomt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.\n\n3. Indien niet uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, wordt uitgegaan van de energetisch\n                                                gemiddelde bronsterkte per wapentype over alle (horizontale) richtingen (zie formule\n                                                4.6). In het bijzonder geldt dit voor gevallen waarin een aanvallende en verdedigende\n                                                partij is.\n\n4. In \u00a7 4.6.1 is aangegeven hoe de gebieden moeten worden opgedeeld ten behoeve van de\n                                                overdrachtsberekening.\n\n5. Omdat er met losse patronen of simulatoren wordt geoefend, speelt kogelgeluid geen\n                                                rol.\n\nKogelgeluid\n\nUit het bronnenbestand kan gelezen worden of voor een wapen-munitiecombinatie de startsnelheid\n                                          van het te verschieten projectiel supersoon is. In dit geval kan kogelgeluid van belang\n                                          zijn. Voor lichte wapentypen wordt er voor de berekening vanuit gegaan dat de kogelbaan\n                                          evenwijdig aan de bodem loopt. De elevatie is voor deze wapentypen dus 0\u00b0.\n\nKogelgeluid van de zwaardere wapentypen waarvan het projectiel een kromme baan beschrijft\n                                          (het zogenaamde krombaangeschut; Houwitser en mortier) moet op een andere wijze worden\n                                          berekend. Voor de berekening van het kogelgeluid dient dan rekening te worden gehouden\n                                          met de sterk vari\u00ebrende hoogte van de kogel.\n\nVoor banen waarvan gebruik gemaakt wordt van een vervangende puntbron, zie hieronder,\n                                          wordt de bijdrage van zowel mondingsgeluid als kogelgeluid verdisconteerd. Kogelgeluid\n                                          wordt dan niet apart berekend.\n\nBij hagelgeweren wordt eventueel kogelgeluid verdisconteerd in de bronsterkte van\n                                          het mondingsgeluid.\n\nDetonatiegeluid\n\nOok het detonatiegeluid wordt in de rekenmethode als een puntbron gekarakteriseerd.\n                                          De hoogte van deze puntbron is afhankelijk van de hoogte van detonatie. Bij een brisantgranaat\n                                          is het moment (en dus de hoogte) van detonatie afhankelijk van het type ontstekingsbuis\n                                          dat op een granaat is aangebracht. Dit kan vari\u00ebren van 10 m hoogte tot in de grond.\n                                          Indien de detonatie in of op de grond plaatsvindt, wordt voor de berekening een hoogte\n                                          van 0,5 m+ maaiveld aangehouden.\n\nSchietbanen (zoals bijvoorbeeld schermenschietbanen)\n\nIn die gevallen waarbij het wapen op korte afstand deels of geheel omsloten is door\n                                          afschermende en/of reflecterende objecten, kan in principe niet van brongegevens worden\n                                          uitgegaan, die voor het vrije veld zijn bepaald. Het geluidveld rond de bron is dermate\n                                          complex dat het gebruik van rekenmodellen, die vanaf de bron rekenen, beperkt mogelijk\n                                          is. Voor deze gevallen wordt de situatie van de bron met de omringende afschermende\n                                          en/of reflecterende objecten gemodelleerd door \u00e9\u00e9n of meer vervangende puntbronnen.\n                                          De bronsterkte van deze vervangende puntbron(nen) zal door middel van metingen moeten\n                                          worden vastgesteld. In het rapport \u2018Toelichting op toepassing van methoden voor meten\n                                          en rekenen aan schietgeluid\u2019 (TNO 2014 R10135) wordt een beschrijving van de meetmethode\n                                          gegeven. Indien geen meetgegevens voorhanden zijn of te verkrijgen zijn, wordt in\n                                          dit rapport ook een conservatieve inschatting gegeven voor een vervangende puntbron\n                                          op basis van de vrije-veld bronsterkte. In sommige gevallen kan het gewenst zijn dat\n                                          de bronsterkte van dergelijke schietbanen door middel van berekeningen wordt vastgesteld,\n                                          bijvoorbeeld voor nog niet bestaande schietbanen. Per situatie moet een rekenmodel\n                                          op zijn geschiktheid worden beoordeeld, een algemeen toepasbaar model is vooralsnog\n                                          niet te geven.\n\nVoor de modellering van een schietbaan (zoals bijvoorbeeld een kleiduivenschietbaan)\n                                          verdient het aanbeveling van een standaard gebruiksituatie uit te gaan. In het eerder\n                                          genoemde rapport (TNO 2014 R10135) wordt voor een aantal type banen aangegeven hoe\n                                          deze gemodelleerd dienen te worden om de geluidbelasting te berekenen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn het model worden vier verschillende bodemtypen onderscheiden (zie tabel 4.3). Elk\n                                          type correspondeert met een andere combinatie van bodemhardheid en bodemruwheid (zie\n                                          voor definities van deze begrippen \u00a7 2.6)\n\nBodemtype\n\nvoorbeelden\n\n\u03c3 (Nsm-4)\n\nzo (m)\n\n1. glad en reflecterend\n\nwater, beton\n\n\u221e\n\n0.0002\n\n2. ruw en absorberend\n\ngrasland\n\n3.105\n\n0.03\n\n3. ruw en zeer absorberend\n\nzandbodem\n\n1.105\n\n0.03\n\n4. zeer ruw en zeer absorberend\n\nheide, bouwland\n\n1.105\n\n0.25\n\nOm het bodemtype van een terrein te bepalen moeten eerst de eigenschappen van terrein\n                                          worden ingeschat. De volgende uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen:\n\n1. De keuze tussen ruw en zeer ruw.\n\nHet verschil tussen ruw en zeer ruw zit in de begroeiing van de oppervlakte.\n\nEen ruw terrein bevat lage begroeiing (zoals gras), een zeer ruw terrein bevat hogere\n                                                begroeiing (zoals heide of lage gewassen). Verspreide obstakels (bomen, huizen) worden\n                                                hierbij buiten beschouwing gelaten.\n\n2. De keuze tussen absorberend en zeer absorberend.\n\nEen bodem wordt absorberend genoemd als de stromingsweerstand groter is dan 2.105 Nsm-4, en zeer absorberend als de stromingsweerstand kleiner is dan 2.105 Nsm-4. Dit betekent in de praktijk dat grasland absorberend is en dat ruwere bodems zoals\n                                                heide zeer absorberend zijn.\n\n3. Voor bossen en steden moet bodemtype 4 worden gekozen.\n\nIndien in het overdrachtspad van bron naar rekenpunt verschillende bodemtypen voorkomen,\n                                          dienen ze ook als zodanig te worden onderscheiden. In \u00a7 4.6.4 wordt hier nader op\n                                          ingegaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen object moet aan de volgende eisen voldoen om als afschermend object in rekening\n                                          te worden gebracht:\n\n\u2212 De massa per eenheid van oppervlakte dient tenminste 10 kg/m2 te bedragen.\n\n\u2212 Het object mag geen grote kieren of openingen bevatten. Procesinstallaties, bomen\n                                                e.d. worden dus niet als een afschermend object in rekening gebracht.\n\n\u2212 Het object wordt vanuit de bron of vanuit het rekenpunt gezien onder een hoek van\n                                                tenminste 5\u00b0 in het horizontale vlak.\n\nGrote objecten, zoals heuvels en eventueel duinen waarbij het terrein een hellingspercentage\n                                          kent van minder dan 20%, worden niet als afschermende objecten ingevoerd. Deze kunnen\n                                          in rekening gebracht worden door een variatie in de maaiveldhoogte van de bodemvlakken.\n\nDrie verschillende afschermende objecten worden onderscheiden:\n\n\u2212 scherm;\n\n\u2212 wal;\n\n\u2212 gebouw.\n\nEen scherm en een wal worden geschematiseerd door een verticaal vlak of keten van\n                                          verticale vlakken, die onder een hoek met elkaar staan, waarbij er vanuit wordt gegaan\n                                          dat de bovenrand horizontaal loopt. Bij een wal wordt de positie van het vlak op het\n                                          snijpunt gekozen van het voor- en achtervlak van de wal. Voor de berekening moet de\n                                          hoogte bekend zijn, voor een wal moet bovendien de tophoek opgegeven worden. De definitie\n                                          van de tophoek is in onderstaande figuren gegeven. Indien een scherm op een wal zo\n                                          laag is dat de gestippelde lijnen in fig 4.5b het talud snijden, wordt de grootte\n                                          van de tophoek bepaald zoals dit in figuur 4.5a is weergegeven.\n\nFiguur 4.5a: Tophoek \u03b3 van wal met platte top.\n\nFiguur 4.5b: Tophoek \u03b3 van wal met scherm\n\nBij een wal is de absorptieco\u00ebffici\u00ebnt van het materiaal waaruit het is opgebouwd\n                                          van belang voor de berekening van de tophoekcorrectie (formule 4.50). Enkele typerende\n                                          waarden van de absorptieco\u00ebffici\u00ebnt zijn voor verschillende materialen in tabel 4.4\n                                          aangegeven.\n\nGebouwen worden geschematiseerd als een keten van verticale vlakken van dezelfde hoogte,\n                                          waarbij het eerste vlak weer aan het laatste vlak aansluit. Er wordt verondersteld\n                                          dat de hoogte van al deze vlakken gelijk is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEr worden twee typen reflecties onderscheiden: Spiegelreflecties en diffuse reflecties.\n                                          Voor een spiegelreflectie geldt dat de hoek van inval van het geluid gelijk is aan\n                                          de hoek die het gereflecteerde geluid maakt met het spiegelende object, vergelijkbaar\n                                          met een optische spiegeling. Bij diffuse reflecties wordt het invallende geluid diffuus\n                                          verstrooid.\n\nSpiegelende objecten\n\nTwee verschillende spiegelende objecten worden onderscheiden:\n\n\u2212 scherm;\n\n\u2212 gebouw.\n\nEen object moet aan de volgende eisen voldoen om als spiegelend reflecterend object\n                                          in rekening te worden gebracht:\n\n\u2212 Het object heeft een min of meer vlakke en geluidreflecterende wand;\n\n\u2212 De reflecterende wand moet een dichtheid hebben groter dan 10 kg/m2;\n\n\u2212 De hoek tussen de geluidreflecterende wand en de verticaal moet kleiner zijn dan 10\u00b0.\n\nDe spiegelende objecten worden op dezelfde manier geschematiseerd als de overeenkomstige\n                                          afschermende objecten. Van een reflecterend vlak moet daarnaast ook de reflectiviteit\n                                          (0 \u2265 \u03c1 \u2265 1) gegeven worden. De reflectiviteit \u03c1 is de reflectieco\u00ebffici\u00ebnt voor de geluidenergie en wordt bepaald door de absorptieco\u00ebffici\u00ebnt\n                                          \u03b1abs van het materiaal waaruit het reflecterende vlak bestaat:\n\n\u03c1 = 1-\u03b1abs. In het algemeen is \u03c1 een functie van de frequentie. Enkele typerende waarden van de absorptieco\u00ebffici\u00ebnt\n                                          zijn voor verschillende materialen in tabel 4.4 aangegeven.\n\nMateriaal\n\nGeluidabsorptieco\u00ebffici\u00ebnt, in oktaafbanden\n\n16\n\n31.5\n\n63\n\n125\n\n250\n\n500\n\n1000\n\n2000\n\n4000\n\nBakstenen muur\n\n0.0\n\n0.0\n\n0.0\n\n0.0\n\n0.0\n\n0.0\n\n0.0\n\n0.1\n\n0.1\n\nDichte betonblokken (pleister, verf)\n\n0.0\n\n0.0\n\n0.1\n\n0.1\n\n0.1\n\n0.1\n\n0.1\n\n0.1\n\n0.1\n\nPoreuze betonblokken\n\n0.0\n\n0.1\n\n0.2\n\n0.4\n\n0.4\n\n0.3\n\n0.3\n\n0.4\n\n0.3\n\nGlazen wand\n\n0.1\n\n0.2\n\n0.3\n\n0.4\n\n0.3\n\n0.2\n\n0.1\n\n0.1\n\n0.0\n\nHouten wand\n\n0.0\n\n0.1\n\n0.2\n\n0.3\n\n0.2\n\n0.2\n\n0.1\n\n0.1\n\n0.1\n\nAarde en zand, glad\n\n0.0\n\n0.0\n\n0.0\n\n0.1\n\n0.1\n\n0.1\n\n0.2\n\n0.4\n\n0.5\n\nAarde, ruw\n\n0.0\n\n0.0\n\n0.1\n\n0.2\n\n03\n\n0.4\n\n0.6\n\n0.6\n\n0.6\n\nGrind, los en vochtig, (laag van 10cm)\n\n0.0\n\n0.1\n\n0.2\n\n0.3\n\n0.6\n\n0.7\n\n0.7\n\n0.8\n\n0.8\n\nGras\n\n0.0\n\n0.0\n\n0.1\n\n0.1\n\n0.2\n\n0.3\n\n0.4\n\n06\n\n0.7\n\nDiffuus reflecterende objecten\n\nDiffuse reflecties treden op aan een bosrand; minimaal moeten er drie bomenrijen aanwezig\n                                          zijn voordat een diffuse reflectie in rekening wordt gebracht. Een bosrand wordt geschematiseerd\n                                          door een verticaal vlak of keten van verticale vlakken, die onder een hoek met elkaar\n                                          staan, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de bovenrand horizontaal loopt. Op de plaats\n                                          van de vlakken wordt een rij equidistante cilinders gedacht. De afstand tussen de\n                                          cilinders deff bedraagt de helft van de gemiddelde afstand tussen naburige bomen van de eerste drie\n                                          bomenrijen van de bosrand. Deze gemiddelde afstand wordt benaderd door 1/\u221an2, waarbij n2 het gemiddelde aantal bomen per oppervlakte-eenheid is. De straal van de cilinders\n                                          rcil is gelijk aan de gemiddelde straal van de bomen. Indicatieve waarden voor een gemiddeld\n                                          bos zijn deff = 1,4 m en rcil = 0,1 m. De hoogte van de bosrand wordt bepaald door de gemiddelde hoogte van de\n                                          bomen in de bosrand.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor planningsdoeleinden zijn vaak contouren gewenst. Een geluidcontour is een lijn\n                                          die punten met een gelijke geluidbelasting verbindt. Een geluidcontour kan verkregen\n                                          worden door lineaire interpolatie tussen rekenpunten op een rekenrooster. Een rekenrooster\n                                          is een verzameling van punten, die op regelmatige afstand (d*) van elkaar liggen. Aan de interpolatie zijn een aantal voorwaarden verbonden:\n\n\u2212 het verschil in geluidniveau tussen de punten dient minder dan 3 dB te bedragen;\n\n\u2212 de afstand tussen het ge\u00efnterpoleerde punt en het dichtstbijzijnde bronpunt dient\n                                                groter te zijn dan de afstand tussen de punten waartussen wordt ge\u00efnterpoleerd.\n\nIn de meeste gevallen zal bij een afstand van d* = 250 m aan bovenstaande criteria voldaan worden. Indien niet aan bovenstaande voorwaarden\n                                          wordt voldaan, zal het rooster lokaal verdicht moeten worden. Een verdere verdichting\n                                          dan tot d* = 50 m is niet noodzakelijk.\n\nHoogte rekenpunt\n\nAls er sprake is van zonering rondom schietinrichtingen of -terreinen, heeft een hoogte\n                                          van 5 m de voorkeur. Voor beoordelingspunten bij vergunningsituaties wordt over het\n                                          algemeen voor de dagperiode een hoogte van 1,5 m en voor de avond- en nachtperiode\n                                          een hoogte van 5 m aangehouden. Uitgangspunt is dat de berekeningshoogte bepaald wordt\n                                          door de hoogte waarop mogelijke hinder te verwachten is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nMondingsgeluid en detonatiegeluid\n\nVoor geluid anders dan kogelgeluid wordt het bronniveau over het algemeen betrokken\n                                          uit het gegevensbestand. Zie hiervoor \u00a7 4.4.1 en \u00a7 4.5.1. De emissie van het mondingsgeluid\n                                          is over het algemeen richtingsafhankelijk. Van belang hierbij is de hoek \u03c6 tussen\n                                          de vuurlijn en de lijn van bron naar rekenpunt. Deze hoek is afhankelijk van de elevatie\n                                          van het wapen volgens onderstaande formule:\n\n\u03d5 = acos(cos\u03b1e cos\u03c6p)\n\nwaarin:\n\n\u03d5p geprojecteerde hoek \u03d5 op een horizontaal vlak.\n\nBij de berekening van de emissiehoek \u03c6 wordt geen rekening gehouden met hoogteverschillen\n                                          tussen bronpunt en rekenpunt (benadering voor het verre veld).\n\nBrongebieden\n\nBrongebieden zijn gebieden waarbinnen een mogelijke schietpositie uniform over het\n                                          gebied is verdeeld. Om de geluidbelasting van een dergelijke brongebied te berekenen,\n                                          dient dit in zodanig kleine deelgebieden te worden opgedeeld dat voor een deelgebied\n                                          van een puntbron kan worden uitgegaan.\n\nIn een eerste stap wordt, afhankelijk van de kleinste en grootste afstand van het\n                                          rekenpunt tot de grenzen van het brongebied (respectievelijk dmin en dmax), de breedte bepaald van schillen die in concentrische cirkels rond het rekenpunt\n                                          liggen. Voor de breedte Ln van deze schillen geldt:\n\nvoor n = 1 t/m N\n\nwaarin N, uitgedrukt als een naar boven afgerond geheel getal, wordt gegeven door:\n\nVervolgens worden deze schillen onderverdeeld in sectoren met een hoek van 30\u00b0. De\n                                          snijpunten van de concentrische cirkels met de sector begrenzingen geven de hoekpunten\n                                          van trapezia. De overlap van deze trapezia met het brongebied geven uiteindelijk de\n                                          grenzen van de verschillende deelgebieden. De vervangende deelbronnen liggen op het\n                                          geometrische zwaartepunt van deze deelgebieden.\n\nIn figuur 4.6 is een voorbeeld gegeven van de verdeling van de bronpunten voor twee\n                                          verschillende rekenpunten.\n\nDe bijdragen van de verschillende deelbronnen tot de geluidbelasting in de verschillende\n                                          juridische beoordelingsperioden (Bs,dag(bi), Bs,avond(bi) en Bs,nacht(bi)) moeten tenslotte gecorrigeerd worden voor het verschil in oppervlak tussen de verschillende\n                                          deeloppervlakken Oien het totale oppervlak van het brongebied Otot. Hiertoe wordt in formule 3.4 in het rechterlid een correctieterm toegevoegd zoals hieronder in formule 4.18 is weergegeven:\n\nKogelgeluid bij vlakbaan schieten\n\nVoor de berekening van de geluidbelasting door kogelgeluid wordt ervan uitgegaan dat\n                                          het kogelgeluid van \u00e9\u00e9n punt afkomt dat op de kogelbaan ligt, het zogenaamde bronpunt.\n                                          Uitgaande van een xy-co\u00f6rdinatenstelsel in het horizontale vlak, met de vuurmond in de oorsprong, de x-as langs de vuurlijn en de y-as loodrecht hierop, wordt de positie van het bronpunt aangegeven als (xs,0) en de positie van het rekenpunt als (xr,yr). De onbekende xs wordt bepaald door het oplossen van onderstaande vierde orde polynoom:\n\nwaarin:\n\n(xr, yr) positie van rekenpunt;\n\n(xs, 0) positie van het bronpunt.\n\nVoor de oplossing van deze polynoom wordt verwezen naar mathematische handboeken.\n                                          Indien het bronpunt achter het doel ligt, wordt voor het bronpunt de doelpositie genomen.\n                                          Indien het bronpunt op een punt ligt waar de kogelsnelheid kleiner is dan 1,02c0 dan wordt voor het bronpunt het punt genomen waar de kogelsnelheid gelijk is aan\n                                          1,02c0 (ervan uitgaande dat v0 groter is dan 1,02c0).\n\nHet breedbandige bronniveau wordt bepaald door de afmetingen van de kogel en zijn\n                                          lokale snelheid op het bronpunt:\n\nmet M het Mach-getal van de kogel op het bronpunt en waarbij dkogel en lkogel uitgedrukt worden in m.\n\nVoor de berekening van het octaafbandspectrum van het bronniveau wordt rekening gehouden\n                                          met de verschuiving van het spectrum van kogelgeluid op het traject van het bronpunt\n                                          naar het rekenpunt (door niet-lineaire effecten). Hiervoor wordt een karakteristieke\n                                          frequentie fkogel van kogelgeluid ge\u00efntroduceerd, die afhankelijk is van de afstand R van het bronpunt op de kogelbaan naar het rekenpunt:\n\nOmdat het tertsbandspectrum wordt gebruikt bij de berekening van de luchtdemping (zie\n                                          \u00a7 4.6.3) wordt het bronniveau in tertsen bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van de drie\n                                          tertsbanden binnen de octaven met middenfrequenties fk van 16 Hz tot en met 4 kHz. Het bronspectrum in tertsen wordt bepaald volgens de\n                                          formule:\n\nwaarin:\n\nmet:\n\nfk,j nominale middenfrequentie van je tertsband van ke octaafband\n\nVoor de berekeningen van de overige dempingstermen wordt van een bronspectrum in octaven\n                                          uitgegaan:\n\nKogelgeluid bij krombaan schieten\n\nIn het algemeen is het kogelgeluid bij krombaan schieten niet van belang. Door de\n                                          hoge elevatiehoek waaronder geschoten wordt en de verhoudingsgewijs lage uittreesnelheid\n                                          van het projectiel in vergelijking tot lichte vuurwapens, treedt kogelgeluid alleen\n                                          in een klein gebied voor het wapen op. Dit gebied ligt dus in het mal onveilige gebied\n                                          (mog) van het wapen en is daarom voor de berekening van de geluidbelasting in woongebieden\n                                          niet van belang.\n\nEchter, in speciale gevallen waarbij de elevatiehoek lager ligt en de uittreesnelheid\n                                          verhoudingsgewijs groot is, is het kogelgeluid wel van belang. In deze gevallen moet\n                                          voor de berekening van de geluidbelasting door kogelgeluid een daarvoor geschikte\n                                          methode worden gebruikt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nPuntbronnen\n\nBij de modellering van puntbronnen is uitgegaan van sferische geluiduitbreiding over\n                                          een hele bol. Voor de geometrische demping geldt dan:\n\nKogelgeluid\n\nVoor de berekening van de geometrische demping van kogelgeluid worden drie gebieden\n                                          onderscheiden (zie figuur 2.2): gebied I achter het wapen, gebied II dat ook als Mach-gebied\n                                          wordt aangeduid, en gebied III achter het doel. De grenzen tussen de gebieden worden\n                                          bepaald door de hoeken \u03beb en \u03bee, die afhankelijk zijn van de beginsnelheid v0 respectievelijk de eindsnelheid ve van de kogel (ve is dus de kogelsnelheid bij het treffen van het doel):\n\nIndien de snelheid van de kogel voor het treffen van het doel onder de geluidsnelheid\n                                          is gezakt geldt \u03bee = 0, in dit geval bestaat er dan geen gebied III.\n\nIn het gebied achter het wapen (gebied I) is het kogelgeluid verwaarloosbaar.\n\nVoor rekenpunten in gebied II varieert de geometrische demping tussen 10 lg R en 25 lg R afhankelijk van de afstand R van het bronpunt op de kogelbaan tot het rekenpunt. De geometrische demping is 10\n                                          lg R op korte afstand van de kogelbaan bij een constante kogelsnelheid. Als gevolg van\n                                          een afname van de snelheid van de kogel langs de kogelbaan en door invloed van turbulentie\n                                          neemt de geometrische demping toe. De invloed van turbulentie is pas op een afstand\n                                          Rtrans van de kogelbaan significant. Op grote afstand, groter dan 10 km, bedraagt de geometrische\n                                          demping 20 lg R.\n\nDe transitieafstand Rtrans wordt bepaald met onderstaande formule:\n\nmet\n\nxt lengte van de kogelbaan waar het projectiel een supersone snelheid heeft\n\nL correlatielengte (L = 1.1 m)\n\n\u03bc02 = 10-5\n\nDe geometrische demping in gebied II wordt voor R \u2264 Rtrans bepaald uit:\n\nvoor Rtrans < R \u2264 Rmax geldt:\n\nvoor R > Rmax geldt:\n\nmet\n\nk = -v1/c10\n\nr0 = 1 m\n\nR\nmax = 10 km\n\nV\u00f3\u00f3r het wapen maar buiten het Mach-gebied (gebied III) wordt de geometrische demping\n                                          door twee termen bepaald:\n\n\u2212 de geometrische demping berekend volgens formule 4.27 voor het traject R1van de doelpositie naar een punt op de grens van het Mach-gebied dat het dichtst bij\n                                                het rekenpunt ligt (punt P in figuur 4.7);\n\n\u2212 een extra demping die afhankelijk is van de afstand (R2) van dit punt P tot aan het rekenpunt:\n\nwaarin:\n\nR1 de afstand van de doelpositie naar een punt op de grens van het Mach-gebied dat het\n                                          dichtst bij het rekenpunt ligt;\n\nR2 de afstand van het rekenpunt tot de grens van het Mach-gebied.\n\nDe afstanden R1 en R2 worden alleen voor de berekening van de geometrische demping in gebied III gebruikt,\n                                          voor het berekenen van de overige dempingstermen wordt van het geluidpad uitgegaan\n                                          van het bronpunt op de kogelbaan (in dit geval dus de doelpositie) naar het rekenpunt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij de berekening van de luchtdemping wordt rekening gehouden met de vorm van het\n                                          spectrum. Per octaafband (index k) wordt geschat hoe de geluidenergie over de drie tertsbanden (index j) binnen dit octaaf verdeeld is. Deze geluidenergie LEbj(fk) wordt bepaald op basis van een lineaire interpolatie van de niveaus van de naburige\n                                          octaafbanden (bij kogelgeluid is dit niet nodig daar kogelgeluid per tertsband wordt\n                                          berekend zie ook \u00a7 4.6.1):\n\nmet:\n\nLEb(f0) = 2LEb(f1) \u2013 LEB(f2)\n\nLEb(f10) = 2LEb(f9) \u2013 LEB(f8)\n\nwaarin:\n\nLEb,j(fk) het bronniveau van de je tertsband (j = 1 t/m 3) van de octaafband met centrumfrequentie fk (k = 1 t/m 9).\n\nDe luchtdemping in de ke octaafband Dlucht(fk) wordt vervolgens bepaald uit het gewogen energetische gemiddelde van de luchtdemping\n                                          van de tertsbanden binnen deze octaafband.\n\nDe waarden voor de luchtdemping \u03b1lu,j(fk) in tertsband j = 1, 2 en 3 van de ke octaafband zijn ontleend aan ISO-norm 9613-1 voor 10\u00b0C en 80% relatieve vochtigheid.\n                                          Deze waarden zijn (in dB per km!) opgenomen in tabel 4.5\n\nnummer van tertsband binnen octaaf\n\noctaafband middenfrequentie in Hz\n\n16\n\n31.5\n\n63\n\n125\n\n250\n\n500\n\n1000\n\n2000\n\n4000\n\nj=1\n\n0.00452\n\n0.0179\n\n0.0669\n\n0.254\n\n0.764\n\n1.63\n\n2.86\n\n6.23\n\n19.0\n\nj=2\n\n0.00715\n\n0.0282\n\n0.108\n\n0.378\n\n1.02\n\n1.97\n\n3.57\n\n8.76\n\n28.7\n\nj=3\n\n0.0113\n\n0.0444\n\n0.167\n\n0.547\n\n1.31\n\n2.36\n\n4.62\n\n12.7\n\n43.9\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn \u00a7 4.4.2 is omschreven hoe de bodemdemping met behulp van het gegevensbestand bepaald\n                                          moet worden. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de bodemdemping bepaald moet worden\n                                          als er verschillende bodemvlakken door het geluidpad worden doorsneden, welke invloed\n                                          de turbulentie heeft op de bodemdemping en hoe de bodemdemping bepaald moet worden\n                                          als er in het geluidpad afschermende obstakels zijn.\n\nDe bodemdemping is afhankelijk van:\n\n\u2212 de horizontale afstand R tussen de bron (of spiegelbron) en rekenpunt;\n\n\u2212 de akoestische bodemhardheid (aangegeven met index \u03bd). In de methode worden drie bodemhardheden onderscheiden (zie \u00a7 4.5.2): v=z voor een zeer absorberende bodem, v=a voor een absorberende bodem en v=h voor een harde bodem;\n\n\u2212 de frequentie;\n\n\u2212 de hoogtes van bron- en rekenpunt;\n\n\u2212 de meteorologische klasse.\n\nIn deze paragraaf geven we alleen de eerste twee parameters expliciet aan als argumenten\n                                          van Dbodem:\n\nmet ck(\u03bd) de co\u00ebffici\u00ebnten van het polynoom.\n\nMeer dan \u00e9\u00e9n bodemvlak\n\nIndien onder het geluidpad bodemtypen liggen met verschillende bodemhardheid worden\n                                          voor mee- en tegenwindsituaties verschillende procedures toegepast.\n\n\u2022 \nMeewindsituaties (profielnrs. 4 t/m 7, 12 t/m 18 en 22 t/m 27)\n\nOm de bodemdemping voor meer dan \u00e9\u00e9n bodemvlak te bepalen worden voor de meewindsituaties\n                                                eerst de horizontale afstanden (sv) bepaald, waarover het geluidpad door de verschillende bodemgebieden loopt. Voor\n                                                elke bodemhardheid worden deze afstanden opgeteld.\n\nwaarin:\n\nNv aantal gebieden dat door het geluidpad wordt doorkruist met respectievelijk een zeer\n                                          absorberende (v=z), een absorberende (v=a) en een harde bodem (v=h);\n\nrmin,j,v, rmax,j,v minimale en maximale horizontale afstand van bron tot de grens van deelgebied j gemeten langs het geluidpad voor een bodemgebied met hardheid v (zie hierboven).\n\nDe bodemdemping voor een meewindsituatie wordt vervolgens bepaald door de volgende\n                                          formule:\n\n\u2022 \nTegenwindsituaties (profielnrs. 1 t/m 3, 8 t/m 10 en 19 t/m 21)\n\nVoor de bodemdemping bij tegenwindsituaties zijn alleen de bodemgebieden binnen een\n                                                afstand ds van de bron en binnen een afstand dr van het rekenpunt van belang. Deze afstanden zijn afhankelijk van het profiel, van\n                                                de frequentie en van de hoogte boven het plaatselijk maaiveld van respectievelijk\n                                                bron- en rekenpunt.\n\nmet:\n\nq = 21, 10, 16.5 en \u03b1 = 0.9, 0.85, 0.78 voor respectievelijk de groepen 1, 2 en 3 van de geluidsnelheidsprofielen\n                                          (zie formule 4.9). Ook parameter bn wordt bepaald door het profiel (zie tabel 4.1 in \u00a7 4.4.2).\n\nDe gebieden mogen elkaar niet overlappen. Indien ds + dr>R, waarin R de horizontale afstand tussen bron en rekenpunt is, moeten de afstanden\n                                          in verhouding worden teruggeschaald tot ds' en dr'.\n\nBinnen een afstand ds en dr van respectievelijk bron en rekenpunt worden achtereenvolgens de afstanden bepaald\n                                          waarover het geluidpad door zeer absorberende, absorberende en reflecterende gebieden loopt. In verhouding tot de afstand ds + dr geeft dit de fracties fz, fa en fh zeer absorberende, absorberende en reflecterende bodem. De bodemdemping voor een tegenwindsituatie wordt vervolgens gegeven door:\n\n\u2022 \nNeutraal profiel (profielnr. 11)\n\nVoor de bepaling van de bodemdemping van de neutrale situatie (profielnr. 11) worden\n                                                eerst de fracties fz, fa en fh bepaald over de totale afstand rtot tussen bron en rekenpunt. De bodemdemping volgt dan door toepassing van formule 4.36.\n\nTurbulentie\n\nDe totale bodemdemping is naar boven toe begrensd als gevolg van turbulentie. Deze\n                                          begrenzing is afhankelijk van de meteorologische klasse, de hardheid van de bodem\n                                          en de frequentie. Bij het berekenen van de overdrachtsfuncties zoals deze in het gegevensbestand\n                                          zijn opgenomen is dit effect niet verdisconteerd. Deze invloed wordt in rekening gebracht\n                                          door een bovengrens Dbodem,max te stellen aan de bodemdemping zoals die met formule 4.37 bepaald is. In situaties\n                                          met afschermende objecten moet de bovengrens toegepast worden op de som Dbodem + Dscherm.\n\nIn tabel 4.6 zijn de grenswaarden van de bodemdemping gegeven voor de verschillende\n                                          bodemhardheden, de 27 meteorologische klassen en de 9 octaafbanden.\n\nm\n\nv\n\n16\n\n31.5\n\n63\n\n125\n\n250\n\n500\n\n1000\n\n2000\n\n4000\n\nz\n\n25\n\n26\n\n20\n\n17\n\n19\n\n20\n\n24\n\n25\n\n26\n\n1\n\na\n\n25\n\n26\n\n19\n\n15\n\n18\n\n20\n\n24\n\n25\n\n26\n\nh\n\n25\n\n25\n\n17\n\n9\n\n13\n\n17\n\n22\n\n24\n\n26\n\nz\n\n29\n\n18\n\n22\n\n21\n\n22\n\n19\n\n18\n\n19\n\n20\n\n2\n\na\n\n29\n\n18\n\n21\n\n19\n\n21\n\n19\n\n18\n\n19\n\n20\n\nh\n\n29\n\n17\n\n19\n\n13\n\n16\n\n16\n\n16\n\n18\n\n20\n\nz\n\n29\n\n29\n\n17\n\n24\n\n25\n\n19\n\n17\n\n18\n\n19\n\n3\n\na\n\n29\n\n29\n\n16\n\n22\n\n24\n\n19\n\n17\n\n18\n\n19\n\nh\n\n29\n\n29\n\n14\n\n16\n\n19\n\n16\n\n15\n\n17\n\n19\n\nz\n\n26\n\n26\n\n17\n\n14\n\n18\n\n22\n\n26\n\n27\n\n28\n\n8\n\na\n\n26\n\n26\n\n16\n\n12\n\n17\n\n22\n\n26\n\n27\n\n28\n\nh\n\n26\n\n25\n\n14\n\n6\n\n12\n\n19\n\n24\n\n26\n\n28\n\nz\n\n24\n\n23\n\n20\n\n16\n\n18\n\n19\n\n21\n\n22\n\n23\n\n9\n\na\n\n24\n\n23\n\n19\n\n14\n\n17\n\n19\n\n21\n\n22\n\n23\n\nh\n\n24\n\n22\n\n17\n\n8\n\n12\n\n16\n\n19\n\n21\n\n23\n\nz\n\n29\n\n19\n\n22\n\n20\n\n21\n\n18\n\n18\n\n19\n\n20\n\n10\n\na\n\n29\n\n19\n\n21\n\n18\n\n20\n\n18\n\n18\n\n19\n\n20\n\nh\n\n29\n\n18\n\n19\n\n12\n\n15\n\n15\n\n16\n\n18\n\n20\n\nz\n\n29\n\n29\n\n19\n\n23\n\n27\n\n19\n\n19\n\n20\n\n21\n\n11\n\na\n\n29\n\n29\n\n18\n\n21\n\n26\n\n19\n\n19\n\n20\n\n21\n\nh\n\n29\n\n29\n\n16\n\n15\n\n21\n\n16\n\n17\n\n19\n\n21\n\nz\n\n28\n\n25\n\n14\n\n16\n\n21\n\n24\n\n29\n\n29\n\n29\n\n19\n\na\n\n28\n\n25\n\n13\n\n14\n\n20\n\n24\n\n29\n\n29\n\n29\n\nh\n\n28\n\n24\n\n11\n\n8\n\n15\n\n21\n\n27\n\n29\n\n29\n\nz\n\n26\n\n26\n\n16\n\n14\n\n19\n\n21\n\n25\n\n26\n\n27\n\n20\n\na\n\n26\n\n26\n\n15\n\n12\n\n18\n\n21\n\n25\n\n26\n\n27\n\nh\n\n26\n\n25\n\n13\n\n6\n\n13\n\n18\n\n23\n\n25\n\n27\n\nz\n\n23\n\n23\n\n18\n\n15\n\n18\n\n19\n\n20\n\n21\n\n22\n\n21\n\na\n\n23\n\n23\n\n17\n\n13\n\n17\n\n19\n\n20\n\n21\n\n22\n\nh\n\n23\n\n22\n\n15\n\n7\n\n12\n\n16\n\n18\n\n20\n\n22\n\nz\n\n29\n\n29\n\n22\n\n24\n\n27\n\n24\n\n29\n\n29\n\n29\n\nOverig\n\na\n\n29\n\n29\n\n21\n\n22\n\n26\n\n24\n\n29\n\n29\n\n29\n\nh\n\n29\n\n29\n\n19\n\n16\n\n21\n\n21\n\n27\n\n29\n\n29\n\nAls onder het geluidpad verschillende bodemtypen liggen met verschillende bodemhardheid\n                                          wordt de bovengrens Dbodem,max gegeven door:\n\nmet:\n\nDbodem,max(v) bovengrens voor bodemtype v voor een bepaald profiel.\n\nDe fracties fz, fa en fh worden voor de meewindprofielen en het neutrale profiel bepaald over de totale afstand\n                                          tussen bron en rekenpunt, voor de tegenwindprofielen worden de fracties bepaald over\n                                          een gereduceerd gebied bij bron- en rekenpunt, zoals dit boven formule 4.36 is beschreven.\n                                          De begrenzing wordt eerst toegepast nadat met formule 4.33 c.q. 4.36 de bodemdemping\n                                          berekend is en de eventuele schermwerking bepaald is.\n\nEffectieve hoogte van bron of rekenpunt\n\nBij de bepaling van de bodemdemping is ook de hoogte van bron- en rekenpunt van belang.\n                                          Indien het geluidpad \u00e9\u00e9n scherm snijdt dan wordt de hoogte van \u00e9\u00e9n van beide vervangen\n                                          door een effectieve hoogte, afhankelijk van welk punt het dichtst bij het scherm staat.\n                                          Als meer dan \u00e9\u00e9n scherm doorsneden wordt, worden de effectieve hoogtes van zowel het\n                                          bron- als rekenpunt gebruikt. Eerst worden de schermen daartoe in twee groepen verdeeld;\n                                          schermen die dichter bij de bron staan dan bij het rekenpunt en schermen die dichter\n                                          bij het rekenpunt staan dan bij de bron. De effectieve hoogte voor de bron wordt bepaald\n                                          op basis van het meest effectieve scherm uit de eerste groep, de effectieve hoogte\n                                          voor het rekenpunt wordt bepaald op basis van het meest effectieve scherm uit de tweede\n                                          groep (zie formule 4.53 in \u00a7 4.6.5). Indien geen schermen in een groep vallen wordt\n                                          voor de effectieve hoogte de werkelijke hoogte van de bron of het rekenpunt genomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn situaties waarin het verticale vlak door het bron- en rekenpunt een object snijdt\n                                          (bijvoorbeeld een geluidscherm), wordt de invloed van dit object in formule 4.2 in\n                                          rekening worden gebracht door de term Dscherm. In andere situaties is deze term gelijk aan nul.\n\nSituaties met \u00e9\u00e9n scherm\n\nEen scherm wordt geschematiseerd door een verticaal staande rechthoek. Drie geluidpaden\n                                          worden onderscheiden. E\u00e9n pad via de top van het scherm en twee paden via de zijkanten\n                                          van het scherm (zie figuur 4.8). De verticale schermhoogte zsch,1 is de hoogte van het scherm ten opzichte van het laagste aan het scherm grenzende\n                                          maaiveld. De \u2018horizontale schermhoogten\u2019 zsch,2 en zsch,3 zijn in figuur 4.9 gedefinieerd.\n\nFiguur 4.8: Geluid bereikt het rekenpunt achter een eindig scherm via de top en via de zijkanten\n                                                         van een scherm.\n\nFiguur 4.9: Definitie van \u2018horizontale\u2019 schermhoogtes in een bovenaanzicht van een scherm tussen\n                                                         bron en rekenpunt.\n\nAfhankelijk van de meteorologische situatie zijn de geluidpaden meer of minder gekromd.\n                                          Hiermee wordt rekening gehouden bij de bepaling van de schermwerking. De schermwerking\n                                          wordt daarom per meteorologische klasse bepaald.\n\nDe straalkromming wordt in rekening gebracht door correcties \u0394\u03c6s en \u0394\u03c6r toe te passen op de hoeken \u03c6s,0 en \u03c6r,0 die in figuur 4.10 zijn aangegeven (alle hoeken in deze paragraaf worden in radialen\n                                          uitgedrukt). In formule:\n\nEr wordt alleen rekening gehouden met straalkromming voor de zogenaamde meewindprofielen\n                                          (n = 4 t/m 7, 12 t/m 18, 22 t/m 27 in tabel 4.1). Voor de andere profielen geldt \u0394\u03c6s = 0 en \u0394\u03c6r = 0. Ook voor de geluidpaden 2 en 3 (de horizontale omwegen) in figuur 4.9 wordt\n                                          straalkromming buiten beschouwing gelaten. In de overige gevallen zijn deze correcties\n                                          te bepalen uit de maximale hoogte van de geluidstraal zmax,n.\n\nVoor de berekening van zmax,n wordt eerst voor elk meewindprofiel een hoogte zmax0,n berekend:\n\nwaarin:\n\nmet:\n\nfk octaafband middenfrequentie (f6 = 500 Hz);\n\nfabs fractie van het geluidpad waarvoor de bodem \u2018absorberend\u2019 of \u2018zeer absorberend\u2019 is;\n\n\u0394x de horizontale afstand (langs het geluidpad) van bron- of rekenpunt naar het scherm\n                                          afhankelijk of \u0394\u03c6s dan wel \u0394\u03c6r bepaald moet worden;\n\nbn parameter van het geluidsnelheidsprofiel (zie tabel 4.1).\n\nVoor zmax,n geldt nu:\n\nDe correcties zijn vervolgens te bepalen uit onderstaande formule (t = s of r, zie ook formule 4.9):\n\nDe demping door het scherm wordt per geluidpad (p=1,2,3) gegeven door:\n\nopmerking: \u03c6s en \u03c6r zijn beide een functie van zowel de frequentie, het meteorologisch profiel als het\n                                          geluidpad.\n\nIn bovenstaande formule worden de volgende functies toegepast:\n\nmax(x,y) is gelijk aan de grootste van zijn twee argumenten:\n\nT(x) geeft het teken van x aan:\n\n\u0393\n\np(fk) is gedefinieerd als:\n\nwaarin:\n\nrs afstand van bron naar top van scherm (zie figuur 4.10);\n\nrr afstand van rekenpunt naar top van scherm.\n\nDe factor Hp brengt de eindige afmetingen van het scherm in rekening:\n\n\u0394Dp is de tophoekcorrectie voor een wal met tophoek \u03b3 (zie figuur 4.5). Deze correctie\n                                          wordt alleen toegepast voor geluidpad 1 over de top van het obstakel:\n\nwaarin:\n\n\u03c1 = 1 \u2013 \u03b1abs\n\n\u03b4 = max(0;min(0.3;\u03c6s \u2013 \u03c6r \u2013 \u03c0))\n\n\u03b1abs de frequentieafhankelijke absorptieco\u00ebffici\u00ebnt van de zijvlakken van de wal (0 \u2264\n                                          \u03b1abs \u2264 1). Voor een harde wal geldt \u03b1abs = 0, voor een zachte wal geldt \u03b1abs = 1, bij speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken).\n\n\u03c6s, \u03c6r diffractiehoeken voor geluidpad 1.\n\nVoor de tophoek \u03b3 geldt de restrictie 0.25\u03c0 \u2264 \u03b3 \u2264 0.9\u03c0. Voor een wal met \u03b3 > 0.9\u03c0 moet de waarde \u03b3 = 0.9\u03c0 gebruikt worden. Voor een wig met \u03b3 < 0.25\u03c0 geldt \u0394D = 0.\n\nDe totale schermwerking Dscherm wordt berekend uit de schermwerkingen Dscherm,p van de drie geluidpaden, volgens de volgende formule:\n\nBovenstaande formule geldt voor het neutrale profiel (profielnr. 11) en de tegenwindsituaties\n                                          (profielnrs. 1 t/m 3, 8 t/m 10 en 19 t/m 21). Bij alle meewindsituaties (profielnrs.\n                                          4 t/m 7, 12 t/m 18 en 22 t/m 27) geldt formule 4.51 alleen voor de octaafband middenfrequenties\n                                          van 16 Hz tot 250 Hz. Boven 250 Hz geldt bij alle meewindsituaties:\n\nEen schermdemping groter dan 20 dB is over het algemeen moeilijk te realiseren. Indien\n                                          de berekende schermdemping voor een octaafband groter is dan 20 dB moet men er alert\n                                          op zijn dat door omloopgeluid (bijvoorbeeld door een diffuse reflectie aan een bijliggend\n                                          object) of door de aanwezigheid van turbulente wervels in de atmosfeer de effectieve\n                                          werking van het scherm deels tenietgedaan kan worden. Daarom wordt de schermdemping\n                                          begrensd op 20 dB, tenzij nader onderzoek aantoond dat hogere reducties bereikt kunnen\n                                          worden.\n\nMeervoudig scherm\n\nAls een aantal schermen aan elkaar vastzit, dan spreken we van een meervoudig scherm.\n                                          Alleen concave meervoudige schermen worden in beschouwing genomen. Een voorbeeld van\n                                          een concaaf meervoudig scherm is weergegeven in figuur 4.11.\n\nDe schermwerking wordt als volgt berekend:\n\n1. Pad via top van het scherm:\n\nEerst wordt bepaald welke schermen gesneden worden door het verticale vlak door bron-\n                                                en rekenpunt. Vervolgens wordt het scherm geselecteerd waarbij het verschil tussen\n                                                de diffractiehoeken \u03c6s,0\u2013\u03c6r,0 het grootst is. Als geen enkel scherm gesneden wordt is Dscherm = 0.\n\n2. Pad via de zijkanten van het scherm:\n\nHet horizontale vlak wordt verdeeld in zes gebieden, gescheiden door een lijn door\n                                                rekenpunt en bronpunt en door twee lijnen a-b en c-d, die hier dwars opstaan (zie\n                                                figuur 4.11).\n\na) Linker omweg. Bepaal het snijpunt van de lijn van bronpunt naar rekenpunt met het\n                                                      in stap 1 geselecteerde scherm. Volg het meervoudige scherm naar links. Als het meervoudige\n                                                      scherm lijn a of lijn c snijdt, wordt de linker omweg niet meegerekend. De betreffende\n                                                      Hp(fk) is dan gelijk aan 1 (zie formule 4.49 en 4.51) en Dscherm,p = \u221e. Als het meervoudige scherm lijn a en lijn c niet snijdt, wordt van alle hoekpunten\n                                                      in gebied 3 het hoekpunt geselecteerd met de grootste waarde van het horizontaal diffractiehoek-verschil \u03c6s\u2013\u03c6r. Dit hoekpunt bepaalt de linker omweg.\n\nb) Rechter omweg: analoog.\n\nDe procedure is ook van toepassing op een gesloten meervoudig scherm, waarbij beginpunt\n                                          en eindpunt van het scherm samenvallen. Een voorbeeld hiervan is een gebouw.\n\nMeer dan \u00e9\u00e9n scherm\n\nIn situaties met meer dan \u00e9\u00e9n scherm tussen bron- en rekenpunt worden maximaal twee\n                                          schermen in rekening gebracht. Eerst worden de schermen in twee groepen verdeeld:\n                                          een groep met schermen die zich dichter bij de bron bevinden en een groep met schermen\n                                          die zich dichter bij het rekenpunt bevinden. Van beide groepen wordt het scherm geselecteerd\n                                          met het grootste verschil van de diffractiehoeken (\u03c6s,0\u2013\u03c6r,0) voor de verticale omweg. De schermwerkingen van de twee geselecteerde schermen worden,\n                                          inclusief de bijdragen van de horizontale omwegen, bij elkaar opgeteld. Deze som geeft\n                                          de totale schermwerking.\n\nDe effectieve bronhoogte (van toepassing bij de bepaling van de bodemdemping) wordt\n                                          bepaald op basis van het geselecteerde scherm uit de eerste groep, de effectieve hoogte\n                                          van het rekenpunt wordt bepaald op basis van het geselecteerde scherm uit de tweede\n                                          groep.\n\nEffectieve hoogte van bron- of rekenpunt\n\nBij de bepaling van de bodemdemping wordt, indien het geluidpad \u00e9\u00e9n scherm snijdt,\n                                          de hoogte van het bronpunt of van het rekenpunt (afhankelijk van het feit of het bronpunt\n                                          of het rekenpunt dichter bij het scherm ligt) vervangen door een effectieve hoogte:\n\nwaarin:\n\n\u03c6s, \u03c6r diffractiehoeken voor geluidpad 1.\n\nBovenstaande formule is gegeven voor het bepalen van de effectieve hoogte van de bron.\n                                          Voor de bepaling van de effectieve hoogte van het rekenpunt moet hs worden vervangen door hr.\n\nBij de berekening van de bodemdemping bij reflecties wordt \u2013 indien sprake is van\n                                          afscherming- voor de bepaling van de effectieve hoogte uitgegaan van het geluidpad\n                                          van gespiegelde bron naar rekenpunt. Het reflecterend vlak heeft hierbij geen invloed\n                                          op de bepaling van de effectieve hoogte.\n\nAfscherming kogelgeluid\n\nVoor de afscherming van kogelgeluid wordt in principe dezelfde benadering gevolgd\n                                          als bij afscherming voor mondingsgeluid of detonatiegeluid. Ook hierbij worden drie\n                                          geluidpaden onderscheiden: een pad over de top van het obstakel en twee paden langs\n                                          de zijkanten van het scherm. Het verschil is echter dat deze drie geluidpaden over\n                                          het algemeen verschillende bronpunten op de kogelbaan hebben (zie figuur 4.12). Het\n                                          bronpunt van het pad over de top is gelijk aan het bronpunt voor de onafgeschermde\n                                          situatie; de twee andere bronpunten worden bepaald door formule 4.19 met (xr, yr) respectievelijk de linker en rechter zijkant van het scherm. Indien kogelgeluid\n                                          is afgeschermd wordt de bijdrage van het kogelgeluid bepaald uit de energetisch gesommeerde\n                                          bijdragen van de drie bronnen die op deze drie bronposities gedacht kunnen worden.\n                                          Dit betekent dat per bron alle dempingstermen (geometrische-, lucht-, bodem-, nietlineaire-\n                                          en schermdemping) bepaald moeten worden.\n\nEr is sprake van afscherming indien de lijn van het bronpunt van het kogelgeluid (bepaald\n                                          in de niet afgeschermde situatie) naar het rekenpunt het scherm snijdt, anders is\n                                          er sprake van een onafgeschermde situatie en wordt de systematiek gehanteerd, die\n                                          hiervoor beschreven is. Een uitzondering hierop is de situatie die in nevenstaande\n                                          figuur is afgebeeld waarbij het rekenpunt in gebied I ligt en het mondingsgeluid wordt\n                                          afgeschermd. E\u00e9n verticale rand van het scherm ligt echter in het Mach-gebied (gebied\n                                          II). Ook in deze situatie wordt een kogelgeluidbijdrage berekend. Hierbij wordt er\n                                          maar \u00e9\u00e9n (horizontaal) geluidpad beschouwd en wel langs de verticale rand van het\n                                          scherm dat in het kogelgeluidgebied ligt. Deze bijdrage wordt echter alleen meegenomen\n                                          als de bovenrand van het scherm minimaal 1 m boven de mond van het wapen uitsteekt.\n\nDe bronsterkten van de genoemde drie bronnen (of \u00e9\u00e9n bron voor het laatst genoemde\n                                          geval) worden bepaald zoals in \u00a7 4.6.1 beschreven. De geometrische demping wordt op\n                                          dezelfde manier bepaald als voor onafgeschermd kogelgeluid conform de formules die\n                                          in \u00a7 4.6.2. voor kogelgeluid zijn beschreven. Het is hierbij van belang in welk gebied\n                                          een verticale rand van een scherm ligt (zie figuur 4.7). Indien bijvoorbeeld een schermrand\n                                          in gebied III ligt dient voor de geometrische demping formule 4.28 toegepast te worden.\n                                          Over het algemeen is dus de geometrische demping voor de verschillende combinaties\n                                          verschillend aangezien de bronposities niet gelijk hoeven te zijn. Ook de lucht-,\n                                          bodem- en niet-lineaire demping worden (vergelijkbaar met de berekeningsmethode voor\n                                          afgeschermd mondingsgeluid) bepaald voor het directe pad van bronpunt naar rekenpunt.\n                                          De schermdemping tot slot wordt bepaald met formule 4.45 waarbij per bronpunt maar\n                                          \u00e9\u00e9n pad wordt beschouwd overeenkomend met het pad dat in figuur 4.12 staat aangegeven.\n                                          De tophoekcorrectie wordt alleen toegepast voor het pad over de top van het obstakel.\n                                          Voor de situatie die in figuur 4.13 is weergegeven wordt dus geen tophoekcorrectie\n                                          toegepast. Verder zijn dezelfde restricties van toepassing als die bij formule 4.50\n                                          en 4.52 zijn gegeven.\n\nVoor het bepalen van de geluidbelasting (zie formule 3.1 t/m 3.7 in hoofdstuk 3) worden\n                                          eerst de verschillende bijdragen van het afgeschermde kogelgeluid \u2013 langs maximaal\n                                          drie verschillende paden \u2013 energetisch gesommeerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAlleen voor de berekening van de geluidbelasting door kogelgeluid wordt een dempingsterm\n                                          in rekening gebracht, die voortkomt uit de niet-lineaire overdracht van kogelgeluid.\n                                          Deze term is alleen van toepassing voor rekenpunten in gebied II. Hiervoor geldt:\n\nmet\n\nr\n0 = 1 m\n\nk = -v1 / c10\n\nVoor rekenpunten in gebied III wordt deze term alleen over de afstand R1 in rekening gebracht.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nSpiegelreflecties aan objecten worden in rekening gebracht door gebruik te maken van\n                                          spiegelbronnen. Hierbij moet aan een aantal eisen worden voldaan (zie \u00a7 4.5.4):\n\n1. Het object heeft een min of meer vlakke en geluidreflecterende wand.\n\n2. De reflecterende wand moet een dichtheid hebben groter dan 10 kg/m2. Bomenrijen en open procesinstallaties worden zo buitengesloten.\n\n3. Het geluid moet via een reflectie (zoals bij optische spiegeling) het rekenpunt kunnen\n                                                bereiken. De hoek tussen de geluidreflecterende wand en de verticaal moet daarom kleiner\n                                                zijn dan 10\u00b0. Van een talud kan dus geen reflectiebijdrage komen.\n\nIndien een object meer dan \u00e9\u00e9n reflectievlak heeft (zoals een scherm met enige hoeken)\n                                          moet ieder vlak van het object als een mogelijk afzonderlijk reflecterend object beschouwd\n                                          worden.\n\nOp het geluidpad tussen bron- en rekenpunt worden slechts enkelvoudige reflecties\n                                          in de berekening meegenomen.\n\nHet bronniveau van een spiegelbron L*Eb is lager dan het bronniveau van de originele bron; L*Eb wordt bepaald uit bronniveau LEb van de originele bron met behulp van onderstaande formule:\n\nwaarin LEb het bronniveau (per octaafband) van de originele bron in de richting van het reflectiepunt\n                                          is en Drefl de reflectiedemping. De reflectiedemping voor spiegelreflecties wordt gegeven door\n\nwaarin:\n\n\u03b5hor de \u2018horizontale\u2019 reflectie-effectiviteit (0 \u2264 \u03b5hor \u2264 1),\n\n\u03b5ver de \u2018verticale\u2019 reflectie-effectiviteit (0 \u2264 \u03b5ver \u2264 1),\n\n\u03c1 de reflectiviteit (0 \u2264 \u03c1 \u2264 1).\n\nDe reflectiviteit \u03c1 wordt bepaald door de absorberende eigenschappen van het materiaal waaruit het reflecterende\n                                          vlak bestaat. In het algemeen is \u03c1 een functie van de frequentie. Voor een hard vlak geldt \u03c1 = 1.\n\nDe horizontale effectiviteit \u03b5hor en de verticale effectiviteit \u03b5ver representeren de invloed van de eindige breedte respectievelijk hoogte van het vlak.\n\nDe \u2018horizontale\u2019 reflectie-effectiviteit wordt gegeven door de formule\n\nwaarin:\n\nW\n1, W2 horizontale afstand van reflectiepunt tot rand reflecterend vlak loodrecht op lijn\n                                          van bron naar reflectiepunt (zie figuur 4.15);\n\nrb horizontale afstand van de bron tot het reflectiepunt;\n\n\u03bb = c\n10\n/fk golflengte die overeenkomt met de octaafbandmidden-frequentie fk;\n\n\u03b1hor = 4.5 een constante.\n\nDe horizontale afstand rb van de bron tot het reflectiepunt wordt hierbij kleiner verondersteld dan de afstand\n                                          van het rekenpunt tot het reflectiepunt; als dit niet zo is dan wordt voor rb de afstand van het rekenpunt tot het reflectiepunt gebruikt.\n\nDe afstanden W1 en W2 worden gegeven door de formules W1 = L1 cos\u03b1 en W2 = L2 cos\u03b1, waarin L1 en L2 de afstanden zijn van het reflectiepunt tot de beide randen van het vlak, en \u03b1 de reflectiehoek is (zie figuur 4.15).\n\nDe \u2018verticale\u2019 reflectie-effectiviteit wordt gegeven door de formule\n\nwaarin Dscherm de schermwerking is van het reflecterende vlak voor de overdracht van de spiegelbron\n                                          naar het rekenpunt (zie figuur 4.14). De schermwerking is afhankelijk van de geometrie,\n                                          de frequentie, de meteorologische klasse en het bodemtype. Bij de berekening van Dscherm wordt alleen het geluidpad via de top van het scherm meegerekend; het scherm wordt\n                                          in horizontale richting dus oneindig lang verondersteld. Er wordt geen tophoekcorrectie\n                                          toegepast.\n\nVoor de berekening van de geluidoverdracht langs een gereflecteerde straal moet dezelfde\n                                          procedure gevolgd worden als voor de directe geluidoverdracht, met dien verstande\n                                          dat het verloop van bodemruwheid en bodemhardheid bepaald wordt langs het gereflecteerde geluidpad.\n\nSchermwerking langs dit gereflecteerde geluidpad wordt berekend voor die schermen\n                                          die door dit pad worden doorsneden. Voor schermen tussen bron en reflecterend object\n                                          wordt voor de schermwerking uitgegaan van bron en gespiegeld rekenpunt. Voor schermen\n                                          tussen rekenpunt en reflecterend object wordt voor de schermwerking uitgegaan van\n                                          de gespiegelde bron en het rekenpunt.\n\nDe richting van het geluidpad, aangegeven door hoek \u03b8(b) in formule 3.2 en 3.3, verandert na een reflectie. Voor de berekening van de deelbijdrage\n                                          tot de geluidbelasting wordt in de genoemde formules echter van de richting van het\n                                          langste deel van het geluidpad uitgegaan (voor de vaststelling van de hoekafhankelijke\n                                          bronsterkte wordt natuurlijk uitgegaan van het eerste deel van het geluidpad vanaf\n                                          de bron).\n\nReflectie van kogelgeluid\n\nEen reflectie van kogelgeluid kan het rekenpunt slechts bereiken als het rekenpunt\n                                          zich binnen het gebied bevindt dat door spiegeling van het kogelgeluid wordt bestreken.\n                                          Dit is ge\u00efllustreerd in figuur 4.16.\n\nUit de positie van het gespiegelde rekenpunt kan het bronpunt op de kogelbaan van\n                                          het gereflecteerde kogelgeluid bepaald worden. Als het gespiegelde rekenpunt in gebied\n                                          III ligt wordt de reflectiebijdrage verwaarloosd.\n\nVoor de bepaling van de transitieafstand (zie formule 4.26) wordt voor xt bij de berekening van de reflectiebijdrage dat deel van de kogelbaan genomen waarop\n                                          bronpunten liggen waarvan het geluid kan reflecteren in het scherm (zie figuur 4.16).\n                                          Alleen het gedeelte van het scherm dat in gebied II ligt wordt hierbij verdisconteerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDiffuse reflecties treden op aan een bosrand; minimaal moeten er drie bomenrijen aanwezig\n                                          zijn voordat een diffuse reflectie wordt meegerekend. Een diffuse reflectie treedt\n                                          op indien er \u2018zicht\u2019 is op de bosrand vanuit zowel de positie van de bron als de positie\n                                          van het rekenpunt; optische spiegeling is hierbij irrelevant. De bijdrage van diffuse\n                                          reflecties is alleen relevant indien het rechtstreekse geluidpad van bron naar rekenpunt\n                                          wordt afgeschermd. Indien deze afscherming voor de 250 Hz octaafband meer dan 8 dB\n                                          bedraagt (berekend voor profiel 14 mbv formule 4.51) en aan de hiervoor genoemde voorwaarden\n                                          voldaan wordt, dient diffuus geluid in rekening te worden gebracht.\n\nEen bosrand wordt gemodelleerd met een enkele rij equidistante cilinders (zie figuur\n                                          4.17). De afstand tussen naburige cilinders deff bedraagt de helft van de gemiddelde afstand tussen naburige bomen van de eerste drie\n                                          bomenrijen van de bosrand. Deze gemiddelde afstand wordt benaderd door\n\n, waarbij n2 het gemiddeld aantal bomen per oppervlakte-eenheid is. De straal van de cilinders\n                                          rcil is gelijk aan de gemiddelde straal van de bomen in de bosrand. Indicatieve waarden\n                                          voor een gemiddeld bos zijn deff = 1,4 m en rcil = 0,1 m.\n\nAlle cilinders dragen bij aan de diffuse reflectie. Diffuse reflecties worden gemodelleerd\n                                          met behulp van virtuele bronnen (zie figuur 4.18a). In principe kan voor elke cilinder\n                                          een virtuele bron gebruikt worden, maar voor een effici\u00ebnte berekening worden de cilinders\n                                          gegroepeerd in segmenten (zie figuur 4.18b). De lengtes van de segmenten worden zo\n                                          gekozen dat de hoek waaronder elk segment vanuit de bron gezien wordt ongeveer 5\u00b0\n                                          is (of vanuit het rekenpunt, indien dit zich dichter bij de bosrand bevindt). Het\n                                          aantal cilinders binnen een segment is geheeltallig. De hoek waaronder een segment\n                                          gezien wordt kan hierdoor enigszins vari\u00ebren. De precieze grootte van een hoeksector\n                                          wordt bepaald door het maximaal aantal cilinders dat net binnen een sector van 5\u00b0\n                                          past. Indien de hoek waaronder de totale rij cilinders wordt gezien minder dan 5\u00b0\n                                          is wordt slechts \u00e9\u00e9n segment gebruikt. De bijdragen van de virtuele bronnen aan de\n                                          reflectie kunnen als incoherent worden beschouwd, zodat elke virtuele bron als een\n                                          aparte bron kan worden behandeld.\n\nFiguur 4.18a: De bijdrage van een cilinder aan een diffuse reflectie wordt gerepresenteerd door\n                                                         een virtuele bron. Een virtuele bron ligt in het verlengde van de lijn van de cilinder\n                                                         naar het rekenpunt. De afstand van de virtuele bron naar de cilinder is gelijk aan\n                                                         de afstand van de echte bron naar de cilinder.\n\nFiguur 4.18b: Voor een effici\u00ebnte berekening worden de cilinders gegroepeerd in segmenten. De bijdragen\n                                                         van de cilinders binnen een segment worden aan elkaar gelijk gesteld, zodat per segment\n                                                         slechts een berekening voor de centrale cilinder uitgevoerd hoeft te worden.\n\nNet als bij spiegelreflecties wordt door middel van een reflectiedemping Drefl rekening gehouden met het feit dat een virtuele bron zwakker is dan de echte bron.\n                                          Het bronniveau L*Eb van een virtuele bron (per octaafband) wordt bepaald met formule 4.55. De reflectiedemping\n                                          Drefl voor diffuse reflecties wordt hierin gegeven door:\n\nwaarin\n\n\u03b5ver \u2018verticale\u2019 reflectie-effectiviteit (0 \u2264 \u03b5ver \u2264 1),\n\n\u03c1 reflectiviteit per cilinder (0 \u2264 \u03c1 \u2264 1),\n\nNcil aantal cilinders in het segment.\n\nDe verticale reflectie-effectiviteit \u03b5ver wordt op dezelfde manier berekend als voor spiegelreflecties (zie formule 4.58),\n                                          waarbij voor de schermhoogte de gemiddelde hoogte van de bomen wordt gebruikt.\n\nDe reflectiviteit per cilinder \u03c1 wordt gegeven door\n\nmet\n\nen\n\nwaarin c1 = 25 m/s, r1 = 25 m en \u03b11 = 10 constanten zijn, en r0 en \u03b4\u03c6 parameters die in figuur 4.18b aangegeven zijn; de index n van het segment is hier voor het gemak weggelaten. De parameter \u03b4\u03c6 is de hoek tussen de lijnen van de centrale cilinder van het segment naar de bron\n                                          en naar het rekenpunt.\n\nDe parameter r0 is de afstand van de bron tot de centrale cilinder van het segment, waarbij de afstand\n                                          van de bron tot de centrale cilinder kleiner wordt verondersteld dan de afstand van\n                                          het rekenpunt tot de cilinder; als dit niet zo is dan moet voor r0 de afstand van het rekenpunt naar de centrale cilinder gebruikt worden.\n\nBij de overdracht van een virtuele bron naar het rekenpunt treden de dempingen Dgeo, Dlucht, Dbodem en eventueel Dscherm op. De berekening van deze dempingen gaat op dezelfde manier als dit bij spiegelreflecties\n                                          is beschreven.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nMet betrekking tot het gebruik van de schietinrichting moeten de volgende gegevens\n                                          worden vermeld:\n\n\u2022 aantal dagen (07.00 \u2013 19.00 uur), avonden (19.00 \u2013 23.00 uur) en nachten (23.00 \u2013\n                                                7.00 uur) per jaar dat de schietbanen in gebruik zijn;\n\n\u2022 mogelijke beperkingen die gesteld zijn aan het gebruik van de schietinrichting;\n\n\u2022 schietbaantype (zie \u00a7\u00a02.7);\n\n\u2022 akoestische voorzieningen;\n\n\u2022 lengte van de schietbanen;\n\n\u2022 locatie van de schietposities;\n\n\u2022 locatie van de doelposities;\n\n\u2022 specificatie van de wapentypes en de munitie (met bijbehorende aandrijvende lading)\n                                                waarmee geschoten wordt;\n\n\u2022 hoogte van het bronpunt van elk wapentype boven het plaatselijk maaiveld;\n\n\u2022 aantal schoten per jaar, uitgesplitst naar\n\n\u25cb beoordelingsperiode (dag: 07.00 \u2013 19.00 uur, avond: 19.00 \u2013 23.00 uur, nacht: 23.00\n                                                      \u2013 7.00 uur), alleen voor de dagperiode wordt dit uitgesplitst naar zon- en feestdagen\n                                                      en overige dagen;\n\n\u25cb schietbaan;\n\n\u25cb schietpositie;\n\n\u25cb doelpositie;\n\n\u25cb wapen-munitiecombinatie;\n\n\u2022 verdeling van de schoten naar de stand waaruit geschoten wordt (liggend of staand).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn het akoestisch rapport moet worden aangetoond dat de betreffende situatie valt\n                                             binnen het toepassingsbereik van bijlage 9 van de Activiteitenregeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe volgende gegevens over de gebruikte software moeten worden vermeld:\n\n\u2022 datum of versie van toegepaste rekenprogramma(\u2019s);\n\n\u2022 datum of versie van de toegepaste gegevensbestanden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn het rapport moet vermeld worden welke keuzes er zijn gemaakt met betrekking tot\n                                             de modellering en waarom deze keuzes zijn gemaakt. Wanneer in de modellering wordt\n                                             afgeweken van de \u2018Reken- en meetvoorschrift ter bepaling van de geluidbelasting ten\n                                             gevolge van schietactiviteiten\u2019, moet dit met redenen omkleed worden aangegeven.\n\nAls de brongegevens niet in het gegevensbestand zijn opgenomen maar uit emissiemetingen\n                                             zijn verkregen, moeten deze metingen zijn uitgevoerd zoals beschreven in TNO-rapport:\n                                             \u2018Toelichting op toepassing van methoden voor meten en rekenen aan schietgeluid\u2019 (TNO\n                                             2014 R10135). De beschrijving van de emissiemetingen dient als bijlage aan het rapport\n                                             te worden toegevoegd. Ook kan volstaan worden met een verwijzing naaar een bestaande\n                                             rapportage.\n\nAls de brongegevens niet direct uit metingen zijn bepaald, moet de reden hiervan opgegeven\n                                             worden en moet vermeld worden hoe deze brongegevens zijn verkregen. Dit dient ook\n                                             te gebeuren als gebruik gemaakt is van de categorieindeling voor wapen-munitiecombinaties\n                                             van hand- en vuistvuurwapens. De procedure hiervoor staat beschreven in het eerder\n                                             genoemde TNO-rapport.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn de hoofdtekst van het akoestisch rapport moet een globale beschrijving van de invoergegevens\n                                             voor het rekenmodel gegeven worden. Een gedetailleerde beschrijving van de invoergegevens\n                                             en een grafische weergave van de geometrische invoergegevens wordt als bijlage in\n                                             het rapport opgenomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor elk rekenpunt moet voor de drie beoordelingsperioden de geluidbelasting gegeven\n                                          worden (Bs,dag, Bs,avond en Bs,nacht) samen met de daaruit afgeleide dag-avond-nachtwaarde (Bs,dan) van de geluidbelasting. In de bijlage van het rapport moet de geluidbelasting per\n                                          bron gegeven worden voor elk rekenpunt en voor elke beoordelingsperiode.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn deze bijlage wordt de methode voor de berekening van de deelbijdrage aan de geluidbelasting\n                                    (LEs, periode, zie formule 3.1) gegeven die van toepassing is bij lagere geluidsniveaus. In dit\n                                    geval worden de impulstoeslag (Pimp=12 dB) en de toeslag voor extra laagfrequente componenten in het geluid (Plf(b,m)) bij de berekening van de geluidbelasting, slechts meegenomen voor zover het geluid\n                                    waarneembaar is op het immissiepunt. De deelbijdrage LEs,periode(b,m) (zie formule 3.1) wordt dan bepaald als de energetische som van twee termen, die\n                                    gewogen zijn met de kans dat een schot (van bron b voor meteorologische situatie m) respectievelijk wel en niet gehoord wordt:\n\nkperiode is hierbij de kans dat het schietgeluid in de dag-, avond of nachtperiode hoorbaar\n                                    is. Deze kans hangt onder andere af van het geluidniveau van het schietgeluid, de\n                                    omgeving waarin men zich bevindt en de aard van de activiteiten waar men mee bezig\n                                    is.\n\nBovenstaande formule kan ook geschreven worden als\n\nmet\n\nC(b,m) is hierbij dan de correctie om een deelbijdrage van schietgeluid om te rekenen naar\n                                    een even hinderlijk niveau van wegverkeersgeluid. Gemakkelijk is in te zien dat C(b,m) = Pimp + Plf(b,m) voor kperiode = 1, en C(b,m) = 0 voor kperiode = 0.\n\nDe kans kperiode wordt bepaald door:\n\nwaarin voor een betreffende periode de z-waarde gegeven wordt door\n\nzie voor de berekening van \u0394L' hoofdstuk 3. De co\u00ebffici\u00ebnten a1 t/m a4zijn hierbij afhankelijk van de periode en zijn weergegeven in onderstaande tabel.\n\ndag\n\navond\n\nnacht\n\na1\n\n-5.3\n\n-5.3\n\n-0.413\n\na2\n\n0.155\n\n0.155\n\n0.063\n\na3\n\n0.002\n\n0.002\n\n0.0054\n\na4\n\n45\n\n45\n\n25\n\nFormule (A.4) beschrijft de gestandaardiseerde cumulatieve normaalverdeling. In standaard\n                                    statistiekboeken zijn tabellen opgenomen die voor willekeurige waarden van z de uitkomst van deze integraal geven.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn het kader van de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer zijn voor verschillende typen van geluidbronnen (wegverkeer, industrie) verschillende\n                                          rekenvoorschriften geschreven. Hierin zijn methodes gegeven waarmee de beoordelingsgrootheden\n                                          voor de verschillende soorten geluid kunnen worden bepaald.\n\nUitgebreid onderzoek naar de hinderlijkheid van schietgeluid liet zien dat hiervoor\n                                          een ander beoordelingscriterium gehanteerd moest worden. Daarnaast bleken de bestaande\n                                          reken- en meetmethoden te beperkt en te onnauwkeurig om voor schietgeluid te kunnen\n                                          worden toegepast. Daarom is een nieuw voorschrift opgesteld dat technische procedures\n                                          bevat voor de beoordeling van schietgeluid.\n\nDe gegevensbestanden, die voor de rekenmethode uit dit voorschrift worden toegepast\n                                          worden ter beschikking gesteld. Hierdoor kan de geluidbelasting voor verschillende\n                                          schietinrichtingen via berekeningen uniform vastgesteld worden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nE\u00e9n van de kenmerken van schietgeluid is dat in een fractie van een seconde het maximale\n                                          geluidniveau wordt bereikt. Het karakter van schietgeluid wijkt daarmee af van dat\n                                          van wegverkeers-, railverkeers- en industriegeluid. Het aanzwellen van het geluid\n                                          van individueel voorbijrijdende motorvoertuigen en treinen strekt zich, gelet op de\n                                          relevante afstand tussen de weg en de woonhuizen, meestal over ten minste enkele seconden\n                                          uit en verloopt daarmee veel gelijkmatiger. Op enige afstand van drukke verkeerswegen\n                                          en van veel industrieterreinen heeft dat geluid een min of meer continu karakter gekregen.\n\nNaast het impulsmatig karakter wordt schietgeluid ook gekenmerkt door perioden van\n                                          activiteit afgewisseld met stiltes. Tijdens schietactiviteiten vallen er regelmatig\n                                          pauzes van tenminste enkele minuten. Ook bij schietinrichtingen met meer dan \u00e9\u00e9n baan\n                                          zijn er perioden waarin het schietgeluid geheel afwezig is. Ook in dit opzicht is\n                                          schietgeluid anders van karakter. Bij wegverkeersgeluid strekken de variaties in geluidniveau\n                                          zich over veel langere perioden uit, waarbij de niveaufluctuaties door bijvoorbeeld\n                                          de ochtend- of avondspits ook veel kleiner zijn dan bij schietgeluid.\n\nOnder andere door bovengenoemde verschillen tussen schietgeluid enerzijds en wegverkeers-\n                                          en industriegeluid anderzijds, is g\u00e9\u00e9n van de in het kader van de Wet geluidhinder ontwikkelde beoordelingsmethoden van toepassing op schietgeluid. Daarom is een specifieke\n                                          beoordelingsgrootheid ontwikkeld die echter toch kan worden gebruikt binnen de norm-systematiek\n                                          van de Wet geluidhinder. De dosis-effect relatie voor hinder ten gevolge van wegverkeersgeluid is hierbij\n                                          als referentie gekozen. Dit houdt in dat bij gelijke hinderbeleving de getalwaarden\n                                          van de geluidbelasting van schietgeluid en wegverkeersgeluid aan elkaar gelijk zijn.\n                                          De keuze van wegverkeersgeluid als referentie is erg voor de hand liggend omdat naar\n                                          de hinderbeleving van deze geluidsbron internationaal gezien het meeste onderzoek\n                                          is verricht.\n\nDe diversiteit van vuurwapens, en daarmee de aard van de knallen, is zeer groot. In\n                                          de beoordelingsmethode wordt er rekening mee gehouden dat deze knallen niet alle even\n                                          hinderlijk zijn. Het verschil in hinder wordt onder andere veroorzaakt door het feit\n                                          dat knallen van zware vuurwapens eerder tot schrikreacties aanleiding kunnen geven\n                                          dan knallen van lichte vuurwapens. Daarnaast wordt voor de dagperiode van de zondag\n                                          een toeslag gehanteerd om de extra hinder van schieten op zondag te verdisconteren.\n                                          De gedachte hierachter is dat zondag overdag, in relatie tot de extra verwachte hinder,\n                                          als een soort avond beschouwd kan worden. Een feestdag wordt hierbij ook als een zondag\n                                          beschouwd.\n\nDe meeste schietterreinen zijn niet continu in gebruik. In overeenstemming met de\n                                          resultaten van onderzoek naar de invloed van onregelmatig gebruik van schietterreinen\n                                          op de geluidhinder wordt rekening gehouden met de hinderbeperkende invloed van de\n                                          schietvrije dagen. Indien minder dan 30 dagen per jaar wordt geschoten, wordt van\n                                          deze regel afgeweken.\n\nIndien er in een jaar op 12 of minder dagen in een bepaalde beoordelingsperiode wordt\n                                          geschoten, kan de hinder hiervan niet objectief worden vastgesteld, volgens de geldende\n                                          definities van hinder. Bs wordt dan berekend alsof er in totaal 12 dagen geschoten\n                                          wordt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij het geluid dat ontstaat bij het gebruik van een vuurwapen, worden drie principieel\n                                          verschillende bijdragen onderscheiden:\n\n\u2022 \nmondingsgeluid\n\n\u2022 \ndetonatiegeluid\n\n\u2022 \nkogelgeluid\n\nMondingsgeluid is de knal die ontstaat door het explosief ontbranden van de voortdrijvende\n                                          lading van de munitie. Indien de munitie een detonerende lading heeft ontstaat een\n                                          tweede knal door de explosie van deze lading. Voor de modellering van mondings- en\n                                          detonatiegeluid wordt van puntbronnen uitgegaan.\n\nKogelgeluid is geluid dat ontstaat door verstoring van de lucht door een supersone\n                                          kogel. Dit ontstaat dus alleen als de snelheid van de kogel groter is dan de geluidsnelheid.\n                                          Door het bijzondere geluidopwekkingsmechanisme van kogelgeluid is ook de modellering\n                                          ervan zeer specifiek en daardoor afwijkend van bijvoorbeeld de modellering van wegverkeerslawaai\n                                          met lijnbronnen. Zo moet in een aantal gevallen rekening gehouden worden met niet-lineariteit.\n\nVoor de zwaardere wapentypen wordt het mondingsgeluid (en in mindere mate het kogelgeluid)\n                                          door lage frequenties gedomineerd. Dit type schietgeluid kan tot op grote afstand\n                                          waarneembaar zijn. Voor dergelijke afstanden en ook voor dit lage frequentiegebied\n                                          bleken de bestaande modellen te onnauwkeurig.\n\nVoor de modellering van schietgeluid konden daarom de bestaande methoden niet worden\n                                          gebruikt. Daarom zijn hiervoor andere rekenmethoden ontwikkeld.\n\nIn de \u2018Handleiding meten en rekenen industrielawaai\u2019 is een zogenaamd meteoraam gedefinieerd\n                                          waarin voorwaarden zijn gegeven waaronder metingen betrouwbaar en reproduceerbaar\n                                          kunnen worden uitgevoerd. Voor schietgeluid zijn deze voorwaarden te ruim. Ook als\n                                          aan deze voorwaarden wordt voldaan, treden er niet alleen binnen een meetserie grote\n                                          variaties op, maar worden er ook grote verschillen gevonden tussen de gemiddelden\n                                          van meetseries die op verschillende dagen zijn bepaald.\n\nDeze verschillen worden veroorzaakt door veranderingen in de toestand van de atmosfeer.\n                                          De geluidoverdracht van schietgeluid is hieraan sterk onderhevig. Doordat daarnaast\n                                          de akoestische energie van een schot in een korte tijdsduur en binnen een klein gebied\n                                          is geconcentreerd, kunnen er \u2013 met name op grote afstand van de bron \u2013 van schot tot\n                                          schot grote niveauverschillen optreden. Bij verkeersgeluid en industriegeluid daarentegen\n                                          zijn de bronnen in tijd en plaats meer uitgesmeerd, waardoor de invloed van de atmosfeer\n                                          deels wordt uitgemiddeld. Voor een vergelijkbare nauwkeurigheid zou een extreem groot\n                                          aantal schoten gemeten moeten worden. Bovendien zou er een middeling over een aantal\n                                          bij elkaar gelegen meetposities moeten plaatsvinden om lokale verschillen in niveau\n                                          te elimineren.\n\nHet vraagt dus een onevenredig grote inspanning om binnen een redelijke nauwkeurigheid\n                                          door middel van metingen de geluidbelasting van schietgeluid vast te stellen. Om deze\n                                          reden is voor de bepaling van de geluidbelasting in dit voorschrift alleen een berekeningsmethode\n                                          opgenomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nNet als in de rekenmethoden voor wegverkeers- en industriegeluid wordt in dit voorschrift\n                                          gebruik gemaakt van een rekenmodel, waarbij de geluidimmissie bepaald wordt door berekeningen\n                                          van de geluidoverdracht te combineren met bronniveaus uit een gegevenbestand. Nieuw\n                                          is dat bij de berekening expliciet rekening gehouden wordt met de variaties van de\n                                          weersomstandigheden. In de vorige paragraaf is al aangegeven, dat de geluidoverdracht\n                                          sterk afhankelijk is van de plaatselijke weersomstandigheden. Zo is bijvoorbeeld bij\n                                          meewind (als de geluidvoortplanting gelijk gericht is met de wind) de geluidoverdracht\n                                          veel beter dan bij tegenwind.\n\nOm deze invloed van het weer op de geluidoverdracht in rekening te brengen, wordt\n                                          bij de rekenmethode uitgegaan van 27 meteorologische klassen. Voor elke klasse wordt\n                                          de geluidimmissie bepaald, uitgedrukt als A- en C-gewogen geluidexpositieniveau. Hieruit\n                                          wordt een hinder-relevante deelbijdrage bepaald tot de geluidbelasting. Het gewogen gemiddelde van deze deelbijdragen\n                                          over deze 27 meteorologische klassen wordt tenslotte gebruikt voor de bepaling van\n                                          de (hinder-relevante) geluidbelasting. Er wordt hierbij rekening gehouden met de meteorologische\n                                          situaties die gedurende een (gemiddeld) jaar voorkomen. De weegfactoren zijn ontleend\n                                          aan een statistisch meteorologisch model, onder meer gebaseerd op statistische gegevens\n                                          van de wind in Nederland, verzameld door het KNMI gedurende 30 jaren.\n\nTer vergelijking: In de bestaande rekenmethoden voor industrielawaai en wegverkeersgeluid\n                                          wordt van slechts \u00e9\u00e9n (meewind)situatie uitgegaan, waarbij een meteocorrectieterm\n                                          wordt toegepast om te corrigeren voor variaties in de meteo. Deze rekenmethoden zijn\n                                          grotendeels empirisch, en gebaseerd op een beperkte verzameling van meetresultaten.\n\nDoor deze opzet kan met dit nieuwe model de geluidbelasting nauwkeuriger berekend\n                                          worden. Met name is deze methode nauwkeuriger voor afstanden groter dan ca 1 km van\n                                          de bron, waar de invloed van de meteo groter is dan voor kortere afstanden.\n\nDoordat gebruik gemaakt is van een statistisch meteorologisch model is de methode\n                                          ook geschikt om de geluidbelasting te berekenen voor situaties waarbij het gebruik\n                                          van een schietinrichting gekoppeld is aan bepaalde windrichtingen.\n\nOm de berekeningen zo effici\u00ebnt mogelijk uit te kunnen voeren wordt gebruik gemaakt\n                                          van een vijftal gegevensbestanden, waaruit \u2018onderdelen\u2019 van de berekeningen kunnen\n                                          worden gelezen. Deze \u2018onderdelen\u2019 hoeven dus niet telkens opnieuw berekend te worden.\n                                          Zo is een groot gegevensbestand opgebouwd waarin overdrachtsfuncties zijn opgenomen\n                                          voor verschillende meteorologische klassen als functie van de afstand tussen bron\n                                          en rekenpunt, van de hoogte van beide punten, van het bodemtype en van de frequentie.\n                                          Hierbij is gebruik gemaakt van een numeriek rekenmodel voor geluidvoortplanting in\n                                          de atmosfeer, kortweg aangeduid met de PE-methode (PE staat voor \u2018Parabolic Equation\u2019).\n\nMet behulp van een statistisch meteorologisch model is een tweede gegevensbestand\n                                          opgebouwd waaruit de weegfactoren kunnen worden gelezen die nodig zijn voor de bepaling\n                                          van het bovengenoemde gewogen gemiddelde. Voor het geval dat het gebruik van de schietinrichting\n                                          gekoppeld is aan de heersende windrichting wordt een aangepaste procedure gebruikt\n                                          waarvoor twee extra gegevensbestanden zijn opgebouwd.\n\nEen vijfde gegevensbestand bevat geluidbronniveaus van voorkomende wapentypen. Voor\n                                          wapens, die niet in dit gegevensbestand zijn opgenomen en waarvoor geen brongegevens\n                                          beschikbaar zijn kan gebruik gemaakt worden van een categorie-indeling die beschreven\n                                          is in TNO rapport: \u2018Toelichting op toepassing van methoden voor meten en rekenen aan\n                                          schietgeluid\u2019 (TNO 2014 R10135). Bij voorkeur moeten de geluidbronniveaus door metingen\n                                          worden bepaald. De meetmethoden voor vuurwapens zijn beschreven in het genoemde TNO\n                                          rapport. De meetmethoden zijn gebaseerd op ISO 17201-1 Acoustics \u2013 Noise from shooting\n                                          ranges \u2013 Part 1: \u2018Sound source energy determination of muzzle blast\u2019.\n\nOok nieuw is de methode waarmee de geluidimmissie van kogelgeluid bepaald wordt. In\n                                          principe wordt hierbij van dezelfde basisformule als bij mondings- en detonatiegeluid\n                                          uitgegaan, met het kenmerkende verschil dat nu ook de bronniveaus rekentechnisch worden\n                                          vastgesteld.\n\nVoor de modellering van de invloed van afschermende objecten, zoals bijvoorbeeld een\n                                          geluidscherm, wordt eveneens een fysische benadering gevolgd, die duidelijk afwijkt\n                                          van de empirische benadering in de rekenmethoden voor verkeersgeluid en industriegeluid.\n                                          Ook hierbij wordt de schermwerking bepaald als gewogen gemiddelde over de 27 meteorologische\n                                          klassen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet voorschrift is gericht op de bepaling van de hinder-relevante geluidbelasting\n                                          voor woonsituaties in de omgeving van schietinrichtingen bijvoorbeeld in het kader\n                                          van vergunningverlening, zonering of milieueffectrapportage. De met het voorschrift\n                                          bepaalde geluidbelasting is de invallende geluidbelasting aan de gevel. Het voorschrift\n                                          is niet ontwikkeld voor de beoordeling van geluid als kwaliteitskenmerk voor natuurgebieden.\n\nDe beoordelingsmethode beschreven in hoofdstuk 3 van het voorschrift is van toepassing\n                                          voor de berekening van geluidbelastingen met een ondergrens van 50 dB(A). Als er specifieke\n                                          redenen zijn om een lagere ondergrens te kiezen, kunnen aanvullende berekeningen worden\n                                          uitgevoerd die in bijlage A zijn beschreven. Met deze methode worden de impulstoeslag\n                                          en toeslag voor extra laagfrequente componenten in het geluid bij de berekening van\n                                          de geluidbelasting, slechts meegenomen voor zover het geluid waarneembaar is op het\n                                          immissiepunt.\n\nHet voorschrift is geen leerboek, waarin de grondbeginselen van akoestiek of in het\n                                          bijzonder van schietgeluid uiteen worden gezet. Wel zijn specifieke eigenschappen\n                                          van schietgeluid besproken waar dit zich onderscheidt van andere vormen van geluid\n                                          zodat berekeningsresultaten ge\u00efnterpreteerd kunnen worden. Vanwege het complexe karakter\n                                          van schietgeluid kan alleen met specialistische methoden een voldoende betrouwbare\n                                          berekening uitgevoerd worden. Dit houdt in dat deze methoden alleen door akoestische\n                                          deskundigen kunnen worden toegepast. Bij de opstelling van dit voorschrift is daarom\n                                          van dit kennisniveau uitgegaan.\n\nHet voorschrift wijkt niet onnodig af van internationaal gebruikelijke methoden. Met\n                                          name geldt dit voor VDI-bladen, ISO-normen en DIN-normen. Verdere achtergrondinformatie\n                                          en wetenschappelijke onderbouwing is te vinden in handboeken en in onderzoeksrapporten\n                                          van TNO die bij het Ministerie van I&M aanwezig zijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe geluidbelasting door schietgeluid wordt bepaald uit een combinatie van A- en C-gewogen\n                                          geluidexpositieniveaus voor een verzameling van 27 meteorologische klassen. Dit is\n                                          een representatieve deelverzameling van de complexe verzameling van meteorologische\n                                          situaties, die gedurende een (gemiddeld) jaar kunnen voorkomen. In hoofdstuk 4 wordt\n                                          beschreven hoe deze geluidexpositieniveaus berekend worden. In hoofdstuk 3 is beschreven\n                                          hoe hieruit de geluidbelasting Bs wordt bepaald, als hinder-relevante beoordelingsmaat voor schietgeluid (zie \u00a7 2.5).\n\nDoor uit te gaan van een verzameling van meteorologische klassen kan met het schietgeluidmodel\n                                          onder andere onderscheid gemaakt worden tussen de verschillen in geluidoverdracht\n                                          gedurende de meteorologische dag en nacht en is het schietgeluidmodel ook toepasbaar\n                                          in situaties waarin het gebruik van schietinrichtingen gerelateerd is aan de windrichting.\n                                          Bij de bepaling van de geluidbelasting wordt bovendien het effect van de asymmetrische\n                                          windroos in rekening gebracht. Het schietgeluidmodel onderscheidt zich hierin van\n                                          de bestaande rekenmodellen voor het geluid van weg- en railverkeer en de industrie\n                                          waarbij de invloed van de meteorologie op de geluidoverdracht minder expliciet in\n                                          rekening wordt gebracht.\n\nVoor de beoordeling van schietgeluid wordt de dag-avond-nachtwaarde (Bs,dan) gebruikt, die bepaald wordt als een gewogen gemiddelde van de Bs waarden voor de verschillende juridische beoordelingsperioden (Bs,dag, Bs,avond, Bs,nacht). Net als in de beoordelingsprocedures voor wegverkeers- en industriegeluid wordt\n                                          voor de avond- en nachtperiode een extra toeslag van 5 en 10 dB gehanteerd. In de\n                                          formules voor de berekening van de geluidbelasting zijn deze toeslagen reeds verwerkt.\n\nDaarnaast wordt voor de dagperiode van de zondag een extra toeslag van 5 dB gehanteerd\n                                          om de extra hinder van schieten op zondag te verdisconteren. Zodoende wordt de dagperiode\n                                          van de zondag behandeld als ware het een avondperiode. Deze toeslag is op een eenvoudige\n                                          manier in de formule verwerkt door in de berekening het aantal schoten op zondag voor\n                                          de dagperiode zwaarder mee te tellen. Een feestdag wordt hierbij ook als een zondag\n                                          beschouwd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderdeel Code\n\nCategorie Code\n\nCategorie Omschrijving (onderwerp)\n\nF\n\nA\n\nPerslucht\n\nF\n\nB\n\nStoom\n\nF\n\nC\n\nAandrijvingen\n\nF\n\nD\n\nProductkoeling\n\nF\n\nE\n\nGrootkeukenapparatuur\n\nF\n\nF\n\nOvens\n\nF\n\nG\n\nTerreinverlichting\n\nF\n\nH\n\nZwembad\n\nF\n\nI\n\nServerruimte\n\nF\n\nJ\n\nRoltrap\n\nF\n\nK\n\nZonnepanelen\n\nP\n\nA\n\nNatlakspuitcabines\n\nP\n\nB\n\nDrogen\n\nP\n\nC\n\nProcesbaden\n\nP\n\nD\n\nProcesapparatuur\n\nP\n\nE\n\nProceswarmte\n\nP\n\nF\n\nProceskoeling\n\nP\n\nG\n\nVeehouderijen\n\nP\n\nH\n\nDatacentrum\n\nG\n\nA\n\nEnergiebeheersysteem\n\nG\n\nB\n\nIsolatie van de schil\n\nG\n\nC\n\nRuimteverwarming\n\nG\n\nD\n\nRuimteventilatie\n\nG\n\nE\n\nWarm tapwater\n\nG\n\nF\n\nBinnenverlichting\n\nG\n\nG\n\nBuitenverlichting\n\nG\n\nH\n\nZonnepanelen\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA1\n\nToe te passen maatregel\n\nVergroot de persluchtbuffer.\n\nDoor het aansluiten van een (extra) buffervat op het bestaande persluchtnet kan meer\n                                                      perslucht opgeslagen worden, waardoor het aantal starts en stops van de compressor\n                                                      wordt beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een persluchtcompressor met aan/uit-schakelaar aanwezig zonder buffervat of\n                                                      met een te klein buffervat. Hierdoor draait de persluchtinstallatie minimaal 15 minuten\n                                                      per bedrijfsuur in nullast. Bij vergroting van de buffer is het uitgangspunt om maximaal\n                                                      5\u00a0minuten aaneengesloten in nullast te draaien.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen.\n\nDe persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur.\n\nDe persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze.\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA2\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een afsluiter met tijdschakelaar om verlies van perslucht buiten bedrijfstijden\n                                                         te beperken.\n\nDoor het toepassen van een afsluiter met tijdschakelaar op het persluchtnet of delen\n                                                      daarvan kunnen apparaten en machines worden losgekoppeld van de perslucht. Zo hoeft\n                                                      de compressor niet onnodig perslucht te comprimeren buiten bedrijfstijden.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten\n                                                      gebruikstijden.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk\n                                                      buiten bedrijf stil te staan.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze.\n\nControleer regelmatig de instelling van de tijden dat het persluchtnet buiten bedrijf\n                                                      is en zorg dat deze bij veranderende bedrijfstijden (zoals bij zomer- en wintertijd)\n                                                      worden bijgewerkt.\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een flow-drukregelaar toe in het persluchtnet.\n\nDoor integratie van een flow-drukregelaar (regelklep direct na het buffervat) in een\n                                                      persluchtnet kunnen schommelingen in de persluchtvraag worden uitgebalanceerd. Om\n                                                      de schommelingen op te vangen is de persdruk vaak hoger ingesteld dan nodig. Door\n                                                      toepassing van een flow-drukregelaar kan de persdruk in het buffervat worden verlaagd.\n                                                      De verlaging in persdruk zorgt voor een besparing op het energiegebruik van de compressor.\n\nDaarbij zal door lagere druk het persluchtgebruik per gebruiker afnemen en lekt er\n                                                      minder perslucht weg. Door minder persluchtgebruik of -lekkage zal de compressor ook\n                                                      energie besparen.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en\n                                                      buffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal\n                                                      7\u00a0m3/min.\n\nIn het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVerlaag de persluchtdruk na plaatsing van de schakelaar en controleer regelmatig de\n                                                      ingestelde waarde.\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA4\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een luchtkanaal zodat de persluchtcompressor (koude) buitenlucht aanzuigt.\n\nPlaats een luchtkanaal voor het aanzuigen van buitenlucht of van binnenlucht uit een\n                                                      onverwarmde ruimte. Als de persluchtcompressor koudere lucht aanzuigt kan er energiezuiniger\n                                                      perslucht worden gemaakt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste\n                                                      7,5 kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA5\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik zuinige persluchtgereedschappen.\n\nDoor gebruik te maken van nieuwe en energiezuinige perslucht aangedreven gereedschappen,\n                                                      zoals blaaspistolen, wordt er minder perslucht gebruikt en energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr wordt gebruik gemaakt van 'conventionele' persluchtgereedschappen, zoals blaaspistolen,\n                                                      met een nominaal gebruik van meer dan 120 l/min.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik\n                                                      van perslucht.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nOnderhoud de perslucht aangedreven gereedschappen zodat er geen onnodige perslucht\n                                                      verloren gaat en houd ze schoon.\n\nControleer regelmatig op persluchtlekkages aan gereedschap, koppelingen en leidingen\n                                                      en verhelp deze.\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA6\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik elektrisch handgereedschap als vervanging voor pneumatisch aangedreven gereedschap.\n\nDoor waar mogelijk elektrisch handgereedschap toe te passen en perslucht aangedreven\n                                                      gereedschap alleen te gebruiken wanneer er geen elektrisch alternatief is, kan het\n                                                      persluchtgebruik worden beperkt. Het opwekken van perslucht voor het aandrijven van\n                                                      gereedschap is minder effici\u00ebnt dan het gebruiken van elektrisch aangedreven gereedschap.\n\nHuidige situatie\n\nPersluchtaangedreven handgereedschap wordt gebruikt voor toepassingen waar een elektrisch\n                                                      alternatief voor kan worden gebruikt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke\n                                                      eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat.\n\nDe gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA7\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik een blower voor het schoonblazen in plaats van perslucht.\n\nVoor werkzaamheden zoals schoonblazen van vloeren en machines waarbij met perslucht\n                                                      wordt geblazen kan een decentrale blower worden gebruikt. Dit is energiezuiniger dan\n                                                      blazen met perslucht.\n\nHuidige situatie\n\nBlazen gebeurt met perslucht van ten minste 6 bar.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoongeblazen\n                                                      wordt.\n\nDe blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA8\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang de regelklepbediening op basis van perslucht door elektrische aandrijvingen.\n\nDoor het op perslucht aangedreven besturend element (actuator) van de regelklep te\n                                                      vervangen door een servo- of stappenmotor, kan energie worden bespaard. Bij een perslucht\n                                                      aangedreven actuator moet het gehele jaar lucht op druk worden gehouden. Daarom is\n                                                      een elektrische aandrijving effici\u00ebnter.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een regelklep met een door perslucht aangedreven actuator (besturend element)\n                                                      aanwezig die is aangesloten op het centrale persluchtnet. De actuator kan separaat\n                                                      worden vervangen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij processen die het hele jaar continu in bedrijf zijn.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m.\n\nDe regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB1\n\nToe te passen maatregel\n\nVerlaag de stoomdruk van het centrale stoomnet.\n\nEen verlaging van de stoomdruk zorgt voor lagere (stoom)temperaturen en voor een lagere\n                                                      schoorsteentemperatuur. Daardoor verliest de ketel minder warmte en wordt het warmteverlies\n                                                      door de schoorsteen kleiner. Bovendien neemt het verlies in het (stoom)distributienet\n                                                      en het flashverlies in condenspotten af. De mate van verlaging van de stoomdruk wordt\n                                                      bepaald door de stoomafnemer die om de hoogste stoomdruk vraagt om te kunnen blijven\n                                                      opereren.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een stoomketel aanwezig die is gekoppeld aan een centraal stoomnet en de druk\n                                                      op het stoomnet is hoger dan voor de aangesloten apparaten vereist is.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: het stoomnet is meer dan 2.300 uur per jaar\n                                                      op druk.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nVoor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het\n                                                      systeem nodig.\n\nDe stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk.\n\nDe huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van\n                                                      de stromingssnelheden van de stoom.\n\nDe stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar.\n\nDe stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de stoomdruk in het stoomnet.\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB2\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik een economiser om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig in te\n                                                         zetten.\n\nDoor het uitkoelen van rookgas met een economiser kan de restwarmte uit de rookgassen\n                                                      worden benut om het ketelvoedingwater voor te verwarmen.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een stoomketel aanwezig en de warmte uit de rookgassen wordt niet benut.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 2.100 vollasturen van de stoomketel\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe klep voor het ketelvoedingswater moet modulerend zijn om een constante flow in\n                                                      de economiser te garanderen.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVerricht regelmatig metingen aan de in- en uitgaande temperaturen om vast te stellen\n                                                      of de economiser goed werkt.\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB3\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik een rookgascondensor om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig\n                                                         in te zetten.\n\nDoor het condenseren van rookgas met een RVS-condensor kan de restwarmte uit de rookgassen\n                                                      nuttig worden ingezet. Toepassing van de maatregel vereist dat de brander van de stoomketel\n                                                      opnieuw wordt afgesteld.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een stoomketel met economiser aanwezig en de rookgassen verlaten de schoorsteen\n                                                      (na de economiser) met een temperatuur van 130\u00b0C of hoger.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10\u201320\u00b0C).\n\nHet suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom),\n                                                      of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nOnderhoud de warmtewisselaar volgens de leveranciersvoorschriften.\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB4\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang stoom als middel voor ruimteverwarming.\n\nDoor stoom als middel voor ruimteverwarming te vervangen voor een effici\u00ebnter alternatief\n                                                      wordt energie bespaard. Mogelijke alternatieven zijn een indirect gestookte heater,\n                                                      een direct gestookte hoogrendement (HR)-heater of donkere stralers.\n\nHuidige situatie\n\nDe ruimteverwarming gebeurt met een met stoom gevoede luchtverhitter.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 m van de te verwarmen\n                                                      ruimte.\n\nDe huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (\u00e9\u00e9n-op-\u00e9\u00e9n\n                                                      vervanging van de huidige heaters).\n\nEr zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de\n                                                      ruimte.\n\nDe rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB5\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer onge\u00efsoleerde warme delen van de stoomketel.\n\nDoor het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 1,0\u00a0m2K/W bij onge\u00efsoleerde mangaten, ketel-achterfronten en voedingswaterregelkleppen van\n                                                      stoomketels, kan warmteverlies worden voorkomen.\n\nHuidige situatie\n\nBepaalde delen van de stoomketel, zoals mangaten, het ketel-achterfront en de voedingswaterregelklep\n                                                      zijn niet of onvoldoende ge\u00efsoleerd.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVoer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie.\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB6\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer stoomleidingen en appendages.\n\nDoor het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 2,5\u00a0m2K/W rondom stoomleidingen en appendages wordt warmteverlies tegengegaan.\n\nHuidige situatie\n\nDe stoomleidingen zijn niet of onvoldoende ge\u00efsoleeerd.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVoer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie.\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB7\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een omgekeerde osmose (RO)-installatie toe om de ketelwaterkwaliteit te verbeteren.\n\nMet een omgekeerde osmose-installatie kan de waterkwaliteit voor een gasgestookte\n                                                      stoomketel worden verbeterd. Hierdoor is er minder toevoeging van nieuw water nodig\n                                                      en wordt er ook minder water ververst (spui). Dit verlaagt het watergebruik en daardoor\n                                                      hoeft er minder water te worden opgewarmd in de stoomketel.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een stoomketel zonder waterbehandeling of met enkel een eenvoudige ontharder\n                                                      zoals een harskolom aanwezig. De waterverversing (spui) is ten minste 10%.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer jaarlijks op lekkages en voer zo nodig\n\nonderhoud uit aan de reverse osmose-installatie.\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB8\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces om het suppletiewater\n                                                         voor te verwarmen met warmte uit te lozen water.\n\nDoor het plaatsen van een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces kan\n                                                      het suppletiewater van de stoomketel worden voorverwarmd met warmte uit te lozen afvalwater.\n                                                      Voorbeelden van dergelijke warmteterugwinning zijn een kratten- of gereedschapwasser.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een heetwaterproces aanwezig (bijvoorbeeld een kratten- of gereedschapwasser)\n                                                      waarbij het warme afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool zonder dat daar warmte\n                                                      uit is teruggewonnen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet heetwaterproces verbruikt ten minste 500\u00a0m3 water per jaar.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nInspecteer en reinig elke twee jaar de warmtewisselaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nAandrijvingen\n\nNummer maatregel\n\nFC1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een frequentieregeling toe op machines.\n\nMet de toepassing van een frequentieregelaar op de elektromotor welke een machine\n                                                      of machinedeel aandrijft kan de motor optimaal worden ingezet in de bedrijfsvoering.\n\nDe aandrijving door de elektromotor kan middels de frequentieregelaar optimaal worden\n                                                      ingeregeld, waarbij de snelheid van de elektromotor zodanig wordt gekozen dat de aandrijving\n                                                      zijn functie goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen.\n\nDeze maatregel beslaat directe en indirecte aandrijvingen, zoals via as, snaar, riem,\n                                                      ketting en dergelijke.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch\n                                                      vermogen van ten minste 8 kW. De effici\u00ebntieklasse van de elektromotor is ten minste\n                                                      IE2.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 800 draaiuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen,\n                                                      \u00f3f de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor\n                                                      kan worden geplaatst.\n\nDe functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nAandrijvingen\n\nNummer maatregel\n\nFC2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een frequentieregeling op pompen toe.\n\nDoor het toepassen van een frequentieregelaar op de pomp kan de pomp optimaal worden\n                                                      ingeregeld. Daarbij wordt het werkpunt van de pomp zodanig gekozen dat de pomp zijn\n                                                      functie goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Bij veel toepassingen\n                                                      kan een eenvoudige debiet- of drukregeling worden ingesteld, waarbij de pomp altijd\n                                                      naar het optimale werkpunt wordt geregeld.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een variabele flow of een overcapaciteit welke wordt gesmoord met een regel-\n                                                      of smoorklep.\n\nEr is een pomp van ten minste 4 kW aanwezig, die wordt aangedreven door een elektromotor\n                                                      van efficiencyklasse IE2 of hoger.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen,\n                                                      \u00f3f de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nAandrijvingen\n\nNummer maatregel\n\nFC3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een frequentieregeling toe op compressoren van onder andere de koel-, vries- en\n                                                         persluchtinstallaties.\n\nDoor het toepassen van de frequentieregelaar wordt het toerental van de compressor\n                                                      optimaal ingeregeld, zodanig dat de compressor de gewenste druk en debiet kan leveren\n                                                      met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Daarnaast kan bij veel toepassingen een\n                                                      eenvoudige druk- of temperatuurregeling worden ingesteld, waarbij de compressor altijd\n                                                      naar het optimale werkpunt wordt geregeld. Bij een installatie waarin meerdere compressoren\n                                                      parallel opereren moet alleen de compressor met het grootste regelvermogen van een\n                                                      frequentieregelaar worden voorzien.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een compressor zonder frequentieregeling aanwezig, aangedreven door een elektromotor\n                                                      met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De effici\u00ebntieklasse van de elektromotor\n                                                      is ten minste IE2.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen,\n                                                      \u00f3f de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nAandrijvingen\n\nNummer maatregel\n\nFC4\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang elektromotoren met effici\u00ebntieklasse IE2 of lager door een motor met effici\u00ebntieklasse\n                                                         IE4 of hoger.\n\nElektromotoren met een hogere effici\u00ebntieklasse, zoals IE4 gebruiken minder elektriciteit\n                                                      dan elektromotoren met een lagere effici\u00ebntieklasse. Door het vervangen van elektromotoren\n                                                      met effici\u00ebntieklasse IE2 of lager door elektromotoren met effic\u00ef\u00ebntieklasse IE4 of\n                                                      hoger wordt energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn elektromotoren aanwezig met effici\u00ebntieklasse IE2 of lager. Deze motoren zijn\n                                                      herkenbaar doordat er geen IE-klasse, klasse IE1 of IE2 op het typeplaatje van de\n                                                      motor staat.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nTest en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens\n                                                      leveranciersvoorschriften.\n\nOnderwerp\n\nAandrijvingen\n\nNummer maatregel\n\nFC5\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang IE3-elektromotoren door effici\u00ebntieklasse IE4 of hoger.\n\nElektromotoren met een hogere effici\u00ebntieklasse, zoals IE4 gebruiken minder elektriciteit\n                                                      dan elektromotoren met een lagere effici\u00ebntieklasse. Door het vervangen van IE3-elektromotoren\n                                                      door IE4-elektromotoren of hoger wordt energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn elektromotoren aanwezig met effici\u00ebntieklasse IE3. Deze motoren zijn herkenbaar\n                                                      doordat er IE3 op het typeplaatje van de motor staat.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de motoren is meer dan 0,75 kW.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nTest en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens\n                                                      leveranciersvoorschriften.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD1\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik een alternatief voor elektrische verwarming aan de binnenzijde van de glazen\n                                                         deur van een verticaal vriesmeubel.\n\nDoor anti-condensfolie of een coating aan de binnenkant van de glazen deur aan te\n                                                      brengen is er geen elektrische verwarming meer nodig en kan deze verwijderd worden.\n                                                      Dit geeft een besparing op het elektriciteitsgebruik van het vriesmeubel en de koelinstallatie,\n                                                      omdat de koelinstallatie de ontstane warmte dan niet weg hoeft te koelen.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een verticaal vriesmeubel aanwezig waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrische\n                                                      (rand)verwarming op de glazen deur voor het voorkomen van condensvorming.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: het vriesmeubel is meer dan 1.800 uur per\n                                                      jaar in gebruik.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer dat de ruitverwarming is uitgeschakeld nadat een folie of coating is aangebracht.\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD2\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats deuren voor verticale koelmeubels.\n\nDoor het plaatsen van glazen deuren voor verticale koelmeubels is er minder koudeverlies\n                                                      vanuit het meubel naar de ruimte. Dit vermindert het energiegebruik voor koeling en\n                                                      het energiegebruik voor ruimteverwarming.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn verticale koelmeubels aanwezig die niet of alleen 's nachts worden afgedekt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: het koelmeubel is meer dan 4.400 uur per\n                                                      jaar in gebruik.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas nachtafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels.\n\nEen semi-verticaal koelmeubel heeft schappen die van onder naar boven minder diep\n                                                      worden. Nachtafdekking bestaat vaak uit een of meer rolgordijnen die aan het koelmeubel\n                                                      kunnen worden vastgemaakt en eenvoudig met de hand open en dicht kunnen worden gemaakt.\n                                                      Hierdoor is er buiten openingstijden minder koudeverlies vanuit het meubel naar de\n                                                      ruimte. Dit vermindert het energiegebruik voor koeling en het energiegebruik voor\n                                                      ruimteverwarming.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn semi-verticale koelmeubels aanwezig zonder nachtafdekking.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: het koelmeubel is meer dan 2.100 uur per\n                                                      jaar in gebruik.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet koelmeubel is geschikt voor het plaatsen van nachtafdekking.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nDek de koelmeubels af na sluitingstijd.\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD4\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats dagafdekking op horizontale vriesmeubels.\n\nDoor schuifdeuren of andere dagafdekking toe te passen op horizontale vriesmeubels\n                                                      vindt er minder koudeverlies plaats vanuit het meubel naar de ruimte. Dit vermindert\n                                                      het energiegebruik voor koeling en het energiegebruik voor ruimteverwarming.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn horizontale vriesmeubels aanwezig zonder dagafdekking.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD5\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer koel- en vriesleidingen.\n\nDoor het aanbrengen van isolatie om koel- en vriesleidingen wordt koudeverlies naar\n                                                      de omgeving beperkt. Hierdoor zal het energiegebruik van de koelinstallatie afnemen.\n                                                      Gebruik vanwege condensvorming FEF (flexibel elastomeric foam) of een ander isolatiemateriaal\n                                                      met een structuur van gesloten cellen, een hoge dampdiffusieweerstand en een laag\n                                                      warmtegeleidingsvermogen.\n\nHuidige situatie\n\nDe gekoelde koel- of vriesleidingen zijn niet of onvoldoende ge\u00efsoleerd. Het gaat\n                                                      hierbij om de leidingen van de koelmachine naar het afgiftesysteem.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele\n                                                      schade.\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD6\n\nToe te passen maatregel\n\nKoppel de verdamperventilator aan de vriesceldeur.\n\nDoor het koppelen van de verdamperventilator aan de vriesceldeur gaat deze uit op\n                                                      het moment dat de deur wordt geopend. Dit voorkomt onnodig koudeverlies bij het openen\n                                                      van de deur. Bovendien vindt minder ijsvorming plaats op de verdamper.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een vriescel aanwezig, waarbij de verdamperventilator en de vriesceldeur niet\n                                                      zijn gekoppeld, waardoor de verdamperventilator blijft draaien als de deur wordt geopend.\n\nDe deur is niet voorzien van lamellen of een snelsluitdeur.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten\n                                                      gewaarborgd kunnen blijven.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD7\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer de wanden van koelcellen om warmte buiten te houden.\n\nDoor het isoleren van de koelcelwanden wordt koudeverlies naar de omgeving voorkomen\n                                                      en de temperatuur in een koelcel behouden. Pas isolatiemateriaal toe met een Rd-waarde\n                                                      van ten minste 6\u00a0m2K/W. Hierdoor daalt het elektriciteitsgebruik van de koelinstallatie.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een niet of onvoldoende ge\u00efsoleerde koelcel aanwezig. De isolatiedikte is ten\n                                                      hoogste 15 mm (Rd-waarde is 0,5\u00a0m2K/W of lager).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de isolatie op beschadigingen en vochtproblemen volgens de leveranciersvoorschriften.\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD8\n\nToe te passen maatregel\n\nRegel de verdamperventilatoren van koelcellen op basis van meerdere temperatuursensoren.\n\nIn de koelcellen draait continu een ventilator bij de verdamper om temperatuurverschillen\n                                                      in de koelcel te voorkomen. Door de verdamperventilator te regelen op basis van meerdere\n                                                      temperatuursensoren kan energie worden bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een koelcel aanwezig, waarbij de verdamperventilator niet wordt geregeld op\n                                                      basis van meerdere temperatuursensoren.\n\nDe verdamperventilator is voorzien van een frequentieregelaar.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: de koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar\n                                                      in gebruik.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe oppervlakte van de koelcel is ten minste 100\u00a0m2.\n\nIn de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD9\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een frequentieregelaar toe om het circulatievoud te regelen bij gekoelde opslag\n                                                         van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product).\n\nHet circulatievoud van de lucht is het aantal malen per uur dat een ruimte-inhoud\n                                                      wordt doorspoeld met geconditioneerde lucht uit een luchtbehandelingsinstallatie.\n                                                      Tijdens de bewaarperiode is het niet nodig de volledige ventilatiecapaciteit van de\n                                                      koeling te benutten. Door te sturen op de ethyleenconcentratie kan het ventilatievoud\n                                                      worden geoptimaliseerd door middel van frequentieregeling van de ventilatoren.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een koelcel aanwezig voor de opslag van groente, fruit of andere plantaardige\n                                                      producten, waarbij het ventilatievoud niet wordt geregeld.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD10\n\nToe te passen maatregel\n\nScheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie.\n\nWanneer een condensor binnen staat wordt de warmte van de condensor overgedragen aan\n                                                      de te koelen lucht. Door het plaatsen van een apart aanzuigkanaal vanuit de buitenlucht\n                                                      of een onverwarmde ruimte kan de te koelen lucht worden gescheiden van de warme afgegeven\n                                                      lucht van de condensor. Hierdoor verbruikt de koelinstallatie minder elektriciteit.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een koelinstallatie aanwezig waarbij de luchttoevoer en de afgegeven warme lucht\n                                                      van de condensor in dezelfde ruimte terechtkomen, waardoor deze opwarmt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal\n                                                      korter dan 5 m.\n\nDe maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD11\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een condensordrukregeling op buitenluchttemperatuur toe op de koelinstallatie.\n\nDoor het toepassen van een automatische condensordrukregeling op basis van de buitenluchttemperatuur,\n                                                      zal de condensortemperatuur op jaarbasis gemiddeld dalen. Hierdoor werkt de koelinstallatie\n                                                      effici\u00ebnter.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een koelinstallatie met een vermogen van ten minste 20 kWth aanwezig, die is\n                                                      voorzien van een elektronisch expansieventiel en die werkt met een vaste condensordruk\n                                                      gedurende het gehele jaar.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint.\n\nDe regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van\n                                                      een buitentemperatuursensor.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD12\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik de restwarmte van de condensors van de koelinstallatie.\n\nDoor middel van een extra warmtewisselaar in het persgascircuit kan de restwarmte\n                                                      uit de condensors nuttig worden gebruikt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een koelinstallatie aanwezig waarbij de warmte van de condensors niet nuttig\n                                                      wordt gebruikt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: de beschikbare warmte kan ten minste 1.000\u00a0uur\n                                                      per jaar nuttig worden ingezet.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar.\n\nHet moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD13\n\nToe te passen maatregel\n\nPas dagafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels.\n\nDoor het toepassen van dagafdekking bij een semi-verticaal koelmeubel vindt er minder\n                                                      koudeverlies plaats vanuit het meubel naar de ruimte. Dit vermindert het energiegebruik\n                                                      voor koeling en het energiegebruik voor ruimteverwarming.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn semi-verticale koelmeubels aanwezig zonder dagafdekking.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: het koelmeubel is meer dan 7.200 uur per jaar in gebruik.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD14\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats LED-armaturen in gekoelde cellen.\n\nDoor het vervangen van TL verlichting in gekoelde ruimten door LED-armaturen wordt\n                                                      het vermogen van de verlichting beperkt. Naast de beperking van het elektrische vermogen\n                                                      wordt ook de warmtelast verlaagd waardoor er minder koeling nodig is.\n\nHuidige situatie\n\nIn de gekoelde cellen zijn armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL8 of TL5)\n                                                      aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nMaak regelmatig de verlichtingsarmaturen schoon.\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD15\n\nToe te passen maatregel\n\nPas heetgasontdooiing toe op de vriesinstallatie.\n\nOm een goede koeling mogelijk te maken dient ijsvorming voorkomen te worden. Door\n                                                      het toepassen van heetgasontdooiing bij plaatsing van een nieuwe vriesinstallatie\n                                                      kan energie bespaard worden.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een vriesinstallatie aanwezig waarbij een regeling voor ontdooiing ontbreekt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de werking van de heetgasontdooiing. Er mag in principe geen\n                                                      ijsaangroei op de verdamper zichtbaar zijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nGrootkeukenapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nFE1\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang de infrarood-salamander door een salamander met automatische pan/bord detectie.\n\nDoor het vervangen van de infrarood-salamander door een salamander met pan/bord detectie\n                                                      kan worden voorkomen dat deze onnodig aanstaat wanneer deze niet in gebruik is.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn \u00e9\u00e9n of meer infrarood-salamanders aanwezig waarbij een aan/uit- of tijdschakelaar\n                                                      ontbreekt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nGrootkeukenapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nFE2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas hot-fill toe bij bestaande vaatwasapparatuur in grootkeukens.\n\nDoor het toepassen van warmwater uit een bestaande warmwateraansluiting in vaatwasapparatuur\n                                                      (hot-fill) wordt warm water gebruikt dat op een effici\u00ebntere manier is geproduceerd.\n                                                      Dit is bijvoorbeeld het geval als het water is opgewarmd met een warmtepomp, een zonneboiler\n                                                      en/of restwarmte.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een horeca vaatwasser aanwezig die is aangesloten op een koudwaterleiding.\n\nHet warme tapwater wordt op een effici\u00ebnte manier opgewekt zoals bijvoorbeeld met\n                                                      restwarmte van de koeling, een zonneboiler of een warmtepomp.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nGrootkeukenapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nFE3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een dubbelwandige vaatwasser toe in grootkeukens.\n\nDoor het toepassen van een energiezuinige dubbelwandige horecavaatwasser vindt minder\n                                                      warmteverlies plaats door de wanden van de vaatwasser. Daardoor wordt energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een enkelwandige horeca vaatwasser aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nGrootkeukenapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nFE4\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een laagdebiet afzuigkap toe bij grootkeukens.\n\nIn een laagdebiet afzuigkap zijn luchttoevoercompartimenten aangebracht voor het inblazen\n                                                      van lucht aan de onder- en/of binnenzijde van de luifelranden. Dit leidt tot betere\n                                                      afvangprestaties dan bij een conventionele afzuigkap, waardoor de afzuigkap met een\n                                                      lager debiet kan werken. Dat zorgt voor energiebesparing.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een conventionele afzuigkap aanwezig zonder extra luchttoevoercompartimenten.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig de afzuigkap volgens het interval zoals aangegeven in de leveranciersvoorschriften.\n\nOnderwerp\n\nGrootkeukenapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nFE5\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een elektrisch frituurtoestel toe in plaats van een gasgestookt toestel.\n\nDoor het vervangen van het huidige frituurtoestel op gas door een elektrisch frituurtoestel\n                                                      wordt het warmteverlies naar de omgeving verminderd. Hierdoor neemt de effici\u00ebntie\n                                                      toe.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een gasgestookt frituurtoestel aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik\n                                                      is ten hoogste 170.000\u00a0m3 per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende\n                                                      transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nGrootkeukenapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nFE6\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een elektrische combisteamer toe in plaats van een gasgestookte variant.\n\nDoor het toepassen van een elektrische combisteamer in plaats van een gasgestookte\n                                                      combisteamer kan op aardgas worden bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een gasgestookte combisteamer aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik\n                                                      is ten hoogste 170.000\u00a0m3 per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende\n                                                      transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nOvens\n\nNummer maatregel\n\nFF1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een rookgasklep toe in het rookgaskanaal van de gasgestookte oven om warmteverlies\n                                                         te beperken.\n\nToepassen van rookgaskleppen bij ovens om warmteverlies als gevolg van thermische\n                                                      trek te voorkomen, wanneer de brander van de oven uitgeschakeld is en de oven nog\n                                                      warm is. Met deze maatregel koelt de oven minder snel af, waarmee energie wordt bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een gasgestookte oven aanwezig, waarbij het rookgaskanaal niet is voorzien van\n                                                      een rookgasklep.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de oven\n                                                      per jaar en een aardgasgebruik van ten hoogste 170.000\u00a0m3 per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe huidige ontsteking van de brander is geschikt om een rookgasklep te kunnen besturen.\n\nDe oven heeft een thermisch vermogen van ten minste 40 kW.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nOvens\n\nNummer maatregel\n\nFF2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas modulerende branders in ovens toe.\n\nDoor het toepassen van modulerende branders in ovens wordt het brandervermogen beter\n                                                      geregeld op basis van de warmtevraag, waardoor minder stilstands- en opstartverliezen\n                                                      plaatsvinden.\n\nBij een gastoevoerdruk van meer dan 50 mbar zijn een apart gasfilter en een aparte\n                                                      drukregelaar nodig.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een gasgestookte oven met een brandervermogen van tenminste 100 kW aanwezig\n                                                      zonder modulerende branders.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 2.100 gebruiksuren van de oven per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nTerreinverlichting\n\nNummer maatregel\n\nFG1\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een tijdklok samen met een daglichtregeling als de verlichting op vaste tijden\n                                                         moet branden terwijl het donker is.\n\nDoor het gebruik van een tijdklok samen met een daglichtregeling staan lampen die\n                                                      op vaste uren moeten branden niet onnodig aan.\n\nHuidige situatie\n\nDe buitenverlichting heeft geen tijdklok en/of geen daglichtregeling op plaatsen waar\n                                                      de verlichting op vaste uren moet branden terwijl het donker is.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet\n                                                      blijven.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nMaak regelmatig de sensoren van de verlichtingsregeling schoon en controleer jaarlijks\n                                                      de instellingen van de tijdklok.\n\nOnderwerp\n\nTerreinverlichting\n\nNummer maatregel\n\nFG2\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een bewegingssensor op plaatsen waar de lampen niet altijd aan hoeven te zijn.\n\nDoor het plaatsen van een bewegingssensor op plaatsen waar de terreinverlichting alleen\n                                                      aan hoeft te zijn als er mensen aanwezig zijn, staan lampen niet onnodig aan.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn lampen zonder een bewegingssensor aanwezig op plaatsen waar alleen verlichting\n                                                      nodig is als er mensen aanwezig zijn.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.100 onnodige branduren per\n                                                      jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet\n                                                      blijven.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nMaak regelmatig de sensoren van de verlichtingsregeling schoon.\n\nOnderwerp\n\nTerreinverlichting\n\nNummer maatregel\n\nFG3\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats extra schakelaars voor de veldverlichting per veld.\n\nDoor het plaatsen van extra schakelaars om de veldverlichting per veld te kunnen schakelen,\n                                                      die na een gekozen tijd automatisch uit gaan, worden velden niet onnodig verlicht.\n\nHuidige situatie\n\nDe veldverlichting kan alleen voor meerdere velden tegelijkertijd worden geschakeld.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 11 kW aan verlichting per veld.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nPer veld zijn al aparte kabels voor de stroomvoorziening aanwezig.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nTerreinverlichting\n\nNummer maatregel\n\nFG4\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang op een lichtmast de armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen door\n                                                         LED-armaturen.\n\nDoor op een lichtmast armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen te vervangen\n                                                      door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. De lichtmast blijft behouden.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn lichtmasten met armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen (kwiklampen,\n                                                      SON, HPL, HQL of HPI) aanwezig, waarbij het armatuur kan worden vervangen zonder de\n                                                      mast te vervangen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet LED-armatuur kan worden toegepast op de bestaande lichtmast.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nTerreinverlichting\n\nNummer maatregel\n\nFG5\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang bij terreinverlichting zonder mast de armaturen met gasontladingslampen door\n                                                         LED-armaturen.\n\nDoor bij terreinverlichting, die niet op een mast staat, het armatuur met gasontladingslampen\n                                                      te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is terreinverlichting die niet op een mast staat aanwezig met armaturen met een\n                                                      van de volgende gasontladingslampen: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nZwembad\n\nNummer maatregel\n\nFH1\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang in bestaande kozijnen en ramen in de zwembadruimte het enkelglas door HR++\n                                                         glas.\n\nDoor het bestaande enkel glas te vervangen door HR++ glas wordt warmteverlies beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn ramen of kozijnen met enkel glas aanwezig in de verwarmde zwembadruimtes.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nZwembad\n\nNummer maatregel\n\nFH2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas isolatie toe op onge\u00efsoleerde zwembadwaterleidingen in een zwembad.\n\nDoor het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van minimaal 1,4\u00a0m2K/W rondom zwembadwaterleidingen, flenzen en appendages wordt het warmteverlies verminderd.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn onge\u00efsoleerde zwembadwaterleidingen en appendages aanwezig, die zich bevinden\n                                                      in een binnenopsteling.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe leidingen zijn goed bereikbaar.\n\nDe gemiddelde temperatuur van het water in de leidingen is hoger dan de gemiddelde\n                                                      temperatuur van de omgeving waarin de leidingen en appendages zich bevinden.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVoer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie.\n\nVoer eenmaal per 5 jaar een warmtemeting uit.\n\nOnderwerp\n\nZwembad\n\nNummer maatregel\n\nFH3\n\nToe te passen maatregel\n\nDek het zwembad af met zwembadafdekking buiten de openingstijden.\n\nDoor het afdekken van een rechthoekig zwembad na sluitingstijd wordt warmteverlies\n                                                      via verdamping tegengegaan.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een rechthoekig zwembad aanwezig dat onafgedekt achterblijft wanneer het zwembad\n                                                      gesloten is.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nAfdekking buiten gebruikstijden mag niet leiden tot overschrijding van de grenswaarden\n                                                      voor vluchtige stoffen in het zwembadwater.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nZwembad\n\nNummer maatregel\n\nFH4\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een glijbaanafsluiter op de uitgang van de waterglijbaan, die deels buiten\n                                                         de gebouwschil loopt.\n\nDoor aan de uitgang onderaan de glijbaan een glijbaanafsluiter te plaatsen, wordt\n                                                      warmteverlies voorkomen. De afkoeling van de lucht blijft beperkt tot de inhoud van\n                                                      de glijbaan.\n\nHuidige situatie\n\nEr is bij een verwamd en overdekt zwembad een onge\u00efsoleerde waterglijbaan aanwezig,\n                                                      die gedeeltelijk buiten de gebouwschil loopt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: het aardgasverbruik is ten hoogste 170.000\u00a0m3 per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nPlaats de glijbaanafsluiter als de glijbaan buiten bedrijf is.\n\nOnderwerp\n\nZwembad\n\nNummer maatregel\n\nFH5\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer de wanden van het zwembassin.\n\nDoor het plaatsen van isolatieplaten met een Rd-waarde van ten minste 1,8\u00a0m2K/W wordt warmteverlies door de wanden van het zwembassin beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een verwarmd zwembassin aanwezig met onge\u00efsoleerde wanden.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe gemiddelde temperatuur van het zwembadwater is hoger dan de gemiddelde temperatuur\n                                                      van de omgeving waarin de wanden van het zwembassin zich bevinden.\n\nDe wanden van het zwembassin zijn goed bereikbaar.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVoer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie.\n\nOnderwerp\n\nZwembad\n\nNummer maatregel\n\nFH6\n\nToe te passen maatregel\n\nWin warmte terug uit het spoelwater door gebruik te maken van een spoelwaterbuffer.\n\nDoor gebruik te maken van een spoelwaterbuffer kan warmte uit het spoelwater van het\n                                                      zwembad worden teruggewonnen met een warmtewisselaar.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een verwarmd zwembad aanwezig waarbij het warme spoelwater wordt geloosd op\n                                                      het riool.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende ruimte voor het plaatsen van een spoelwaterbuffer van tenminste 5\u00a0m3.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nZwembad\n\nNummer maatregel\n\nFH7\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een HR-ketel toe voor zwembadwaterverwarming.\n\nDoor de bestaande ketel te vervangen door een hoogrendement HR-107 ketel wordt de\n                                                      effici\u00ebntie van de verwarming van het zwembadwater verhoogd.\n\nHuidige situatie\n\nEr wordt gebruik gemaakt van een conventionele of verbeterde rendementketel voor het\n                                                      verwarmen van het zwembadwater.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 2.300 bedrijfsuren van het zwembad per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nZwembad\n\nNummer maatregel\n\nFH8\n\nToe te passen maatregel\n\nVerbeter de isolatie van het dak van het zwembad.\n\nEen zwembad heeft over het algemeen een hoge binnentemperatuur. Door het dak (verder)\n                                                      te isoleren tot een Rc-waarde van 6,3\u00a0m2K/W wordt het warmteverlies beperkt en is er minder energie nodig om het zwembad te\n                                                      verwarmen. De isolatie kan worden aangebracht bovenop of onder de dakbedekking (omgekeerd\n                                                      dak of warm dak).\n\nHuidige situatie\n\nHet dak van de zwembadruimte is niet of onvoldoende ge\u00efsoleerd (Rc-waarde kleiner\n                                                      dan 2,0\u00a0m2K/W).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nZwembad\n\nNummer maatregel\n\nFH9\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een effici\u00ebnte warmtewisselaar toe op de balansventilatie van het zwembad.\n\nDoor een dubbele kruisstroomwarmtewisselaar toe te passen in de balansventilatie van\n                                                      het zwembad wordt het warmteverlies beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nIn het zwembad is mechanische toe- en afvoer van ventilatielucht zonder warmteterugwinning,\n                                                      of met warmteterugwinning door middel van een twincoilsysteem aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe luchttoevoer- en afvoerkanalen liggen in elkaars nabijheid.\n\nDe warmte uit de ventilatielucht wordt niet met behulp van een warmtepomp teruggewonnen.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nServerruimte\n\nNummer maatregel\n\nFI1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas virtualisatie en consolidatie toe bij servers.\n\nDoor middel van virtualisatie en consolidatie (het intern of extern samenvoegen van\n                                                      werklast) wordt het aantal in gebruik zijnde servers teruggebracht.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn meerdere fysieke servers aanwezig met een totaal opgesteld vermogen ten minste\n                                                      5 kW, waarbij de beschikbare verwerkingscapaciteit groter is dan de actuele behoefte\n                                                      aan verwerkingscapaciteit.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende\n                                                      om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nServerruimte\n\nNummer maatregel\n\nFI2\n\nToe te passen maatregel\n\nStel geautomatiseerd energiebeheer in op servers\n\nDoor het instellen van geautomatiseerd energiebeheer (power management) past de server\n                                                      zijn energiegebruik aan op de actuele vraag naar verwerkingscapaciteit. Het afstemmen\n                                                      kan door het instellen van een passend dynamisch power management profiel (balanced\n                                                      mode). De instellingen op het niveau van de hardware (BIOS) en het operating system\n                                                      moeten zodanig zijn dat de server alle mogelijkheden voor het aanpassen van het energiegebruik\n                                                      kan benutten.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van\n                                                      ten minste 5 kW. Er is sprake van een gemiddelde CPU-belasting van minder dan 80%.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen\n                                                      van enkele microseconden problematisch zijn.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nServerruimte\n\nNummer maatregel\n\nFI3\n\nToe te passen maatregel\n\nNeem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf.\n\nDoor de belasting van UPS-en (Batterijen) te optimaliseren kan een maximale conversie\n                                                      effici\u00ebntie worden bereikt. Door het uit bedrijf nemen van laagbelaste UPS-en (<30%)\n                                                      en/of het gebruik van modulaire UPS-en kan de belasting van de UPS-en zodanig worden\n                                                      verhoogd dat een conversie effici\u00ebntie van tenminste 96% wordt bereikt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van\n                                                      ten minste 5 kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. Ten minste \u00e9\u00e9n UPS wordt\n                                                      gemiddeld minder dan 30% belast.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr zijn voldoende UPS-en actief om de nagestreefde redundantie in de serverruimte\n                                                      te waarborgen.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nMonitor en registreer (automatisch) de UPS-effici\u00ebntie en de geleverde vermogens en\n                                                      analyseer de uitkomsten.\n\nOnderwerp\n\nServerruimte\n\nNummer maatregel\n\nFI4\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een buitenluchtklep toe voor koeling van de serverruimte.\n\nBij kleine serverruimtes die grenzen aan de buitenlucht kan een geautomatiseerde buitenluchtklep\n                                                      een effectieve maatregel zijn. Door het toepassen van een buitenluchtklep met sensoren\n                                                      voor luchtvochtigheid en temperatuur kan worden gekoeld met buitenlucht en kan de\n                                                      inzet van de koelinstallatie worden verminderd.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een compressiekoelinstallatie aanwezig voor de koeling van de serverruimte.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe serverruimte grenst met ten minste \u00e9\u00e9n zijde aan een buitengevel om een gestuurde\n                                                      buitenluchtklep te kunnen installeren.\n\nDe aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de\n                                                      installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen\n                                                      bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden.\n\nHet opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5 kW.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de vocht- en temperatuursensoren van de buitenluchtklep volgens\n                                                      leveranciersvoorschriften en reinig deze indien nodig.\n\nOnderwerp\n\nServerruimte\n\nNummer maatregel\n\nFI5\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten.\n\nVervang bestaande directe expansie koelinstallaties door nieuwe effici\u00ebntere koelinstallaties.\n                                                      Door lagere condensatietemperaturen in tussenseizoen en winter verbetert de effici\u00ebntie\n                                                      substantieel en wordt energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van\n                                                      ten minste 5 kW. Voor het koelen van deze ruimte wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie\n                                                      met directe expansiekoeling.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe COP (Coefficient of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nServerruimte\n\nNummer maatregel\n\nFI6\n\nToe te passen maatregel\n\nBreng een scheiding aan tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de\n                                                         datazaal.\n\nDoor het aanbrengen van gangafdekking, deuren en blindplaten worden koude en warme\n                                                      compartimenten gecre\u00eberd. Dat voorkomt vermenging van koude aanvoerlucht waarmee de\n                                                      apparatuur wordt gekoeld, en de warme lucht die naar buiten wordt afgevoerd. Hierdoor\n                                                      neemt de effici\u00ebntie van de koeling toe.\n\nHuidige situatie\n\nEr vindt vermenging plaats van aan- en afvoerlucht in de serverruimte.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de afdichting van de compartimenten en de plaatsing van de blindplaten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nRoltrap\n\nNummer maatregel\n\nFJ1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas aanbodafhankelijke regeling met twee snelheden of met onderbrekende roltrapbesturing\n                                                         toe.\n\nDoor het toepassen van een aanbodafhankelijke regeling met twee snelheden of een onderbrekende\n                                                      roltrapbesturing, wordt de roltrap stilgezet of vertraagd als er geen aanbod is van\n                                                      personen.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een roltrap aanwezig die continu in bedrijf is en die niet is uitgevoerd met\n                                                      een aanbodafhankelijke regeling.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.600 bedrijfsuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe roltrap moet geschikt zijn voor een aanbodsafhankelijke regeling of onderbrekende\n                                                      roltrapbesturing.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nZet de roltrap uit buiten openingstijden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nZonnepanelen\n\nNummer maatregel\n\nFK1\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats zonnepanelen op het dak.\n\nDoor de plaatsing van zonnepanelen wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Daarmee\n                                                      wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit via het elektriciteitsnet.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A).\n\nEr is ten minste 2.000\u00a0m2 aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan\n                                                      zonnepanelen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende\n                                                      ballast.\n\nDe bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende\n                                                      transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.\n\nHet dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd.\n\nDe verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een\n                                                      significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nBij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden\n                                                      gebruikt.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nMaak de zonnepanelen jaarlijks schoon.\n\nControleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nNatlakspuitcabines\n\nNummer maatregel\n\nPA1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een omschakelmodule toe om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van\n                                                         ventilatie- naar circulatie te schakelen.\n\nTijdens het spuitproces moet er voldoende ventilatie met verse buitenlucht zijn. Na\n                                                      de nadraaitijd kan de spuitcabine daarom worden geschakeld naar circulatiestand, zodat\n                                                      er minder koude buitenlucht opgewarmd hoeft te worden. Dit kan door het toepassen\n                                                      van een omschakelmodule gekoppeld aan het persluchtsysteem van de spuitcabine. De\n                                                      recirculerende lucht wordt weer opgewarmd in de luchtbehandelingskast. Tijdens het\n                                                      drogen is er niemand aanwezig in de spuitcabine.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een spuitcabine van 10\u00a0m2 of groter aanwezig voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling.\n                                                      De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 600 gebruiksuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet luchtbehandelingssysteem kan worden omgebouwd voor recirculatie (kanaalwerk van\n                                                      de afvoerlucht koppelen aan luchtbehandelingskast, aanbrengen recirculatiekleppen,\n                                                      et cetera).\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nNatlakspuitcabines\n\nNummer maatregel\n\nPA2\n\nToe te passen maatregel\n\nWin de warmte terug uit de ventilatielucht van de spuitcabine.\n\nBij warmteterugwinning uit ventilatielucht bij een spuitcabine wordt de verse buitenlucht\n                                                      voorverwarmd met restwarmte uit de afgezogen ventilatielucht. Door warmte terug te\n                                                      winnen is er minder energie nodig om buitenlucht te verwarmen. Er zijn verschillende\n                                                      systemen op de markt zoals een kruisstroomwisselaar of een twincoilsysteem. Welk systeem\n                                                      het beste kan worden toegepast is afhankelijk het aanwezige ventilatiesysteem en de\n                                                      beschikbare ruimte.\n\nHuidige situatie\n\nEr wordt geen warmte teruggewonnen uit de ventilatielucht van de spuitcabine.\n\nEr is een spuitcabine van 10\u00a0m2 of groter aanwezig voorzien van mechanische ventilatie met luchtbehandeling. De verwarming\n                                                      van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 800 uur droogtijd door de spuitcabine\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.\n\nControleer de filters regelmatig en vervang deze tijdig.\n\nOnderwerp\n\nNatlakspuitcabines\n\nNummer maatregel\n\nPA3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een openbrandersysteem toe voor de verwarming van de spuitcabine.\n\nDoor het toepassen van een openbrandersysteem bij spuitcabines worden de rookgassen\n                                                      van de brander(s) gemengd met de ventilatielucht en worden deze niet eerst naar buiten\n                                                      afgevoerd. Hierdoor wordt het warmteverlies van het systeem beperkt, doordat er geen\n                                                      warmte-overdracht hoeft plaats te vinden.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een conventioneel brandersysteem aanwezig bij de spuitcabine, waarbij de rookgassen\n                                                      en de warmte daaruit direct naar buiten worden afgevoerd.\n\nEr is een spuitcabine van 10\u00a0m2 of groter aanwezig voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling.\n                                                      De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 800 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 600 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe huidige schakelkast is geschikt voor de ombouwing.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nNatlakspuitcabines\n\nNummer maatregel\n\nPA4\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te\n                                                         beperken.\n\nTijdens spuitwerkzaamheden is een grote hoeveelheid verse lucht van ten minste 20\u00b0C\n                                                      nodig. Door gebruik te maken van hangschakelaars wordt de afzuiging automatisch in\n                                                      debiet verminderd wanneer het handspuitpistool wordt opgehangen aan deze schakelaar.\n                                                      Zo wordt er alleen op hoog debiet afgezogen wanneer er daadwerkelijk wordt gespoten.\n                                                      Hiermee wordt het energiegebruik van de ventilatoren en de luchtverwarming verminderd.\n\nDe afzuiging moet zodanig worden teruggeregeld dat de over- of onderdruk van de spuitcabine\n                                                      behouden blijft.\n\nHuidige situatie\n\nDe spuitcabine beschikt over debietregeling, maar is niet voorzien van automatische\n                                                      (hang)schakelingen.\n\nEr is een spuitcabine van 10\u00a0m2 of groter aanwezig voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling.\n                                                      De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.000 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 700 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nNatlakspuitcabines\n\nNummer maatregel\n\nPA5\n\nToe te passen maatregel\n\nPas infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties.\n\nVoor spotreparaties (zoals een kleine deuk, kras of buts) is het toepassen van infrarooddrogers\n                                                      een energiezuiniger alternatief voor het gebruik van de spuitcabine, doordat hiermee\n                                                      niet de gehele cabine hoeft te worden verwarmd.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een spuitcabine van 10m2 of groter aanwezig en bij het uitvoeren van spotreparaties wordt de droogfunctie\n                                                      van deze cabine gebruikt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nDrogen\n\nNummer maatregel\n\nPB1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer.\n\nDoor het toepassen van toerenregeling of andere vermogensregeling op de ventilatietoevoer\n                                                      naar de droogkamer kan het ventileren worden beperkt. Hierdoor neemt het energiegebruik\n                                                      van de ventilatie af.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een droogkamer aanwezig, waarbij een toerenregeling of andere vermogensregeling\n                                                      ontbreekt op de ventilatietoevoer naar de droogkamer.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van de droogkamer\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling.\n\nDe bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang.\n\nIn de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nDrogen\n\nNummer maatregel\n\nPB2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen.\n\nDoor toepassing van een vochtsensor, inclusief regeling op basis van het vochtgehalte\n                                                      van de uittredelucht, kan het recirculatiedebiet van de drooglucht worden verhoogd.\n                                                      Dat zorgt voor energiebesparing door de vermindering van verse luchttoevoer op lage\n                                                      temperatuur.\n\nDoor toepassing van de vochtsensor kan tot 95% van de uittredelucht worden gerecycled.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een droogproces aanwezig zonder vochtsensor en bijbehorende regeling voor het\n                                                      recirculeren van drooglucht.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50 kWth.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nProcesbaden\n\nNummer maatregel\n\nPC1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een warmtepomp toe voor de verwarming van een procesbad.\n\nDe bestaande externe elektrische verwarming (heater) van een procesbad wordt vervangen\n                                                      door een externe hoge temperatuur (HT) warmtepomp. Het toepassen van een warmtepomp\n                                                      is energie-effici\u00ebnter.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een procesbad aanwezig dat wordt verwarmd met een extern elektrisch verwarmingselement\n                                                      bij een aanvoertemperatuur tot 80\u00b0C en met een minimaal thermisch vermogen van 25\n                                                      kW.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 5.000 bedrijfsuren van het procesbad\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is een warmtebron beschikbaar op minimaal 35\u00b0C vloeistoftemperatuur (bijvoorbeeld\n                                                      koelwater). De warmtebron heeft een voldoende hoge flow om te voorzien in de warmtevraag\n                                                      wanneer deze circa 5 graden wordt afgekoeld.\n\nEr is voldoende ruimte beschikbaar voor plaatsing van de warmtepomp.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer minimaal jaarlijks de effectieve en effici\u00ebnte werking van de warmtepomp.\n\nOnderwerp\n\nProcesbaden\n\nNummer maatregel\n\nPC2\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer de wanden van een verwarmd procesbad.\n\nDoor het toepassen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van tenminste 1,5\u00a0m2 K/W en kunststof of roestvrijstalen (RVS) beplating wordt warmteverlies door de badwanden\n                                                      verminderd bij verwarmde procesbaden.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een procesbad aanwezig waarvan de wanden niet zijn ge\u00efsoleerd. Het procesbad\n                                                      wordt verwarmd tot een temperatuurverschil van ten minste 20\u00b0C ten opzichte van de\n                                                      omgeving.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVoer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie.\n\nOnderwerp\n\nProcesbaden\n\nNummer maatregel\n\nPC3\n\nToe te passen maatregel\n\nDek warme procesbaden af om het warmteverlies te beperken.\n\nDoor het afdekken van warme procesbaden buiten bedrijfstijden wordt verdampingsverlies\n                                                      tegengegaan.\n\nHuidige situatie\n\nHet procesbad, gevuld met warm (ongeveer 80\u00b0C) water of waterige vloeistof voor reinigen,\n                                                      spoelen of fluxen, wordt niet afgedekt buiten bedrijfstijden.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: het is mogelijk om het verwarmde procesbad\n                                                      meer dan 900 uur per jaar af te dekken.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer minimaal jaarlijks of de afdekking nog van goede kwaliteit is en of deze\n                                                      beschadigd is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nProcesapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nPD1\n\nToe te passen maatregel\n\nOptimaliseer de procesparameters van procesapparatuur.\n\nBepaal de optimale procesparameters zoals opwarmtijd, koeltijd, draaiuren, druk en\n                                                      temperatuur van de procesapparatuur en regel deze in, zodat er minimaal energiegebruik\n                                                      is met een gelijkblijvende productkwaliteit.\n\nHuidige situatie\n\nEr is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procesapparatuur\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit,\n                                                      maar deze is nog niet ingeregeld.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProcesapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nPD2\n\nToe te passen maatregel\n\nZuig warme lucht af bij grote warmteproducerende apparaten zodat de ruimte minder\n                                                         hoeft te worden gekoeld.\n\nDoor de warme afblaaslucht van de warmteproducerende installaties naar buiten af te\n                                                      voeren blijft de warmte niet in de geconditioneerde ruimte. Dit vermindert de vraag\n                                                      naar koude, waardoor de koelmachine minder hard hoeft te werken. Dit bespaart op het\n                                                      gebruik van elektriciteit.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn warmteproducerende installaties aanwezig, bestaande uit een apparaat of een\n                                                      cluster van apparaten met een totaal vermogen van ten minste 10 kW, waarvan de warme\n                                                      afblaaslucht met \u00e9\u00e9n installatie is af te zuigen.\n\nDe ruimte waarin de warmteproducerende apparaten staan opgesteld wordt actief gekoeld.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.200 gebruiksuren van het apparaat\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van het buisrooster voor afzuiging\n                                                      bij de apparatuur.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVerplaats warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimte.\n\nOnderwerp\n\nProcesapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nPD3\n\nToe te passen maatregel\n\nRegel het luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens op basis van de bezettingsgraad.\n\nDoor een droog- of moffeloven uit te rusten met een bezettingsgraadmeter en een frequentieregelaar\n                                                      kan de hoeveelheid ventilatie worden geminimaliseerd bij een lagere bezetting. Hierdoor\n                                                      hoeft er minder buitenlucht te worden opgewarmd.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een droog- of moffeloven aanwezig, waarbij de ventilator van de droogoven niet\n                                                      wordt geregeld en bij gebruik altijd op een vaste capaciteit draait.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe ventilator is geschikt voor toepassing van een frequentieregelaar.\n\nIn de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar.\n\nDe bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProcesapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nPD4\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een hoogfrequente HR-lader toe voor het opladen van tractiebatterijen.\n\nDoor de toepassing van een hoogfrequente HR-lader voor het opladen van tractiebatterijen\n                                                      neemt de effici\u00ebntie van het oplaadproces fors toe. Tractiebatterijen worden gebruikt\n                                                      in voertuigen voor intern transport zoals vorkheftrucks.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een lader voor tractiebatterijen aanwezig die niet als hoogfrequente HR-lader\n                                                      is uitgevoerd.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 400 laadcycli per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProcesapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nPD5\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een filter op de afvoerlucht van de snipperafzuiger en blaas de afgezogen lucht\n                                                         terug de ruimte in.\n\nDoor het plaatsen van een filterinstallatie op de snipperafzuiger kan de afgezogen\n                                                      lucht worden teruggeblazen in de verwarmde ruimte. Daardoor wordt de afvoer van warme\n                                                      lucht beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een snipperafzuiger aanwezig die staat opgesteld in een verwarmde ruimte.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.000 draaiuren van de snipperafzuiger\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe gefilterde lucht mag geen vervuiling in schadelijke concentraties bevatten. Houd\n                                                      geldende wetgeving voor de desbetreffende locatie aan.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer en vervang de filters voordat deze verzadigd zijn.\n\nVerminder luchtvervuilingsbronnen waardoor het ventilatievoud lager kan zijn.\n\nOnderwerp\n\nProcesapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nPD6\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een frequentieregelaar toe op de ventilator van de centrale stofafzuiging.\n\nDoor het toepassen van een frequentieregeling op de ventilatoren van de centrale stofafzuiging,\n                                                      kan het debiet beter worden geregeld op basis van de vraag.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een centrale stofafzuiging aanwezig die meerdere werkplekken bedient, maar waarvan\n                                                      de ventilator niet frequentiegeregeld is.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.600 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging\n                                                      per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 1.000 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per\n                                                      jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr mag geen stof neerslaan in het systeem als gevolg van de verlaging van de motorsnelheid.\n\nDe frequentieregelaar kan in de bestaande regelkasten, \u00f3f nabij de elektromotor geplaatst\n                                                      worden.\n\nDe ventilator van de centrale stofafzuiging heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer het afzuigsysteem regelmatig op vervuiling.\n\nOnderwerp\n\nProcesapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nPD7\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een stopknop om het onnodig aanstaan van het centraal stofzuigersysteem te\n                                                         voorkomen.\n\nDoor het installeren van een stopknop binnen handbereik zal de tijd dat het centrale\n                                                      stofzuigersysteem in bedrijf is afnemen. Hiermee wordt het energiegebruik verminderd.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een centraal stofzuigersysteem aanwezig voor bijvoorbeeld reiniging, handschuren\n                                                      of afstoffing van producten, waarbij geen stopknop is ge\u00efnstalleerd.\n\nOp het centraal stofzuigersysteem is geen automatische uitschakeling of uitschakeling\n                                                      door een timer aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging\n                                                      per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per\n                                                      jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe stopknop moet geplaatst kunnen worden binnen 3 m afstand van de plek waar stof\n                                                      wordt afgezogen.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProcesapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nPD8\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een frequentieregelaar om het opgenomen vermogen van het centrale vacu\u00fcmsysteem\n                                                         te beperken.\n\nAls het centrale vacu\u00fcmsysteem continu op onderdruk wordt gehouden, zorgt dit bij\n                                                      lage belasting (weinig afzuigvolume) dat het vacu\u00fcm lager is dan nodig. Door toepassing\n                                                      van frequentieregeling kan het vacu\u00fcmsetpoint ook in deellast beter worden gehandhaafd\n                                                      en kan de vacu\u00fcmmotor gemiddeld op een lager toerental draaien.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een industrieel centraal vacu\u00fcmsysteem aanwezig. De centrale motor is niet toerengeregeld\n                                                      en houdt continu het centrale vacu\u00fcmsysteem op onderdruk.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 700 gebruiksuren van het centrale\n                                                      vacu\u00fcmsysteem per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vacu\u00fcmsysteem is voorzien van afsluitbare aansluitpunten.\n\nDe centrale vacu\u00fcmmotor heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig het vacu\u00fcmsysteem op lekkages.\n\nControleer regelmatig het vacu\u00fcmsetpoint en pas dit zo nodig aan.\n\nOnderwerp\n\nProcesapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nPD9\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang aanwezige verlichting op of nabij procesapparatuur door LED-verlichting.\n\nDoor het vervangen van TL-buizen (TL8), spaar-, halogeen- of gasontladingslampen door\n                                                      LED-lampen wordt het energiegebruik van de verlichting beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is verlichting aanwezig op of nabij procesapparatuur die niet is voorzien van LED-lampen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.300 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen \u00e9\u00e9n-op-\u00e9\u00e9n worden vervangen\n                                                      door LED-lampen.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nProceswarmte\n\nNummer maatregel\n\nPE1\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats aanvullende platen in de platenwarmtewisselaar om de warmteoverdracht te vergroten.\n\nDoor uitbreiding van de warmtewisselaar met meerdere platen wordt het warmteuitwisselend\n                                                      oppervlak van vloeistof-vloeistof platenwarmtewisselaars vergroot en kan meer warmte\n                                                      worden overgedragen. De toevoerstroom hoeft daardoor minder te worden verwarmd en\n                                                      de afvoerstroom minder te worden gekoeld.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een vloeistof-vloeistof warmtewisselaar aanwezig waarbij het huidige temperatuurverschil\n                                                      tussen de beide kanten van de warmtewisselaar 6\u00b0C of meer is.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe warmtewisselaar is door het toevoegen van platen uit te breiden met ten minste\n                                                      20% extra warmtewisselend oppervlak.\n\nDe extra onttrokken warmte in de uitgebreide platenwarmtewisselaar kan zonder extra\n                                                      aanpassingen in het proces nuttig worden toegepast.\n\nHet thermisch vermogen van de huidige platenwarmtewisselaar is ten minste 100 kW.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.\n\nOnderwerp\n\nProceswarmte\n\nNummer maatregel\n\nPE2\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer warme productleidingen en appendages.\n\nDoor het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van minimaal 1,5\u00a0m2K/W om leidingen en appendages waarin warme producten worden verplaatst wordt het\n                                                      warmteverlies beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn warme productleidingen en appendages zonder isolatie aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe leidingen en appendages zijn goed bereikbaar.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele\n                                                      schade.\n\nOnderwerp\n\nProceswarmte\n\nNummer maatregel\n\nPE3\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer de wanden van hoge temperatuur procesvaten om warmteverlies te beperken.\n\nDoor het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 0,7\u00a0m2K/W op de wanden van hoge temperatuur procesvaten wordt warmteverlies naar de omgeving\n                                                      beperkt. Een voorbeeld hiervan is het isoleren van een autoclaaf met een temperatuur\n                                                      van ten minste 60\u00b0C.\n\nHuidige situatie\n\nHet procesvat is niet of beperkt ge\u00efsoleerd (minder dan 5 mm isolatie).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 2.200 gebruiksuren van het vat per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe wanden van het hoge temperatuur procesvat zijn goed bereikbaar voor het aanbrengen\n                                                      van isolatiemateriaal.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele\n                                                      schade.\n\nOnderwerp\n\nProceswarmte\n\nNummer maatregel\n\nPE4\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer de wanden van verwarmde opslagtanks.\n\nDoor het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van minimaal 1,5\u00a0m2K/W rondom verwarmde tanks wordt het warmteverlies beperkt. Bij gesloten tanks moet,\n                                                      indien de constructie dat toestaat, ook het dak van de tank worden ge\u00efsoleerd.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn niet of onvoldoende ge\u00efsoleerde enkelwandige opslagtanks in buitenopstelling\n                                                      aanwezig, die worden verwarmd tot ten minste 20\u00b0C.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: de tank wordt meer dan 500 uur per jaar verwarmd.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele\n                                                      schade.\n\nOnderwerp\n\nProceswarmte\n\nNummer maatregel\n\nPE5\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een elektrische verwarmingsmantel toe voor IBC-containers.\n\nDoor het toepassen van een elektrische verwarmingsmantel voor het vorstvrij houden\n                                                      van een IBC-container (Intermediate Bulk Container) gedurende vorstperiodes hoeft\n                                                      niet de hele ruimte waarin de containers zijn opgesteld te worden verwarmd en is minder\n                                                      energie nodig.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn IBC-containers aanwezig die met straalkachels op de gewenste temperatuur worden\n                                                      gehouden.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de straalkachel per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProceswarmte\n\nNummer maatregel\n\nPE6\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus van producten of goederen\n                                                         voor verwarming en koeling van het sterilisatiewater.\n\nNa het steriliseren wordt het warme water in de warme buffer gepompt en na het koelen\n                                                      wordt het koude water naar de koudebuffer gepompt. In een nieuwe sterilisatiebatch\n                                                      kan het nog relatief warme water opnieuw worden gebruikt voor de verwarming en het\n                                                      relatief koude water opnieuw voor de koeling. Zo is voor elke sterilisatiecyclus niet\n                                                      de gehele opwarming en afkoeling van het sproeiwater nodig. Dit zorgt voor een besparing\n                                                      op het gasgebruik van de stoominstallatie en op het elektriciteitsgebruik van de elektrische\n                                                      koelmachine.\n\nHuidige situatie\n\nEr vindt een sterilisatieproces plaats, waarbij het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus\n                                                      niet wordt ingezet voor verwarming en koeling.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.500 batches per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe inhoud van het sterilisatievat is ten minste 100 liter.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProceswarmte\n\nNummer maatregel\n\nPE7\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik de restwarmte uit het blancheerproces door het plaatsen van een warmtewisselaar.\n\nDoor het plaatsen van een warmtewisselaar bij de uitgaande stroom van de blancheur\n                                                      kan het suppletiewater worden voorverwarmd met spuiwater tot 60\u00b0C.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een blancheur aanwezig waarvan het spuiwater wordt geloosd zonder dat hieruit\n                                                      warmte wordt teruggewonnen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 500 gebruiksuren van de blancheerder per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet reservoir met de warmtewisselaar (coil) kan eenvoudig worden aangesloten op het\n                                                      spui- en suppletiewater van de blancheur.\n\nEr is voldoende opstellingsruimte nabij de blancheur.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.\n\nOnderwerp\n\nProceswarmte\n\nNummer maatregel\n\nPE8\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik de warmte van folieblazen nuttig voor de verwarming van een dichtbijgelegen\n                                                         ruimte.\n\nWarme lucht van de folieblaasinstallatie kan nuttig worden gebruikt voor ruimteverwarming\n                                                      van een aangrenzende productieruimte of een aangrenzend magazijn. Hierdoor hoeft minder\n                                                      energie te worden opgewekt voor verwarming van die ruimte. Het warmeluchttransport\n                                                      gebeurt door middel van een mechanische ventilator met flexibel kanaalwerk en een\n                                                      aantal meters vast leidingwerk.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een folieblazer aanwezig die is voorzien van Internal Bubble Cooling, waarbij\n                                                      de warme lucht naar buiten wordt afgevoerd.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe lengte van het aan te leggen kanaalwerk is minder dan 50 m.\n\nDe naastgelegen ruimtes hebben ten minste gedurende 2.400 uur per jaar een warmtevraag.\n\nEr zijn geen additieve geuren of gevaarlijke stoffen aanwezig in de afgezogen warme\n                                                      lucht.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nProceskoeling\n\nNummer maatregel\n\nPF1\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een warmtewisselaar om de restwarmte in koelwater te benutten.\n\nDoor de restwarmte uit het koelwater met een warmtewisselaar terug te winnen, kan\n                                                      deze ergens anders worden ingezet en wordt energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nWarm koelwater wordt aan de buitenlucht gekoeld in een open koeltoren, waarbij geen\n                                                      warmte wordt teruggewonnen uit het koelwater.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: de restwarmte is meer dan 2.800 uur per jaar nuttig inzetbaar.\n\nNatuurlijk moment: de restwarmte is meer dan 2.200 uur per jaar nuttig inzetbaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe teruggewonnen warmte uit het koelwater kan worden ingezet in een proces of toepassing\n                                                      met een gelijkmatige warmtevraag.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.\n\nOnderwerp\n\nProceskoeling\n\nNummer maatregel\n\nPF2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een drycooler toe voor de koeling van procesapparatuur.\n\nDoor het toepassen van een drycooler voor de koeling van procesapparatuur kan gebruik\n                                                      worden gemaakt van vrij beschikbare koeling uit de buitenlucht als aanvulling op de\n                                                      koelmachine. De effici\u00ebntie van een drycooler is hoger dan van een compressiekoelmachine.\n\nHuidige situatie\n\nDe procesapparatuur vereist continu koeling (7 dagen per week), die wordt geleverd\n                                                      door een compressiekoelmachine met een water/glycolsysteem met een elektrisch vermogen\n                                                      van ten minste 10 kW en zonder vrije koelingfunctie.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.300 bedrijfsuren van de procesapparatuur\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe warmte van de compressiekoelmachine wordt niet teruggewonnen.\n\nEr is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de drycoolers.\n\nBij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nRegelmatig onderhouden van de drycoolers volgens leveranciersvoorschriften.\n\nOnderwerp\n\nProceskoeling\n\nNummer maatregel\n\nPF3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas voorkoeling met (leiding)water toe in een proces met ijswaterkoeling.\n\nDoor in het koelproces een voorkoelstap met leidingwater toe te passen, kan het ijswatergebruik\n                                                      worden beperkt. IJswater wordt dan alleen nog gebruikt voor de laatste koelstap.\n\nHuidige situatie\n\nHet volledige koeltraject wordt uitgevoerd met ijswater, waarbij gebruik wordt gemaakt\n                                                      van lokale ijswaterkoelers.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.400 bedrijfsuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende ruimte voor een extra koeler.\n\nHet opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt.\n\nHet koelproces kan in twee stappen worden uitgevoerd, met een voor- en een nakoelproces,\n                                                      die direct na elkaar plaatsvinden.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nVeehouderijen\n\nNummer maatregel\n\nPG1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een voorkoeler met koud (leiding)water toe bij het koelen van melk.\n\nDoor het voorkoelen van melk met koud (leiding)water zal de koelmachine minder energie\n                                                      gebruiken voor het afkoelen van de melk. Daarnaast wordt het water dat gebruikt wordt\n                                                      voor het schoonmaken van onder andere de melkrobot voorverwarmd, waardoor de proceswaterboiler\n                                                      minder energie gebruikt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een koelinstallatie aanwezig waarbij de melk niet wordt voorgekoeld en rechtstreeks\n                                                      naar de koelmachine wordt geleid.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.\n\nOnderwerp\n\nVeehouderijen\n\nNummer maatregel\n\nPG2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de vacu\u00fcmpomp van de melkinstallatie\n                                                         te beperken.\n\nDoor het plaatsen van een frequentieregelaar op de vacu\u00fcmpomp kan het toerental van\n                                                      de vacu\u00fcmpomp worden geregeld op basis van de (onder)druk. Daarmee wordt het opgenomen\n                                                      vermogen van de vacu\u00fcmpomp beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een melkinstallatie aanwezig waarvan de vacu\u00fcmpomp niet is voorzien van een\n                                                      frequentieregelaar en die draait op een vast vermogen wanneer de vacu\u00fcminstallatie\n                                                      in bedrijf is.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.900 bedrijfsuren van de vacu\u00fcmpomp\n                                                      van de melkinstallatie per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe huidige vacu\u00fcmpomp is geschikt voor de toepassing van een frequentieregelaar.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nVeehouderijen\n\nNummer maatregel\n\nPG3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een energiezuinige regeling toe op infrarood warmtelampen.\n\nDoor het toepassen van een halveringsschakelaar of een dimmer op de infrarood warmtelampen\n                                                      voor het warm houden van jonge dieren, kan de brandsterkte van de lampen worden aangepast.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn infrarood warmtelampen aanwezig voor het verwarmen van jonge dieren die niet\n                                                      zijn voorzien van een regeling om de brandsterkte aan te passen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 800 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nDatacentrum\n\nNummer maatregel\n\nPH1\n\nToe te passen maatregel\n\nStel een hogere koeltemperatuur in voor de koeling van servers.\n\nDe setpoint van de zaalkoelers is minimaal gelijk aan de bovengrens van de door ASHRAE\n                                                      aanbevolen temperatuur van 27\u00b0C bij gebruik van compressiekoeling of natte koeling.\n                                                      Door het verhogen van de koeltemperatuur kan meer gebruik worden gemaakt van vrije\n                                                      koeling en werkt de koeling effici\u00ebnter.\n\nBij gebruik van 100% droge vrije koeling zijn lagere setpoints dan 27\u00b0C toegestaan.\n\nHuidige situatie\n\nDe zaalkoelers van het datacentrum werken met een lagere ruimtetemperatuur dan de\n                                                      maximaal aanbevolen bedrijfstemperatuur voor elektronische apparatuur.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig het ingestelde setpoint.\n\nOnderwerp\n\nDatacentrum\n\nNummer maatregel\n\nPH2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de zaalkoelers te beperken.\n\nDe zaalkoelers (CRAH's) worden voorzien van een frequentieregelaar waardoor het toerental\n                                                      van de zaalkoelers op temperatuur kan worden geregeld. De ventilatoren draaien daardoor\n                                                      gemiddeld op een lager vermogen, waardoor energie wordt bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn zaalkoelers aanwezig die niet zijn voorzien van een frequentieregelaar.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe zaalkoelers kunnen frequentiegeregeld worden.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nDatacentrum\n\nNummer maatregel\n\nPH3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas vrije koeling toe bij de koelinstallatie in het datacentrum.\n\nDoor vrije koeling te integreren in de koelvoorziening van het datacentrum, kan het\n                                                      gebruik van de compressiekoelinstallatie worden beperkt. Er bestaan verschillende\n                                                      systemen voor vrije koeling zoals directe vrije luchtkoeling, indirecte vrije luchtkoeling\n                                                      of koudwaterproductie met vrije koeling ondersteuning. Welk systeem het beste past\n                                                      hangt af van de specifieke situatie.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een compressiekoelinstallatie aanwezig waarbij geen vrije koeling wordt toegepast.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nBij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de instellingen van het koelsysteem en optimaliseer de koelingsetpoints\n                                                      voor een hogere koeltemperatuur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nEnergiebeheersysteem\n\nNummer maatregel\n\nGA1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie\n                                                         toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw\n                                                         wordt geregistreerd.\n\nVoor het beheren van het gas-, elektriciteits- en warmtegebruik is een automatisch\n                                                      energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie (voor inzicht\n                                                      in het energiegebruik per uur, dag, maand en jaar) een belangrijk middel. Door de\n                                                      geregistreerde data minimaal halfjaarlijks te controleren en instellingen zo nodig\n                                                      aan te passen, kan hiermee een optimale energiezuinige in- en afstelling van klimaatinstallaties\n                                                      worden geborgd.\n\nHuidige situatie\n\nEr is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig,\n                                                      waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nAnalyseer de gemonitorde data eenmaal aan het begin van het stookseizoen en eenmaal\n                                                      direct na het stookseizoen en stel de energiegebruikers zo optimaal mogelijk in.\n\nWijs iemand aan die verantwoordelijk is voor het optimaliseren van de instellingen\n                                                      van de energiegebruikers.\n\nCategorie: Isolatie van de schil\n\nOnderwerp\n\nIsolatie van de schil\n\nNummer maatregel\n\nGB1\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer spouwmuren van gebouwen.\n\nDoor het aanbrengen van isolatie in spouwmuren wordt het warmteverlies in het stookseizoen\n                                                      beperkt.\n\nVoor het aanbrengen van spouwisolatie kunnen beperkingen van toepassing zijn door\n                                                      de aanwezigheid van bijvoorbeeld dampdichte lagen aan de buitenzijde, een waterdoorlatende\n                                                      buitenmuur of de aanwezigheid van niet verwijderbare vervuiling in de spouw. Win voor\n                                                      het aanbrengen van spouwisolatie eerst deskundig advies in over de mogelijkheden in\n                                                      uw situatie.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn onge\u00efsoleerde spouwmuren aanwezig met een spouwbreedte van ten minste 5\u00a0cm\n                                                      en het gebouw wordt verwarmd (tot ten minste 18\u00b0C).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000\u00a0m3 per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is geen steiger nodig voor het aanbrengen van de isolatie.\n\nEr is in het kader van de Wet natuurbescherming geen nieuw onderzoek naar nestelplaatsen van beschermde diersoorten (zoals vleermuizen)\n                                                      nodig.\n\nDe maatregel is niet van toepassing in winkels en in andere gebouwen die slechts beperkt\n                                                      bijverwarmd hoeven te worden (bijvoorbeeld omdat er veel warmte vrijkomt van aanwezige\n                                                      processen en/of apparatuur).\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVerminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.\n\nOnderwerp\n\nIsolatie van de schil\n\nNummer maatregel\n\nGB2\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer platte daken (bovenop de dakbedekking).\n\nDoor het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 2,1\u00a0m2K/W op onge\u00efsoleerde daken wordt het warmteverlies in het stookseizoen beperkt. Dit\n                                                      kan worden aangebracht bovenop de dakbedekking (omgekeerd dak).\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn onge\u00efsoleerde daken aanwezig in verwarmde gebouwen (18\u00b0C of hoger).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000\u00a0m3 per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet dak heeft voldoende draagkracht voor het isolatiemateriaal en de benodigde ballast.\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele\n                                                      schade.\n\nOnderwerp\n\nIsolatie van de schil\n\nNummer maatregel\n\nGB3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren.\n\nDoor het toepassen van een automatisch sluitmechanisme bij een overheaddeur sluit\n                                                      deze zodra iemand de deur is gepasseerd. Dit voorkomt warmteverlies, doordat de deur\n                                                      een kortere tijd openstaat.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een overheaddeur aanwezig zonder automatisch sluitmechanisme die gemiddeld ten\n                                                      minste 1 uur per dag open staat.\n\nDe ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15\u00b0C).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVerminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.\n\nStel de sensor goed in en zorg er daarbij voor dat de deur niet te snel (automatisch)\n                                                      open gaat.\n\nOnderwerp\n\nIsolatie van de schil\n\nNummer maatregel\n\nGB4\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer platte daken (onder de dakbedekking).\n\nDoor het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 3,7\u00a0m2K/W op onge\u00efsoleerde daken wordt het warmteverlies in het stookseizoen beperkt. Breng\n                                                      de isolatie aan onder de dakbedekking en boven de dakconstructie (warm dak) op het\n                                                      moment dat de dakbedekking aan vervanging toe is. Doe dit zo nodig in combinatie met\n                                                      een dampremmende laag.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn onge\u00efsoleerde daken aanwezig in verwarmde gebouwen (18\u00b0C of hoger).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nIsolatie van de schil\n\nNummer maatregel\n\nGB5\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas.\n\nDoor in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++-glas te vervangen wordt\n                                                      warmteverlies in het stookseizoen beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn kozijnen of ramen met enkelglas aanwezig in verwarmde gebouwen (ten minste\n                                                      15 \u00b0C).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVerminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.\n\nOnderwerp\n\nIsolatie van de schil\n\nNummer maatregel\n\nGB6\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang in bestaande kozijnen en ramen dubbelglas door HR++-glas.\n\nDoor in bestaande kozijnen en ramen het dubbel glas door HR++-glas te vervangen wordt\n                                                      warmteverlies in het stookseizoen beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn kozijnen of ramen met dubbelglas aanwezig in verwarmde gebouwen (ten minste\n                                                      18\u00b0C).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 \u00a0m3 per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVerminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.\n\nOnderwerp\n\nIsolatie van de schil\n\nNummer maatregel\n\nGB7\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik opblaasbare luchtkussens bij een vrachtwagendocking.\n\nDoor een afsluitvoorziening met opblaasbare luchtkussens te plaatsen bij een docking\n                                                      voor vrachtwagens wordt het warmteverlies beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn dockings voor vrachtwagens aanwezig met of zonder flappen en zonder opblaasbare\n                                                      luchtkussens.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: de docking wordt gemiddeld genomen ten minste 10 u/wk gebruikt\n                                                      voor het laden en of lossen.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15\u00b0C).\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVerminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.\n\nOnderwerp\n\nIsolatie van de schil\n\nNummer maatregel\n\nGB8\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een loopdeur in overheaddeuren.\n\nDoor het plaatsen van overheaddeuren met een loopdeur voor personen wordt warmteverlies\n                                                      voorkomen, omdat de gehele deur dan minder vaak open gaat.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een overheaddeur in een matig verwarmde ruimte (ten minste 15\u00b0C) aanwezig zonder\n                                                      aparte loopdeur of naastgelegen deur en deze wordt gebruikt voor personentoegang.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe ruimte wordt ten minste matig verwarmd (15\u00b0C of hoger).\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nVerminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een klokregeling toe en regel deze in.\n\nPas voor het centrale verwarmingssysteem een klokregeling of klokthermostaat toe en\n                                                      regel deze zo in dat de werkelijke gebruikstijden zo nauw mogelijk worden gevolgd.\n                                                      Dit voorkomt energiegebruik buiten bedrijfstijd.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging\n                                                      van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer jaarlijks de klokinstellingen van het verwarmingssysteem en zorg dat deze\n                                                      nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw. Regel naast de gebruikelijke\n                                                      openingstijden van het pand ook de vakanties in. Voor deze controle kan gebruik worden\n                                                      gemaakt van de data uit het energiebeheersysteem.\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische warmtepomp toe.\n\nDoor naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische lucht/water warmtepomp toe\n                                                      te passen kan een groot gedeelte van het jaar de warmte uit de buitenlucht en/of ventilatielucht\n                                                      worden onttrokken voor de warmteopwekking. De warmteopwekking is met gebruik van deze\n                                                      zogenoemde hybride warmtepomp effici\u00ebnter dan met een verwarmingsketel.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een verwarmingsketel aanwezig met een vermogen van ten minste 70 kW en een afgiftesysteem\n                                                      via radiatoren, convectoren en/of vloerverwarming. Het gebouw wordt verwarmd tot ten\n                                                      minste 18\u00b0C.\n\nHet gebouw voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit van 1\u00a0oktober 1992. Vanaf dit moment hebben gebouwen dubbelglas en geldt voor de\n                                                      isolatie van vloer, gevel en dak een Rc-waarde van ten minste 2,5\u00a0m2K/W.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000\u00a0m3 per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende\n                                                      transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.\n\nEr is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de warmtepomp.\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer jaarlijks de instelling van de stooklijn en het functioneren van de regeling.\n\nControleer minimaal jaarlijks de effectieve en effici\u00ebnte werking van de warmtepomp.\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een weersafhankelijke regeling toe.\n\nGebruik voor de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater een automatische regeling\n                                                      op basis van de buitentemperatuur. Hierdoor kan de warmte uit het rookgas teruggewonnen\n                                                      worden en krijgt de verwarmingsketel een hogere effici\u00ebntie. Ook zijn de verliezen\n                                                      in het distributiesysteem kleiner.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een verwarmingsketel aanwezig in een verwamd gebouw (ten minste 18\u00b0C) en de\n                                                      aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nBij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch\n                                                      mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65\u00b0C te verwarmen.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer jaarlijks de instelling van de stooklijn.\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC4\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer de verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes.\n\nDoor het toepassen van buisisolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m\u00b2K/W om\n                                                      de verwarmingsleidingen en appendages wordt het warmteverlies in niet of beperkt verwarmde\n                                                      ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde\n                                                      ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages in niet of\n                                                      beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. Zorg\n                                                      dat het isolatiemateriaal goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele\n                                                      schade.\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC5\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes.\n\nDoor het toepassen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 0,7\u00a0m2K/W om de ventilatiekanalen wordt het warmteverlies in onverwarmde ruimtes beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn onge\u00efsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes (ten hoogste 14\u00b0C in\n                                                      het stookseizoen) aanwezig. De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond de ventilatiekanalen, zorg dat het\n                                                      goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade.\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC6\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe.\n\nDoor per ruimte een individuele (na)regeling van de temperatuur met een thermostatische\n                                                      radiatorkraan of andere temperatuurregeling toe te passen, hoeft deze niet onnodig\n                                                      te worden verwarmd.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn radiatoren of convectoren aanwezig in een verwarmde ruimte, maar de temperatuur\n                                                      van de ruimte is niet apart (na) te regelen met een lokale regeling of thermostatische\n                                                      radiatorkranen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de instellingen van de individuele regeling en/of de stand van\n                                                      de themostatisch radiatorkranen.\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC7\n\nToe te passen maatregel\n\nPas frequentiegeregelde circulatiepompen toe.\n\nDoor toepassing van frequentiegeregelde circulatiepompen in het verwarmingssysteem\n                                                      kan het debiet worden aangepast aan de warmtevraag, waardoor de pomp efficienter werkt.\n                                                      Pas de frequentiegeregelde pompen toe op zowel bij de hoofdcirculatiepomp als bij\n                                                      de groepenpompen.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een centraal verwarmingssysteem aanwezig waarbij de circulatiepompen niet zijn\n                                                      voorzien van een frequentieregeling.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer de instellingen van pompen en controleer of het afgiftesysteem nog goed\n                                                      werkt.\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC8\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte HR-gasheaters.\n\nDoor in bedrijfshallen een directgestookte conventionele gasheater te vervangen door\n                                                      een directgestookt hoog rendement (HR) toestel wordt energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nDe bedrijfshal wordt met een of meer directgestookte gasheaters matig verwarmd (ten\n                                                      minste 15\u00b0C).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 1.000.000\u00a0m3 per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nIn de ruimte is een rioolaansluiting aanwezig voor het aansluiten van de condensafvoer(en).\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de temperatuurinstellingen van de regeling en onderhoud de gasheater\n                                                      volgens leveranciersvoorschriften.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem.\n\nDoor het ventilatiesysteem van een gebouw te voorzien van een klokregeling kan deze\n                                                      buiten bedrijfstijden uit of naar een veel lager debiet worden gezet. Er geldt hier\n                                                      een dubbel besparingseffect. De ventilatoren maken minder draaiuren en doordat er\n                                                      minder luchtverversing is, verdwijnt er ook minder verwarmde, gekoelde en/of bevochtigde\n                                                      lucht uit het gebouw. In de zomerperiode kan de klokregeling worden benut om juist\n                                                      in de nachturen met koele buitenlucht te ventileren, waardoor overdag minder koeling\n                                                      nodig is.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een ventilatiesysteem aanwezig waarbij geen sturing op basis van ingestelde\n                                                      tijden wordt toegepast.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nMaak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon.\n\nControleer jaarlijks de klokinstellingen van het ventilatiesysteem en zorg dat deze\n                                                      nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw.\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas warmteterugwinning toe op een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer.\n\nDoor in een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer warmteterugwinning\n                                                      met een twincoilsysteem toe te passen worden warmteverliezen door ventilatie beperkt.\n                                                      Er zijn verschillende systemen op de markt zoals een kruisstroomwisselaar, een warmtewiel\n                                                      of een twincoilsysteem. Welk systeem het beste kan worden toegepast is afhankelijk\n                                                      het aanwezige ventilatiesysteem en de beschikbare ruimte.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer aanwezig zonder warmteterugwinning.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet twincoilsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen.\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nMaak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon.\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD3\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger\n\nDoor IE1-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen, neemt\n                                                      de effici\u00ebntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency en is\n                                                      een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal,\n                                                      hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren\n                                                      bespaart op het elektriciteitsgebruik.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een ventilator met efficientieklasse IE1 of lager aanwezig. Deze motoren zijn\n                                                      herkenbaar doordat er geen IE-klasse of dat er klasse IE1 op het typeplaatje van de\n                                                      motor staat.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.700 draaiuren van de ventilator per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nMaak ventilatoren regelmatig schoon.\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD4\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang indirect gedreven IE1-slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.\n\nDoor in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven\n                                                      IE1-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven\n                                                      ventilatoren (plugfans) neemt de effici\u00ebntie van de ventilatoren toe. IE staat voor\n                                                      International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor.\n                                                      Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren\n                                                      van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn in de LBK \u00e9\u00e9n of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1-motor\n                                                      aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 2.900 draaiuren van de ventilator per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nMaak ventilatoren regelmatig schoon.\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD5\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.\n\nDoor in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren\n                                                      te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans)\n                                                      wordt de effici\u00ebntie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency\n                                                      en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het\n                                                      getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren\n                                                      bespaart op het elektriciteitsgebruik.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn in de LBK \u00e9\u00e9n of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE2-motor\n                                                      aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.300 draaiuren van de ventilator per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nMaak ventilatoren regelmatig schoon.\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD6\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.\n\nDoor in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE3-slakkenhuisventilatoren\n                                                      te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans)\n                                                      wordt de efficientie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency\n                                                      en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het\n                                                      getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren\n                                                      bespaart op het elektriciteitsgebruik.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn in de LBK \u00e9\u00e9n of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE3-motor\n                                                      aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.600 draaiuren van de ventilator per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nMaak ventilatoren regelmatig schoon.\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD7\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.\n\nDoor IE2 of IE3-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen,\n                                                      neemt de effici\u00ebntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency\n                                                      en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het\n                                                      getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren\n                                                      bespaart op het elektriciteitsgebruik.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een ventilator met efficientieklasse IE2 of IE3 aanwezig. Deze motoren zijn\n                                                      herkenbaar doordat er er klasse IE2 of IE3 op het typeplaatje van de motor staat.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 1.000 draaiuren van de ventilator per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nMaak ventilatoren regelmatig schoon.\n\nCategorie: Warm tapwater\n\nOnderwerp\n\nWarm tapwater\n\nNummer maatregel\n\nGE1\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer warmwaterleidingen en appendages.\n\nMet het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5\u00a0m2K/W rondom de circulatieleidingen en appendages van het warme tapwater wordt warmteverlies\n                                                      tegengegaan.\n\nIsoleer alleen de circulatieleidingen. De uittapleidingen van het tapwater mogen vanwege\n                                                      de kans op legionella niet worden ge\u00efsoleerd.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn onge\u00efsoleerde circulatieleidingen en appendages voor transport van warm tapwater\n                                                      aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe leidingen zijn goed bereikbaar.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages en herstel\n                                                      deze bij eventuele schade.\n\nOnderwerp\n\nWarm tapwater\n\nNummer maatregel\n\nGE2\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik waterbesparende douchekoppen.\n\nDoor in douches waterbesparende douchekoppen toe te passen wordt er minder warm tapwater\n                                                      gebruikt.\n\nHuidige situatie\n\nDe douches hebben geen waterbesparende douchekop.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij een gemiddeld gebruik van meer dan 6 douchebeurten per week.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDoor toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder\n                                                      voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig\n                                                      onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties.\n\nOnderwerp\n\nWarm tapwater\n\nNummer maatregel\n\nGE3\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel.\n\nDoor in een warm tapwatersysteem met een indirect verwarmd voorraadvat een hoogrendementsketel\n                                                      (HR) toe te passen in plaats van een verbeterd rendementsketel of conventionele ketel\n                                                      wordt het warm tapwater energiezuiniger opgewekt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een hoge tapwatervraag voor onder meer douchen en dit warm tapwater wordt opgewekt\n                                                      met een verbeterd rendement (VR) of conventionele ketel en opgeslagen in een buffervat.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig\n                                                      onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig\n                                                         brandt.\n\nDoor gebruik van een regeling wordt het onnodig branden van verlichting buiten gebruikstijden\n                                                      voorkomen. Er zijn diverse regelingen die hiervoor kunnen worden toegepast, zoals\n                                                      aanwezigheidsdetectie per ruimte, een tijdgestuurde veegschakeling, een centrale regeling\n                                                      met overwerktimers of een regelbord bij de ingang van het gebouw.\n\nHuidige situatie\n\nDe verlichting brandt onnodig buiten gebruikstijden.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nControleer dagelijks bij het verlaten van het pand of alle verlichting die uit kan\n                                                      ook is uitgezet.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF2\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang TL8-buizen door LED-buizen.\n\nDoor het vervangen van TL-buizen (TL8) in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik\n                                                      beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst\n                                                      en lichtkleur is voldoende. Soms moet ook de starter worden vervangen.\n\nHuidige situatie\n\nArmaturen met TL8-buizen, met of zonder starter zijn aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.600 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF3\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen.\n\nDoor het vervangen van TL5-buizen in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik\n                                                      beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst\n                                                      en lichtkleur is voldoende.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn armaturen met TL5-buizen aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 6.100 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF4\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen.\n\nDoor gloei-, halogeen- en spaarlampen in de bestaande armaturen te vervangen door\n                                                      LED-lampen wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nArmaturen met gloei-, halogeen- of spaarlampen zijn aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 600 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen \u00e9\u00e9n-op-\u00e9\u00e9n\n                                                      vervangbaar zijn.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF5\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang gasontladingslampen door LED-lampen.\n\nVervang gasontladingslampen in de armaturen door LED-lampen. Dit beperkt het energiegebruik.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn armaturen met \u00e9\u00e9n van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen,\n                                                      SON, HPL, HQL of HPI.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.000 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen \u00e9\u00e9n-op-\u00e9\u00e9n\n                                                      vervangbaar zijn.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF6\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen.\n\nDoor bij montagebalken en lichtlijnen de armaturen met TL8-buizen te vervangen door\n                                                      LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn montagebalken of lichtlijnen met TL8-armaturen aanwezig. Dit kunnen zowel\n                                                      opbouwarmaturen als zwevende armaturen zijn.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.100 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF7\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots.\n\nDoor plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) te vervangen door spots met LED-verlichting\n                                                      wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.300 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF8\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen.\n\nDoor wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het energiegebruik\n                                                      beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn wandarmaturen met spaarlampen aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.600 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF9\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen.\n\nDoor wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het\n                                                      energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn wandarmaturen met halogeenlampen aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.100 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF10\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang spots met halogeenlampen door LED-spots.\n\nDoor spots met halogeenlampen te vervangen door spots met LED-verlichting wordt het\n                                                      energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn spots met halogeenlampen aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 2.400 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF11\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots.\n\nDoor railspotarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-railspots wordt het\n                                                      energiegebruik beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn railspotarmaturen met halogeenlampen op een spannings/contactrail aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.200 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF12\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots.\n\nDoor railspots met gasontladingslampen te vervangen door LED-railspots wordt het energiegebruik\n                                                      beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn railspots met een van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen,\n                                                      SON, HPL, HQL of HPI.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 5.200 branduren per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 2.000 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF13\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang pendelarmaturen en opbouwarmaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.\n\nDoor pendelarmaturen en opbouwarmaturen (\u2018high bay\u2019) met gasontladingslampen te vervangen\n                                                      door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn pendelarmaturen en opbouwarmaturen met \u00e9\u00e9n van de volgende gasontladingslampen\n                                                      aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF14\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.\n\nDoor de ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen te vervangen door LED-armaturen\n                                                      wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen, met of zonder starter aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF15\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen door LED-armaturen.\n\nDoor vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen te vervangen door\n                                                      vluchtwegsignaleringsarmaturen met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nBuitenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGG1\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.\n\nDoor ingebouwde en opgebouwde armaturen met TL8-buizen (die niet op een mast zitten)\n                                                      te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik verlaagd.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn armaturen met TL8-buizen voor buitenverlichting aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBuitenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGG2\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen.\n\nDoor wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik\n                                                      beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn wandarmaturen met halogeenlampen voor buitenverlichting aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBuitenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGG3\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-armaturen.\n\nDoor wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik\n                                                      beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn wandarmaturen met spaarlampen voor buitenverlichting aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBuitenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGG4\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.\n\nDoor ingebouwde en opgebouwde armaturen (die niet op een mast zitten) met gasontladingslampen\n                                                      (Kwiklampenkwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) door LED-armaturen te vervangen, wordt\n                                                      het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn armaturen met gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) voor\n                                                      buitenverlichting aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nZonnepanelen\n\nNummer maatregel\n\nGH1\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats zonnepanelen op het dak.\n\nDoor de plaatsing van zonnepanelen wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Daarmee\n                                                      wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit via het elektriciteitsnet.\n\nHuidige situatie\n\nEr is ten minste 2.000\u00a0m2 aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan\n                                                      zonnepanelen.\n\nEr is sprake van een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende\n                                                      ballast.\n\nDe bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende\n                                                      transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.\n\nHet dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd.\n\nDe verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een\n                                                      significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.\n\nBij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden\n                                                      gebruikt.\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer\n\nen onderhoud\n\nMaak de zonnepanelen jaarlijks schoon.\n\nControleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn deze bijlage zijn de methoden voor de bepaling van de terugverdientijd en de berekening\n                                    van de emissie van kooldioxide1 bij maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik opgenomen. De methodiek\n                                    voor het berekenen van de terugverdientijd van een maatregel ter verduurzaming van\n                                    het energiegebruik is evenals de methode voor de berekening van de emissie van kooldioxide\n                                    van toepassing op de verschillende maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik,\n                                    bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In artikel 2.16c van de Activiteitenregeling milieubeheer is opgenomen dat bij het bepalen van de\n                                    terugverdientijd en de emissie van kooldioxide van maatregelen ter verduurzaming van\n                                    het energiegebruik, gebruik wordt gemaakt van de methode in bijlage 10a.\n\nDe terugverdientijd van een maatregel wordt berekend voor een logische eenheid, afhankelijk\n                                    van het gebouw, proces, activiteit en de soort maatregel. Voorafgaand aan het berekenen\n                                    van de terugverdientijd moet het kooldioxide-reducerend effect worden bepaald. De\n                                    methode voor het bepalen van het kooldioxide-reducerend effect wordt beschreven in\n                                    paragraaf 2, de methode voor het berekenen van de terugverdientijd in paragraaf 3.\n                                    Bij inrichtingen waarop in verband met de hoogte van het energiegebruik de verplichting\n                                    van artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, kan bij het verrichten van het onderzoek ten aanzien van de onderdelen\n                                    (meer)investering en de jaarlijkse kostenbesparing op verschillende onderdelen worden\n                                    afgeweken van de standaardwaarden voor het bepalen van de terugverdientijd van de\n                                    maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik gericht op de activiteiten en\n                                    processen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn een tweetal gevallen wordt ervan uitgegaan dat een maatregel ter verduurzaming\n                                    van het energiegebruik altijd een CO2-reducerend effect heeft (of in ieder geval geen toename in CO2-emissie tot gevolg heeft) waardoor kan worden volstaan met het berekenen van de terugverdientijd.\n                                    Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende twee situaties:\n\n\u2013 bij een energiebesparende maatregel als bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdeel a, van het Activiteitenbesluit milieubeheer;\n\n\u2013 bij het overstappen van aardgas naar een warmtenettoepassing; dit betreft een maatregel\n                                          voor het vervangen van een energiedrager als bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdeel c, van het Activiteitenbesluit milieubeheer.\n\nIn situaties waarin niet op voorhand duidelijk is of er sprake is van een CO2-reducerend effect, wordt dit effect bepaald door de CO2-emissie, na het treffen van de overwogen maatregel ter verduurzaming van het energiegebruik,\n                                    te vergelijken met de CO2-emissie van de referentiesituatie. Als de CO2-emissie na het treffen van de maatregel lager zou zijn dan de CO2-emissie in de referentiesituatie is er sprake van CO2-reductie. Zie voor de uitleg van de referentiesituatie paragraaf 3, bij het onderdeel\n                                    (meer)investering).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet CO2-reducerend effect wordt in standaardsituaties bepaald aan de hand van de volgende\n                                       formule:\n\nwaarin:\n\nR\n\nDe jaarlijkse CO2-reductie van de maatregel in kg CO2\n\nEi\n\nDe jaarlijkse energiebesparing op het gebruik van energiedrager i (in m3 aardgas of kWh elektriciteit of in GJ van een andere energiedrager)\n\nEFi\n\nDe CO2-emissiefactor van energiedrager i (in kg CO2/m3 aardgas of kg CO2/kWh elektriciteit of kg CO2/GJ van een andere energiedrager)\n\nDe som loopt over alle energiedragers (i) die de inrichting verbruikt, zoals aardgas,\n                                       elektriciteit en warmte.\n\nDe te gebruiken CO2-emissiefactor is:\n\n\u2022 Voor elektriciteit: de CBS-cijfers voor de CO2-emissiefactor zoals berekend volgens de integrale methode2. Hierbij moet de emissiefactor worden gebruikt van het meest recente jaar waarover\n                                             cijfers beschikbaar zijn.3\n\n\u2022 Voor brandstoffen: de CO2-emissiefactor zoals opgenomen op de meest recente \u2018Nederlandse lijst van energiedragers\n                                             en standaard CO2 emissiefactoren\u2019 die jaarlijks wordt gepubliceerd op de website van de Rijksdienst\n                                             voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).4\n\nVoor brandstoffen die niet op de hierboven genoemde lijst staan en in het geval van\n                                       warmte- en koudelevering kan de emissiefactor door de drijver van de inrichting worden\n                                       bepaald en onderbouwd. Er wordt gekeken naar de CO2-emissiefactor van het jaar waarin de maatregel wordt getroffen en niet naar een toekomstige\n                                       of gemiddelde CO2-emissiefactor over de levensduur van de maatregel. Het bevoegd gezag beoordeelt of\n                                       deze CO2-emissiefactor voldoende onderbouwd en aannemelijk is.\n\nVoor warmtelevering in de industrie kan wel rekening worden gehouden met de ontwikkeling\n                                       van de CO2-emissiefactor over de levensduur van de maatregel. Het bevoegd gezag beoordeelt of\n                                       deze CO2-emissiefactor voldoende onderbouwd en aannemelijk is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe standaardmethode voor het bepalen van het CO2-reducerend effect is in de volgende gevallen niet toepasbaar:\n\na. bij het bepalen van het CO2-reducerend effect ten aanzien van procesemissies5 in de energie-intensieve industrie. Voor het bepalen van het CO2-reducerend effect dient in dat geval te worden aangesloten bij Uitvoeringsverordening (EU) nr.\u00a02018/2066 van de Commissie van 19\u00a0december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies\n                                             van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr.\u00a0601/2012 van de Commissie (hierna: de Europese verordening monitoring en rapportage emissiehandel).6 Het bevoegd gezag beoordeelt of het CO2-reducerend effect voldoende onderbouwd en aannemelijk is. Voor de effecten op de\n                                             scope 2 emissies kan de standaardmethode worden gebruikt.7\n\nb. Wanneer de CO2-emissiefactor voor elektriciteit niet representatief is voor de elektriciteit die\n                                             wordt gebruikt of geproduceerd, zoals in het geval van elektrische boilers die alleen\n                                             worden gebruikt als er een overschot is aan hernieuwbare elektriciteit of in vergelijkbare\n                                             situaties. In dergelijke gevallen kan het effect door de drijver van de inrichting\n                                             worden bepaald en onderbouwd. Het bevoegd gezag beoordeelt of het CO2-reducerend effect voldoende onderbouwd en aannemelijk is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOm de terugverdientijd van een maatregel ter verduurzaming van het energiegebruik\n                                    te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de hierna beschreven methode, ook wel terugverdientijdmethodiek\n                                    genoemd.\n\nUitzondering op standaardmethode\n\nWanneer artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, is het mogelijk om af te wijken van de onderdelen (meer)investering\n                                    (I), de marginale energieprijs (Pi) en de marginale terugleververgoeding (Pti) zoals opgenomen in de standaardmethode voor het bepalen van de terugverdientijd\n                                    van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik gericht op de activiteiten\n                                    en processen. Een uitwerking van deze uitzonderingen is opgenomen bij de verschillende\n                                    onderdelen.\n\nDe standaardmethode voor het bepalen van de terugverdientijd van maatregelen ter verduurzaming\n                                    van het energiegebruik\n\nDe terugverdientijd van een maatregel ter verduurzaming van het energiegebruik wordt\n                                    berekend met de volgende formule:\n\nWaarin:\n\nTVT\n\nDe terugverdientijd in jaren\n\nI\n\nDe (meer)investering in de maatregel in euro\u2019s\n\nF\n\nDe kosten voor de financiering van de (meer)investering in de maatregel in euro\u2019s\n\nB\n\nDe jaarlijkse kostenbesparing (baten) van de maatregel in euro\u2019s\n\nBij het berekenen van de terugverdientijd wordt geen rekening gehouden met inflatie,\n                                    verwachtingen over toekomstige prijsontwikkelingen of effecten op de te betalen vennootschapsbelasting.\n\nDe (meer)investering (I)\n\nDe (meer)investering (I) bestaat uit eenmalige kosten van het toepassen van de maatregel\n                                    ter verduurzaming van het energiegebruik verminderd met eenmalige opbrengsten van\n                                    de maatregel. Het gaat hierbij om kosten en opbrengsten ten opzichte van de referentiesituatie.\n                                    De referentiesituatie is de situatie die ontstaat als de maatregel ter verduurzaming\n                                    van het energiegebruik niet wordt uitgevoerd. Dat kan de huidige bestaande situatie\n                                    zijn (met de installaties en gebouwmaatregelen zoals die in de inrichting aanwezig\n                                    zijn) of een aannemelijk en beschikbaar alternatief als installaties moeten worden\n                                    vervangen en de huidige versie niet meer beschikbaar is. Het bevoegd gezag beoordeelt\n                                    of de uitgangspunten van de referentiesituatie voldoende onderbouwd en aannemelijk\n                                    zijn.\n\nAls er meerdere deelinvesteringen gespreid over de tijd plaatsvinden, kunnen deze\n                                    worden opgeteld om de totale (meer)investering te bepalen.\n\nDe volgende kosten kunnen worden betrokken bij de (meer)investering voor zover deze\n                                    direct te koppelen zijn aan de te treffen maatregel:\n\n\u2022 eenmalige aansluitingskosten;\n\n\u2022 aanschafkosten;\n\n\u2022 bouw- en installatiekosten; en\n\n\u2022 sloop- en verwijderingskosten.\n\nBovenstaande kostenposten zijn limitatief.\n\nReeds bestaande kosten mogen niet worden toegekend aan de maatregel. De inkomsten\n                                    uit de verkoop van bestaande installaties of apparatuur worden als opbrengsten meegenomen.\n                                    De (meer)investering wordt exclusief btw bepaald. De kosteninschatting moet zodanig\n                                    gekwantificeerd zijn dat het bevoegd gezag kan controleren of deze re\u00ebel is. Subsidies\n                                    of fiscale voordelen kunnen in mindering worden gebracht op de kostenposten zoals\n                                    hierboven opgenomen.\n\nUitzondering op standaardmethode\n\nWanneer artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, mogen in aanvulling op de limitatieve opsomming ook de volgende\n                                    voorbereidings- en advieskosten, voor zover deze zien op het treffen van maatregelen\n                                    ter verduurzaming van het energiegebruik gericht op de activiteiten en processen,\n                                    worden betrokken bij de (meer)investering:\n\n\u2022 kosten voor het verrichten van haalbaarheidsstudies;\n\n\u2022 kosten voor detailontwerp;\n\n\u2022 materiaal- en montagekosten voor installatie;\n\n\u2022 kosten voor het testen van een maatregel; en\n\n\u2022 kosten voor het doen van een vergunningaanvraag indien de vergunning noodzakelijk\n                                          is om de maatregel te kunnen treffen.\n\nDaarbij hoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen kosten die worden gemaakt\n                                    voor inzet van eigen personeel of kosten voor inzet van externe adviseurs.\n\nDeze kosten moeten zodanig zijn gekwantificeerd dat het bevoegd gezag kan controleren\n                                    of deze re\u00ebel zijn. Deze kosten mogen maximaal 15% van de totale kosten direct verbonden\n                                    aan het treffen van de maatregel exclusief voorbereidings- en advieskosten bedragen.\n\nDe jaarlijkse kostenbesparing (B)\n\nDe jaarlijkse kostenbesparing (B) wordt berekend met de volgende formule:\n\nwaarin:\n\nB\n\nDe jaarlijkse kostenbesparing in euro\u2019s\n\nBen\n\nDe jaarlijkse besparing op de energiekosten in euro\u2019s door energiebesparing, brandstofsubstitutie\n                                                   of elektrificatie\n\nBhe\n\nDe jaarlijkse besparing op energiekosten in euro\u2019s door hernieuwbare energieproductie\n\nBov\n\nHet saldo van overige jaarlijks terugkerende baten en kosten in euro\u2019s\n\nDe methode gaat uit van \u00e9\u00e9n waarde voor de jaarlijkse kostenbesparing. Als er aanleiding\n                                    is om te verwachten dat de kostenbesparing niet in elk jaar gelijk is, kan worden\n                                    uitgegaan van realistische gemiddeldes voor een periode van vijf jaar na toepassing\n                                    van de maatregel.\n\nDe jaarlijkse besparing op de energiekosten in euro\u2019s (Ben)\n\nDe jaarlijkse besparing op de energiekosten (Ben) wordt berekend met de volgende formule:\n\nwaarin:\n\nBen:\n\nDe jaarlijkse besparing op de energiekosten in euro\u2019s\n\nEi:\n\nDe jaarlijkse energiebesparing op het gebruik van energiedrager i (in m3 aardgas of kWh elektriciteit of in GJ van een andere energiedrager)\n\nPi:\n\nDe marginale energieprijs van energiedrager i (in euro/m3 aardgas of euro/kWh elektriciteit of euro/GJ van een andere energiedrager)\n\nDe som loopt over alle energiedragers (i) die de inrichting verbruikt, zoals aardgas,\n                                    elektriciteit en warmte.\n\nOm de energiebesparing te bepalen wordt het energiegebruik na het treffen van de maatregel\n                                    vergeleken met het energiegebruik in de referentiesituatie. Het bevoegd gezag beoordeelt\n                                    of de uitgangspunten van de referentiesituatie voldoende onderbouwd en aannemelijk\n                                    zijn.\n\nDe marginale energieprijs van een energiedrager (Pi) is de prijs van de laatste eenheid energie (bijvoorbeeld m3 aardgas of kWh elektriciteit) die van het net wordt afgenomen. Bij het bepalen van\n                                    de marginale energieprijs wordt alleen gekeken naar de gebruiksafhankelijke kosten.\n                                    Het betreft de marginale energieprijs exclusief btw.Voor het vaststellen van de marginale\n                                    energieprijs van aardgas of elektriciteit moet gebruik worden gemaakt van standaardwaarden,\n                                    die afhankelijk zijn van de hoeveelheid energie die aan het net wordt onttrokken.\n                                    Het gaat hierbij om het energiegebruik voordat de maatregel wordt getroffen. De standaardwaarden\n                                    voor de marginale energieprijs bedragen voor:\n\na. aardgas als de jaarlijks afgenomen hoeveelheid:\n\n\u2022 niet hoger is dan 170.000 m3: \u20ac\u00a01,16/m3;\n\n\u2022 hoger is dan 170.000 m3, maar niet hoger dan 1.000.000\u00a0m3: \u20ac\u00a00,83/m3;\n\n\u2022 hoger is dan 1 miljoen m3, maar niet hoger dan 10\u00a0miljoen m3: \u20ac\u00a00,72/m3;\n\n\u2022 hoger is dan 10 miljoen m3: \u20ac\u00a00,62/m3.\n\nb. elektriciteit, als de jaarlijks afgenomen hoeveelheid:\n\n\u2022 niet hoger is dan 10.000 kWh: \u20ac\u00a00,26/kWh;\n\n\u2022 hoger is dan 10.000 kWh, maar niet hoger dan 50.000 kWh: \u20ac\u00a00,29/kWh;\n\n\u2022 hoger is dan 50.000 kWh, maar niet hoger dan 10\u00a0miljoen kWh: \u20ac\u00a00,21/kWh;\n\n\u2022 hoger is dan 10 miljoen kWh: \u20ac\u00a00,16/kWh.\n\nc. warmte, als de jaarlijks afgenomen hoeveelheid:\n\n\u2022 niet hoger is dan 4.830 GJ: \u20ac\u00a041/GJ;\n\n\u2022 hoger is dan 4.830 GJ, maar niet hoger dan 28.409 GJ: \u20ac\u00a029/GJ;\n\n\u2022 hoger is dan 28.409 GJ, maar niet hoger dan 284.091 GJ: \u20ac\u00a025/GJ.\n\n\u2022 hoger dan 284.091 GJ: \u20ac\u00a022/GJ.\n\nAls andere energiedragers worden gebruikt dan aardgas, elektriciteit of warmte, of\n                                    bij energiedragers die in het productieproces beschikbaar komen, kan voor die andere\n                                    energiedragers een specifieke marginale energieprijs worden bepaald. Deze is opgebouwd\n                                    uit alle gebruiksafhankelijke kosten.\n\nUitzondering op standaardmethode (Pi)\n\nWanneer artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, kan bij het verrichten van onderzoek, van de hiervoor vastgestelde\n                                    marginale energieprijs van aardgas, elektriciteit of een andere energiedrager worden\n                                    afgeweken bij het bepalen van de terugverdientijd van de maatregelen ter verduurzaming\n                                    van het energiegebruik gericht op de activiteiten en processen. Afwijken van de in\n                                    de standaardmethode vastgestelde prijs is alleen toegestaan als de reden voor het\n                                    afwijken en de opgevoerde energieprijs afdoende onderbouwd zijn.\n\nDe gebruikte energieprijs moet als volgt onderbouwd worden:\n\n\u2022 Met de marginale energieprijs uit het meest recente eigen energiecontract; of\n\n\u2022 Wanneer er (ook) ingekocht wordt op de spotmarkt, kan de gebruikte energieprijs onderbouwd\n                                          worden op basis van een gewogen gemiddelde van:\n\n\u25cb de marginale energieprijs uit het meest recente eigen energiecontract; en\n\n\u25cb een onderbouwde gemiddelde futureprijs. Deze bestaat uit de gemiddelde futureprijzen\n                                                voor levering voor de komende vijf jaar (voor zover bekend), gemeten vanaf het jaar\n                                                waarin het onderzoek moet worden ingediend. Hierbij wordt het gemiddelde genomen van\n                                                de gemiddelde futureprijzen voor levering van elke dag van de eerste maand van het\n                                                jaar waarin het onderzoek moet worden ingediend.\n\nDe onderbouwing is ter beoordeling van het bevoegd gezag.\n\nDe jaarlijkse besparing op de energiekosten in euro\u2019s door de productie van hernieuwbare\n                                    energie (Bhe)\n\nDe jaarlijkse besparing op de energiekosten wordt bij een maatregel voor het produceren\n                                    van hernieuwbare energie als volgt berekend:\n\nWaarin:\n\nBhe\n\nDe jaarlijkse besparing op energiekosten in euro\u2019s door de productie van hernieuwbare\n                                                   energie\n\nHi\n\nDe jaarlijkse hernieuwbare energieproductie van energiedrager i in m3 aardgas(equivalenten), in kWh elektriciteit of in GJ van een andere energiedrager\n\nAei\n\nHet aandeel van de jaarlijkse hernieuwbare energieproductie dat voor eigen gebruik\n                                                   wordt ingezet\n\nPi\n\nDe marginale energieprijs van energiedrager i (in euro/m3 aardgasequivalenten of euro/kWh elektriciteit of euro/GJ van een andere energiedrager)\n\nPti\n\nDe marginale terugleververgoeding/ verkoopprijs van energiedrager i die wordt teruggeleverd/\n                                                   verkocht (in euro/m3 aardgasequivalenten of euro/kWh elektriciteit of euro/GJ van een andere energiedrager)\n\nDe som loopt over alle energiedragers (i) die de inrichting verbruikt, zoals aardgas,\n                                    elektriciteit en warmte.\n\nVoor het vaststellen van de verwachte jaarlijkse energieproductie (Hi) voor elektriciteit afkomstig van zonne-energie wordt uitgegaan van 900 vollasturen\n                                    per jaar, tenzij er een reden is om hiervan af te wijken.\n\nVoor Aei geldt dat bij elektriciteit afkomstig van zonne-energie standaard afnameprofielen\n                                    gelden om het aandeel van de jaarlijkse hernieuwbare energieproductie dat voor eigen\n                                    gebruik wordt ingezet te bepalen.\n\nAfnameprofiel\n\nStandaard aandeel elektriciteit afkomstig van zonne-energie dat voor eigen gebruik\n                                                   wordt ingezet (Ae)\n\nVolcontinu inrichting\n\n1,0\n\nInrichting die alleen tijdens kantooruren en op werkdagen in bedrijf is\n\n0,7\n\nInrichting die gesloten is tijdens de zomerperiode\n\n0,3\n\nAls de inrichting een atypisch afnameprofiel heeft, kan Ae zelf worden vastgesteld, waarbij het aan het bevoegd gezag is om te beoordelen of\n                                    dit voldoende onderbouwd en aannemelijk is. Onder een atypisch afnameprofiel wordt\n                                    verstaan dat het aandeel eigen gebruik en het aandeel teruglevering niet overeenkomen\n                                    met een van bovenstaande gebruiksprofielen. Zo kan het zijn dat een maatregel grotendeels\n                                    leidt tot een toename van teruglevering omdat binnen de inrichting al een grote hoeveelheid\n                                    hernieuwbare energie geproduceerd wordt.\n\nVoor Pi gelden de standaardwaarden voor de marginale energieprijs, behoudens in de gevallen\n                                    waarin daarop een uitzondering kan worden gemaakt. Voor het bepalen van de te gebruiken\n                                    staffelprijs wordt gekeken naar de staffelprijs behorende bij de van het net afgenomen\n                                    energie. Het gaat hierbij om het gebruik voordat de maatregel wordt getroffen.\n\nVoor Pti geldt dat deze bestaat uit de verkoopprijs en/of de terugleververgoeding van energiedrager\n                                    i. De prijs Pti die wordt ontvangen voor teruglevering van elektriciteit afkomstig van zonne-energie\n                                    aan het net is gelijk aan de (vastgelegde) standaardwaarden voor de marginale energieprijs\n                                    voor zover de teruglevering mag worden gesaldeerd. In het geval dat het wetsvoorstel\n                                    houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers tot\n                                    wet wordt verheven en in werking treedt, kan worden uitgegaan van het gemiddelde toegestane\n                                    salderingspercentage in een periode van vijf jaar na het jaar van investeren.\n\nVoor het deel dat niet mag worden gesaldeerd, wordt een vergoeding ontvangen. Deze\n                                    bedraagt 80% van de leveringsprijs exclusief energiebelasting, Opslag Duurzame Energie\n                                    (ODE), btw en netwerktarieven, zoals vastgelegd in onderstaande lijst die door de\n                                    drijver van de inrichting bij teruglevering dient te worden gebruikt.\n\nDe vergoeding voor de ingevoede elektriciteit afkomstig van zonne-energie bedraagt,\n                                    als de jaarlijks afgenomen hoeveelheid:\n\n\u2022 niet hoger is dan 10.000 kWh: \u20ac\u00a00,134 /kWh;\n\n\u2022 hoger is dan 10.000 kWh, maar niet hoger dan 50.000 kWh: \u20ac\u00a00,132 /kWh;\n\n\u2022 hoger is dan 50.000 kWh, maar niet hoger dan 10 miljoen kWh: \u20ac\u00a00,127 /kWh;\n\n\u2022 hoger is dan 10 miljoen kWh: \u20ac\u00a00,127 /kWh.\n\nAls de netbeheerder aangeeft dat niet kan worden teruggeleverd, bijvoorbeeld door\n                                    middel van een transportindicatie, is de vergoeding \u20ac\u00a00 /kWh.\n\nBij andere maatregelen voor de productie van hernieuwbare energie dan elektriciteit\n                                    afkomstig van zonne-energie, kunnen de jaarlijkse hernieuwbare energieproductie (Hi), het aandeel eigen gebruik (Aei) en de marginale terugleververgoeding/verkoopprijs (Pti) zelf worden vastgesteld, waarbij het aan het bevoegd gezag is om te beoordelen of\n                                    dit voldoende onderbouwd en aannemelijk is.\n\nUitzondering op standaardmethode (Pti)\n\nWanneer artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, kan bij het bij het bepalen van de terugverdientijd van de maatregelen\n                                    ter verduurzaming van het energiegebruik gericht op de activiteiten en processen,\n                                    van de hiervoor vastgestelde de standaardwaarde van de vergoeding voor ingevoede elektriciteit\n                                    afkomstig van zonne-energie worden afgeweken. De onderbouwing is ter beoordeling van\n                                    het bevoegd gezag.\n\nHet saldo van overige jaarlijks terugkerende baten en kosten in euro\u2019s (Bov)\n\nHet saldo van de overige jaarlijks terugkerende baten en kosten (Bov) bestaat uit\n                                    de kosten en baten anders dan de jaarlijkse besparing op de energiekosten (Ben), maar\n                                    die wel direct door de maatregel ter verduurzaming van het energiegebruik worden veroorzaakt.\n                                    Het gaat hierbij om kosten en baten ten opzichte van de referentiesituatie. In situaties\n                                    waarin de kosten en baten tijdens de levensduur van de maatregel niet constant zijn,\n                                    kan worden uitgegaan van het jaarlijkse gemiddelde gedurende vijf jaar na het treffen\n                                    van de maatregel.\n\nKosten en baten worden alleen betrokken als ze goed te kwantificeren zijn. Het is\n                                    aan het bevoegd gezag om te beoordelen of de opgevoerde kosten en baten voldoende\n                                    onderbouwd en aannemelijk zijn. Het gaat om de volgende limitatieve opsomming van\n                                    categorie\u00ebn van kosten en baten:\n\n\u2022 beheer- en onderhoudskosten (loon- en materiaalkosten voor het verrichten van onderhoud\n                                          of het bedienen van technologie) die redelijkerwijs kunnen worden toegerekend aan\n                                          de maatregel;\n\n\u2022 afvalkosten;\n\n\u2022 grond- en hulpstofkosten;\n\n\u2022 kosten voor watergebruik;\n\n\u2022 productopbrengsten;\n\n\u2022 veranderingen in de periodieke netwerkkosten door wijziging van de aansluitcapaciteit\n                                          als gevolg van de te treffen maatregel;\n\n\u2022 overige jaarlijks terugkerende subsidies of fiscale voordelen indien deze worden ontvangen\n                                          als gevolg van de te treffen maatregel;\n\n\u2022 vermeden CO2-kosten; en\n\n\u2022 extra of vermeden verzekeringskosten vanwege het treffen van de maatregel.\n\nVermeden CO2-kosten\n\nDe meegenomen CO2-gerelateerde kosten betreffen de kosten voor emissies binnen het Europese Emissie\n                                    handelssysteem (hierna: EU ETS) en door de CO2-heffing. Hierbij geldt dat de vermeden CO2-kosten worden bepaald voor elk van de vijf jaren nadat de maatregel is getroffen.\n                                    Bij het bepalen van de jaarlijkse kostenbesparing wordt uitgegaan van de gemiddelde\n                                    jaarlijkse vermeden CO2-kosten gedurende deze vijf jaar. Zowel de CO2-heffing als de prijs van EU ETS-emissierechten (hierna: EU ETS-prijs) moet, indien\n                                    van toepassing, betrokken worden.\n\nBij het bepalen van de vermeden CO2-kosten wordt uitgegaan van het aangekondigde tarief voor de CO2-heffing in de periode van vijf jaar nadat de maatregel is getroffen. Dit is het tarief\n                                    zoals bedoeld in artikel 71p, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag.\n\nVoor het bepalen van de EU ETS-prijs wordt uitgegaan van de termijnkoers van het broeikasemissierecht,\n                                    bedoeld in artikel 71p van de Wet belastingen op milieugrondslag. Er wordt gebruik gemaakt van de termijnkoers voor het actuele kalenderjaar.\n\nDe CO2-heffing is vormgegeven als een minimumprijs. Als de EU ETS-prijs lager is dan de\n                                    minimumprijs, geldt het niveau van de CO2-heffing. Als de EU ETS-prijs hoger is dan de CO2-heffing, dan wordt de (hogere) EU ETS-prijs betaald. In veel gevallen kan daarom\n                                    voor het bepalen van de vermeden CO2-kosten worden uitgegaan van de hoogste van de twee prijzen.\n\nEventuele baten verkregen door middel van een subsidie op grond van de subsidiemodule\n                                    Indirecte emissiekosten ETS8 kunnen ook bij deze post (vermeden CO2-kosten) worden meegenomen, mits voldoende onderbouwd. Dit is ter beoordeling aan\n                                    het bevoegd gezag.\n\nDe kosten voor de financiering van de (meer)investering in euro\u2019s (F)\n\nDe kosten voor de financiering zijn er gedurende de jaren dat een lening nog niet\n                                    is afgelost. Verondersteld wordt dat de financiering niet langer loopt dan de periode\n                                    waarin de maatregel zich terugverdient. Het moment waarop de (meer)investering is\n                                    afgelost, kan worden bepaald door I te delen door B. De kosten voor de financiering\n                                    van de (meer)investering (F) zijn:\n\nWaarin:\n\nF\n\nDe kosten voor de financiering van de (meer)investering in euro\u2019s\n\nKfin\n\nDe gemiddelde jaarlijkse kosten voor de financiering van de (meer)investering in euro\u2019s\n\nI\n\nDe (meer)investering in euro\u2019s\n\nB\n\nDe jaarlijkse kostenbesparing in euro\u2019s\n\nGemiddeld over de looptijd van de financiering is het nog niet afgeloste kapitaal\n                                    gelijk aan de helft van de (meer)investering. Er wordt jaarlijks rente betaald over\n                                    het nog niet afgeloste kapitaal. Er wordt geen rekening gehouden met rente op rente.\n                                    De gemiddelde jaarlijkse kosten voor de financiering van de (meer)investering zijn:\n\nWaarin:\n\nKfin\n\nDe gemiddelde jaarlijkse kosten voor de financiering van de (meer)investering in euro\u2019s\n\nI\n\nDe (meer)investering in euro\u2019s\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp grond van artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 2.16e, eerste lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer dienen door de drijver van de inrichting\n                                    verschillende gegevens en bescheiden te worden verstrekt. In deze bijlage worden de\n                                    gegevens en bescheiden zoals opgenomen in artikel 2.16e en de benodigde onderbouwing\n                                    hiervan verder uitgewerkt.\n\nEr wordt daarbij specifiek ingegaan op de volgende onderdelen:\n\n\u2022 een beschrijving van de locatie en activiteit;\n\n\u2022 het energiegebruik van de inrichting;\n\n\u2022 een overzicht van de getroffen maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik;\n\n\u2022 een onderbouwing van het onderzoek naar de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik\n                                          bestaande uit:\n\n\u25cb een analyse van het energiegebruik, waaronder een energiebalans en een opgave van\n                                                de onbenutte warmtestromen;\n\n\u25cb een analyse van de productieapparatuur en installaties, waaronder een scan van de\n                                                technische isolatie, een analyse van de aandrijfsystemen en een analyse van de op\n                                                de basislijst opgenomen maatregelen;\n\n\u25cb inventarisatie kosteneffectieve maatregelen; en\n\n\u25cb een beschrijving van de structurele energiezorg.\n\nDit leidt tot een uitvoeringsplan met daarin overzicht van maatregelen ter verduurzaming\n                                    van het energiegebruik die nog niet zijn getroffen, maar wel zullen worden getroffen\n                                    en het moment waarop die maatregelen zullen worden getroffen.\n\nHet onderzoek bedoeld in artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer dient gericht te zijn op activiteit- en procesgebonden maatregelen ter verduurzaming\n                                    van het energiegebruik en dus nadrukkelijk niet op maatregelen ter verduurzaming van\n                                    het energiegebruik die zien op een gebouw of een deel van een gebouw (hierna: gebouwgebonden\n                                    maatregelen) zoals bedoeld in artikel 2.15, negende lid, onderdeel a, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wanneer de maatregelen gekoppeld aan de activiteiten en processen effecten hebben\n                                    op gebouwgebonden maatregelen, moeten deze wel worden betrokken in het onderzoek.\n\nInvulling aan onderdelen van het onderzoek door het toepassen van een daartoe aangewezen\n                                    energiebeheersysteem, milieubeheersysteem, keurmerk of recent energieonderzoek\n\nOp grond van artikel 2.16e, derde en vierde lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer kan aan verschillende van de in deze bijlage\n                                    opgenomen onderdelen invulling worden gegeven door het toepassen van een energie-\n                                    of milieubeheersysteem of een keurmerk. De eisen waaraan een energiebeheer- of milieubeheersysteem\n                                    moet voldoen zijn opgenomen in artikel 2.16e, derde lid, onderdelen a en b, van de\n                                    Activiteitenregeling milieubeheer.\n\nDe keurmerken, bedoeld in artikel 2.16e, vierde lid, zijn:\n\nKeurmerk\n\nNaam\n\nBijzonderheden\n\n1.\n\nCO2 & Energie RI&E Creatieve Industrie niveau 3\n\n2.\n\nCO2 & Energie RI&E Creatieve Industrie niveau 4\n\n3.\n\nCO2-Prestatieladder niveau 3\n\n4.\n\nCO2-Prestatieladder niveau 4\n\n5.\n\nCO2-Prestatieladder niveau 5\n\n6.\n\nCO2-Reductiemanagement met ISO 14001\n\nAlle niveaus\n\n7.\n\nErkend Duurzaam Plus\n\n8.\n\nErkend Duurzaam Premium\n\n9.\n\nFastlane met EED-aanvullingen\n\nBij de onderdelen van de bijlage waar door middel van een energiebeheer- of milieubeheersysteem,\n                                    of een keurmerk invulling aan kan worden gegeven, is dit aangegeven.\n\nMet een energiebeheersysteem of milieubeheersysteem bedoeld in artikel 2.16e, derde lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer of een van de keurmerken zoals opgenomen\n                                    in tabel 1 van bijlage 10b kan invulling worden geven aan de volgende onderdelen:\n\n\u2022 2. Beschrijving locatie en activiteiten;\n\n\u2022 5.1 (beschrijving van energie- en procesmonitoring);\n\n\u2022 5.2 (weergave energiegebruik inclusief energiebalans);\n\n\u2022 5.4 (analyse en conclusie energie- en warmtegebruik); en\n\n\u2022 6.1 (beschrijving en analyse van het proces, productieapparatuur en -installaties).\n\nMet een energiebeheersysteem of milieubeheersysteem bedoeld in artikel 2.16e, derde lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer kan daarnaast ook invulling worden gegeven\n                                    aan onderdeel 8 (basischeck structurele energiezorg).\n\nHet bevoegd gezag kan instemmen met het verstrekken van een recent energieonderzoek\n                                    of specifieke onderdelen van een recent energieonderzoek om te voldoen aan artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, wanneer dit onderzoek of de onderdelen ervan voldoen aan de eisen die aan het onderzoek\n                                    worden gesteld op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer,\n                                    artikel 2.16e van de Activiteitenregeling milieubeheer en deze bijlage, behorende bij artikel 2.16e\n                                    van de Activiteitenregeling milieubeheer.\n\nBeleidsverklaring en TIPCheck\n\nVoor twee specifieke onderdelen van het onderzoek, te weten de scan van de technische\n                                    isolatie en de analyse aandrijfsystemen kan invulling worden gegeven door het overleggen\n                                    van een Beleidsverklaring. Daarnaast kan aan de scan van de technische isolatie ook\n                                    invulling worden gegeven door het overleggen van een TIPCheck-onderzoek als dit onderzoek\n                                    ten hoogste twee jaar voorafgaand aan het moment van indiening is uitgevoerd. De beide\n                                    instrumenten worden verder toegelicht bij de onderdelen waarvoor de Beleidsverklaring\n                                    en de TIPCheck van toepassing is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEr wordt een beschrijving van de locatie van de inrichting gegeven. Hierbij wordt\n                                    ingegaan op de soort bedrijfsactiviteiten die verricht worden binnen de inrichting.\n                                    Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke processen, installaties, gebouwen en welke vormen\n                                    van intern transport binnen de inrichting aanwezig zijn.\n\nMet een energiebeheersysteem of milieubeheersysteem als bedoeld in artikel 2.16e, derde lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer of een van de keurmerken zoals opgenomen\n                                    in tabel 1 van deze bijlage kan invulling worden geven aan dit onderdeel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet energiegebruik van de inrichting wordt uitgedrukt in kilowattuur elektriciteit\n                                    en kubieke meters aardgasequivalent gemeten over enig kalenderjaar (artikel 2.16e, eerste lid, onderdeel e, van de Activiteitenregeling milieubeheer). Bij het omrekenen van brandstoffen naar\n                                    aardgasequivalenten, zoals bedoeld in artikel 2.16d, tweede lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer, wordt ook de onderste verbrandingswaarde\n                                    van die brandstof opgegeven. Het energiegebruik wordt bepaald met inbegrip van de\n                                    energie die op de locatie wordt geproduceerd en gebruikt. Daarbij wordt gekeken naar\n                                    de inkoop van energie en de (eventuele) productie van hernieuwbare energie en doorlevering.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderdeel van de rapportage is een overzicht van de in de afgelopen periode getroffen\n                                    maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik. Het gaat hierbij voor de rapportages\n                                    die uiterlijk op 1\u00a0december 2023 moeten worden ingediend om de maatregelen die zijn\n                                    getroffen vanaf 1\u00a0januari 2021 tot en met het moment van indiening. Voor een volgend\n                                    rapportagemoment dient te worden gerapporteerd over de maatregelen die in de periode\n                                    van vier jaar voorafgaand aan het moment van indienen van de rapportage zijn getroffen.\n\nPer getroffen maatregel ter verduurzaming van het energiegebruik worden de volgende\n                                    gegevens opgenomen:\n\n\u2022 het onderdeel van de inrichting waar de maatregel is getroffen;\n\n\u2022 een omschrijving van de getroffen maatregel en de toegepaste techniek;\n\n\u2022 het jaar waarin de maatregel is getroffen;\n\n\u2022 de benodigde kosteninvestering als gevolg van het treffen van de maatregel; en\n\n\u2022 de gerealiseerde jaarlijkse energiebesparing (in kWh elektriciteit, m3 aardgas, GJ warmte of in andere termen wanneer sprake is van andere energiedragers)\n                                          en CO2-reductie (in tonnen vermeden CO2-emissie) ten opzichte van het referentiegebruik inclusief een onderbouwing hiervan.\n\nDe gerealiseerde jaarlijkse energiebesparing ten opzichte van het referentiegebruik\n                                    is het verschil tussen het gemiddelde jaarlijkse gebruik na het treffen van de maatregel\n                                    en het gemiddelde jaarlijkse referentiegebruik. Het te hanteren referentiegebruik\n                                    hangt af van de situatie, waarbij de volgende situaties kunnen worden onderscheiden:\n\n\u2022 Een bestaand proces is geoptimaliseerd (bijvoorbeeld het toepassen van bewegingssensoren):\n                                          de referentie is het historisch gemiddelde energiegebruik van het proces per jaar\n                                          (in GJ);\n\n\u2022 Een bestaande installatie of een bestaand apparaat is voor het einde van de levensduur\n                                          vervangen: de referentie is het historisch gemiddelde energiegebruik van de vervangen\n                                          installatie of het vervangen apparaat per jaar (in GJ);\n\n\u2022 Een bestaande installatie of een bestaand apparaat is aan het einde van de levensduur\n                                          vervangen: de referentie is het gemiddelde energiegebruik per jaar (in GJ) van installaties\n                                          of apparaten die op het moment van vervanging gangbaar waren op de markt of aan de\n                                          minimale energieprestatie-eisen voldeden (bijvoorbeeld volgens richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21\u00a0oktober 2009 betreffende de totstandbrenging\n                                          van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde\n                                          producten (hierna: Ecodesign-richtlijn9);\n\n\u2022 Nieuwbouw of uitbreiding van een bestaand proces: de referentie is het gemiddelde\n                                          energiegebruik per jaar (in GJ) van installaties of apparaten die op het moment van\n                                          nieuwbouw of uitbreiding van een bestaand proces gangbaar waren op de markt of aan\n                                          de minimale energieprestatie-eisen voldeden (bijvoorbeeld volgens de Ecodesign-richtlijn).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe analyse van het energiegebruik bestaat uit:\n\n\u2022 een beschrijving van de toepassing zijnde energie- en procesmonitoring (ten behoeve\n                                          van energie-effici\u00ebntieverbetering);\n\n\u2022 een weergave van het energiegebruik inclusief energiebalans;\n\n\u2022 een opgave van onbenutte warmtestromen; en\n\n\u2022 een analyse en bijbehorende conclusie over het energie- en warmtegebruik.\n\nDe verschillende onderdelen die samen de analyse van het energiegebruik vormen worden\n                                    hieronder beschreven.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEr wordt beschreven welk energie- en procesmonitoringsysteem wordt toegepast. Daarbij\n                                    wordt aangegeven waar zich eventuele tussenmeters bevinden.\n\nMet een energiebeheersysteem of milieubeheersysteem als bedoeld in artikel 2.16e, derde lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer of een van de keurmerken zoals opgenomen\n                                    in tabel 1 van deze bijlage kan invulling worden gegeven aan dit onderdeel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe weergave van het energiegebruik moet bestaan uit een tweetal onderdelen namelijk;\n                                    een nadere onderbouwing van het energiegebruik en een energiebalans. Beide onderdelen\n                                    worden hierna kort besproken.\n\nMet een energiebeheersysteem of milieubeheersysteem als bedoeld in artikel 2.16e, derde lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer of een van de keurmerken zoals opgenomen\n                                    in tabel 1 van deze bijlage kan invulling worden gegeven aan dit onderdeel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet energiegebruik dient nader te worden onderbouwd aan de hand van energiegebruiksprofielen\n                                       en prestatiematen. Energiegebruiksprofielen zijn een weergave van het energiegebruik,\n                                       in de vorm van een grafiek of tabel, van alle energiedragers (bijvoorbeeld elektriciteit,\n                                       aardgas en motorbrandstoffen) inclusief eventuele omzettingen (bijvoorbeeld warmte)\n                                       binnen de inrichting. Bij een constant gebruik van een energiedrager gedurende het\n                                       jaar kan worden volstaan met een totaal gebruik per jaar.\n\nDe prestatiemaat is het energiegebruik per eenheid geproduceerd product of geleverde\n                                       dienst. Bij beschikbare productbenchmarks kan hiermee een vergelijking worden gemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn een energiebalans wordt voor de volgende onderdelen een uitsplitsing van het jaarlijks\n                                       energiegebruik opgenomen, te weten: de activiteiten, de processen en ondersteunende\n                                       faciliteiten (installaties) en het transport binnen de inrichting.\n\nVoor de energiebalans gelden de volgende uitgangspunten:\n\n\u2022 de energiebalans geeft op schematische wijze een overzicht (matrixvorm) van alle energiestromen\n                                             (en de grootte ervan) die de inrichting in- en uitgaan en die zij zelf opwekt of transformeert;\n\n\u2022 de verdeling van de belangrijkste energiestromen (voldoende representatief) naar functie\n                                             of cluster van functies en alle omzettingen in eventuele andere energiedragers is\n                                             zichtbaar. Het energiegebruik wordt hierbij uitgesplitst naar alle unieke en onderscheidende\n                                             processtappen;\n\n\u25cb links in het schema staan de ingaande energiestromen (inkoop, eventuele eigen productie)\n                                                   in het kalenderjaar, bedoeld in onderdeel 2 van deze bijlage, als totaalwaarden in\n                                                   kWh, m3, GJ of in andere termen wanneer sprake is van andere energiedragers;\n\n\u25cb rechts in het schema staan alle uitgaande stromen van energiedragers;\n\n\u25cb in het midden staat de verdeling van de energiestromen naar functies (proces en utiliteit)\n                                                   en de omzetting naar andere energiedragers (bijvoorbeeld warmte) uitgedrukt in de\n                                                   bijbehorende eenheden;\n\n\u2022 een restpost van ten hoogste 10% onder de noemer \u2018overig energiegebruik\u2019 is acceptabel.\n                                             Met de term overig energiegebruik wordt aangegeven dat het energiegebruik niet aan\n                                             een bepaalde functie is toe te schrijven;\n\n\u2022 energiestromen kleiner dan 5% hoeven niet in de energiebalans te worden weergegeven;\n\n\u2022 voor warmtestromen worden de temperatuur, jaarlijkse hoeveelheid, medium (bijvoorbeeld\n                                             rookgassen/water/condenserende stoom) en aanwezigheid (bijvoorbeeld continue of seizoensgebonden\n                                             stromen) benoemd);\n\n\u2022 indien van toepassing, worden in dit schema ook eigen energieproductie (dit kan hernieuwbare\n                                             energie betreffen), eventuele doorlevering aan derden en emissies opgenomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp basis van de balans wordt een verder gespecificeerde opgave van onbenutte warmtestromen\n                                       aangeleverd. Een opgave van onbenutte warmtestromen bestaat uit de volgende onderdelen:\n\n\u2022 een opgave van onbenutte warmtestromen met het temperatuurniveau die de warmte heeft\n                                             als die vrij komt (dus niet de temperatuur waarop de warmte wordt geloosd). Hierbij\n                                             wordt uitgegaan van de gemiddelde temperatuur tijdens productie-uren (op het moment\n                                             dat de warmte vrijkomt) met een opgave van de gebruikte onnauwkeurigheidsmarges;\n\n\u2022 de jaarlijks vrijkomende hoeveelheid warmte;\n\n\u2022 het warmtedragend medium (bijvoorbeeld rookgassen/water/condenserende stoom);\n\n\u2022 een beschrijving van de plek binnen de inrichting waar de warmte vrijkomt; en\n\n\u2022 een beschrijving van de beschikbaarheid van de warmtestroom (continu, seizoensgebonden,\n                                             fluctuerend) uitgaande van een representatief productiejaar.\n\nOok wordt opgegeven wat de laagste temperatuur is waarop binnen de inrichting nog\n                                       netto warmte kan worden ingezet.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nNaar aanleiding van de bovenstaande onderdelen van het onderzoek moet een analyse\n                                       worden gemaakt ten aanzien van de verdere verduurzaming van het energie- en warmtegebruik\n                                       van de inrichting. De analyse en de daaraan verbonden conclusies dienen als onderbouwing\n                                       voor de eventueel te treffen (kosteneffectieve) maatregelen.\n\nMet een energiebeheersysteem of milieubeheersysteem als bedoeld in artikel 2.16e, derde lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer of een van de keurmerken zoals opgenomen\n                                       in tabel 1 van deze bijlage kan invulling worden gegeven aan dit onderdeel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTot de onderbouwing van het onderzoek naar de maatregelen ter verduurzaming van het\n                                    energiegebruik, zoals opgenomen in artikel 2.16e, eerste lid, onderdeel h, van de Activiteitenregeling milieubeheer, behoort ook een analyse van de productieapparatuur\n                                    en -installaties en het transport binnen de inrichting.\n\nHieruit volgt een lijst van mogelijke kosteneffectieve maatregelen (onderdeel 7 van\n                                    deze bijlage). De analyse bestaat uit de volgende onderdelen:\n\n\u2022 een beschrijving en analyse van het proces, productieapparatuur en -installaties,\n                                          het transport binnen de inrichting en overige aan het proces gerelateerde faciliteiten;\n\n\u2022 een verduidelijking van de van toepassing zijnde Best Beschikbare Techniek (BBT)-conclusies\n                                          uit de BREF\u2019s10 Energie Effici\u00ebntie en de verticale BREF\u2019s;\n\n\u2022 een scan van de technische isolatie;\n\n\u2022 een analyse naar de elektrische aandrijfsystemen;\n\n\u2022 een analyse naar de maatregelen uit de basislijst.\n\nDe analyse dient te zijn gericht op de mogelijke verduurzaming van het energiegebruik\n                                    van de productieapparatuur en installaties en leidt tot een conclusie hierover. De\n                                    onderdelen worden hieronder verder uitgewerkt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEr wordt een beschrijving gegeven en analyse gedaan van het proces, productieapparatuur\n                                       en -installaties, intern transport en overige aan het proces gerelateerde faciliteiten.\n                                       Hierbij moet aandacht worden besteed aan:\n\n\u2022 leeftijd en effici\u00ebntie van apparatuur en installaties;\n\n\u2022 nullast-verliezen;\n\n\u2022 regeltechniek; en\n\n\u2022 aanwezige energie- en procesmonitoringsystemen.\n\nHet gaat hierbij om een analyse naar mogelijke locatiespecifieke maatregelen die niet\n                                       naar voren komen bij de analyse naar isolatie, aandrijfsystemen en basislijst in de\n                                       onderdelen 6.3, 6.4 en 6.5 van deze bijlage.\n\nMet een energiebeheersysteem of milieubeheersysteem als bedoeld in artikel 2.16e, derde lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer of een van de keurmerken zoals opgenomen\n                                       in tabel 1 van deze bijlage kan invulling worden gegeven aan dit onderdeel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEr wordt een verduidelijking van de van toepassing zijnde Best Beschikbare Techniek\n                                       (BBT)-conclusies uit de BREF\u2019s Energie Effici\u00ebntie en de verticale BREF\u2019s gegeven\n                                       en een beschrijving van op welke wijze invulling wordt gegeven aan de BBT-conclusies\n                                       wanneer er een relatie is met de maatregelen die in beeld gebracht worden met dit\n                                       onderzoek (voor IPPC-bedrijven).11\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAlle maatregelen die technisch en economisch haalbaar zijn op het gebied van technische\n                                       isolatie \u2013 in ieder geval voor zover die zich binnen vijf jaar terugverdienen \u2013 worden\n                                       in beeld gebracht aan de hand van de in deze paragraaf omschreven scan. Daarnaast\n                                       wordt in beeld gebracht of de drijver van de inrichting heeft geborgd dat het ontwerp,\n                                       het toepassen en het onderhouden van technische isolatie aandacht krijgt en of er\n                                       via een plan-do-check-act cyclus wordt gewerkt aan het continu verbeteren en behouden\n                                       van een goede kwaliteit van de technische isolatie. De in aanmerking komende installaties\n                                       en het leidingwerk dient afdoende te worden ge\u00efsoleerd, voor zover de terugverdientijd\n                                       van de isolatiemaatregelen ten hoogste vijf jaar bedraagt en rekening houdend met\n                                       specifieke beperkingen.\n\nOnder technische isolatie wordt verstaan de isolatie van:\n\n\u2022 warmte-installaties en het bijbehorende leidingwerk;\n\n\u2022 koude-installaties en het bijbehorende leidingwerk; en\n\n\u2022 opslagtanks en het bijbehorende leidingwerk.\n\nDe isolatie die is gerelateerd aan gebouwen maakt in principe geen deel uit van deze\n                                       scan. In de scan moeten wel gebouwgebonden isolatiemaatregelen worden betrokken wanneer\n                                       deze samenhangen met de activiteit- en procesgebonden maatregelen.\n\nDeze scan bestaat uit:\n\n\u2022 een inventarisatie van installaties en leidingen die voor isolatie in aanmerking komen;\n                                             en\n\n\u2022 een specificatie van besparingsmaatregelen.\n\nAan de scan van de technische isolatie kan ook invulling worden gegeven door het overleggen\n                                       van een Beleidsverklaring of de resultaten van een TIPCheck-onderzoek12. Het TIPCheck-onderzoek kan worden gebruikt als dit onderzoek ten hoogste twee jaar\n                                       voorafgaand aan het moment van het indienen van de rapportageverplichting is uitgevoerd\n                                       (de verplichting bedoeld in artikel 2.15, negende en tiende lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer). Hierna wordt eerst ingegaan op de inventarisatie en specificatie en vervolgens\n                                       op de Beleidsverklaring.\n\na. Inventarisatie van installaties en leidingen die voor isolatie in aanmerking komen\n\nAlle installaties en leidingwerk die voor isolatie in aanmerking komen, worden in\n                                       kaart gebracht aan de hand van de volgende uitgangspunten:\n\n\u2022 bij warmte-isolatie op basis van het ten hoogste toegestane warmteverlies per vierkante\n                                             meter oppervlakte, per meter leidingwerk en/of per appendage;\n\n\u2022 bij koude-isolatie op basis van de minimale besparing op het energiegebruik van koel-\n                                             of vriesinstallaties per vierkante meter oppervlakte, per meter leidingwerk en/of\n                                             per appendage.\n\nDaarbij wordt aangegeven welke andere, aanvullende aspecten van belang zijn voor het\n                                       kunnen toepassen van isolatie, zodat rekening kan worden gehouden met specifieke beperkingen.\n\nBij alle isolatiewerken legt de drijver van de inrichting vast volgens welke norm\n                                       de isolatiewerken worden uitgevoerd. Dit moet conform actuele normen en applicatierichtlijnen\n                                       zijn.\n\nb. Specificatie van isolatiemaatregelen\n\nMet betrekking tot isolatiemaatregelen wordt het volgende in kaart gebracht:\n\n\u2022 onge\u00efsoleerde apparaten, opslagtanks, appendages en leidingwerk;\n\n\u2022 beschadigde of verwijderde isolatie en bekleding die moet worden hersteld;\n\n\u2022 isolatie die gebreken vertoont (bijvoorbeeld verminderde isolatiewaarde, ijsvorming,\n                                             condensvorming);\n\n\u2022 oude isolatie die is gebaseerd op berekeningen die niet meer actueel zijn; en\n\n\u2022 nieuwe installaties en nieuw leidingwerk.\n\nEr wordt vastgesteld waar isolatie moet worden verbeterd of aangebracht en daarbij\n                                       wordt in kaart gebracht in hoeverre dat op een zelfstandig of op een natuurlijk moment\n                                       kan gebeuren. Sommige maatregelen kunnen direct worden getroffen. Voor andere maatregelen\n                                       kan het nodig zijn om te wachten tot een moment waarop een te isoleren procesdeel\n                                       of leiding buiten bedrijf is. Denk bijvoorbeeld aan hete leidingen waarvan de isolatie\n                                       moet worden hersteld.\n\nWanneer niet meer bekend is wat de isolatiewaarde is, moet er voor de uitgangssituatie\n                                       bij de terugverdientijdberekening van uit worden gegaan dat de isolatie niet aanwezig\n                                       is.\n\nAls bekend is wat de isolatiewaarde is, maar wanneer die kan worden verbeterd, worden\n                                       de investeringen en besparingen berekend ten opzichte van de bestaande isolatie. Hierbij\n                                       wordt ervan uitgegaan dat de bestaande isolatie nog functioneert zoals oorspronkelijk\n                                       was bedoeld. Hierbij moet gelet worden op eventuele schade aan de bekleding en de\n                                       mogelijkheid van indringen van water.\n\nBij ruimtegebrek kan worden gekozen voor een (meestal duurder) isolatiemateriaal met\n                                       dezelfde dikte maar met een hogere isolatiewaarde. Eventuele extra kosten worden,\n                                       net als de kosten voor verwijdering van de oude isolatie, meegerekend bij het bepalen\n                                       van de terugverdientijd.\n\nEen soortgelijke berekening kan worden uitgevoerd voor na-isolatie van bijvoorbeeld\n                                       stoomketels die matig ge\u00efsoleerd zijn of van bijvoorbeeld glycolvaten met glycol-water\n                                       oplossingen voor koeldoeleinden.\n\nOp basis van door de drijver van de inrichting opgestelde toetsingscriteria maken\n                                       installaties, leidingwerk en appendages, waarbij afwijkingen worden geconstateerd,\n                                       deel uit van de in onderdeel 7 van deze bijlage ge\u00efdentificeerde kosteneffectieve\n                                       maatregelen.\n\nc. Beleidsverklaring technische isolatie\n\nAan de scan van de technische isolatie kan ook invulling worden gegeven door het overleggen\n                                       van een Beleidsverklaring over het bedrijfsbeleid met betrekking tot technische isolatie.\n                                       Deze verklaring bevat een beschrijving van het huidig beleid voor het ontwerp, het\n                                       gebruik, het onderhoud en de vervanging van de technische isolatie met oog op effici\u00ebntieverbetering\n                                       en energiebesparing. Het beleid en dus de Beleidsverklaring, wordt door de eindverantwoordelijke\n                                       voor het drijven van de inrichting vastgesteld. Dit is in veel gevallen de directie.\n                                       De Beleidsverklaring is niet alleen toekomstgericht, maar is een weergave van bestaand\n                                       beleid. De op basis van dit bedrijfsbeleid ge\u00efdentificeerde maatregelen maken deel\n                                       uit van de in onderdeel 7 van deze bijlage ge\u00efdentificeerde kosteneffectieve maatregelen.\n\nIn de verklaring worden in ieder geval opgenomen:\n\n\u2022 dat alle installaties en leidingwerk waarvoor isolatie relevant is, in kaart zijn\n                                             gebracht (zie onderdeel 6.3, onder a, van deze bijlage);\n\n\u2022 welke eisen worden gesteld aan het ontwerp van isolatiesystemen;\n\n\u2022 welke eisen worden gesteld aan het in goede staat brengen en houden van isolatie.\n                                             Onderdeel hiervan is de frequentie waarmee de isolatiesystemen worden ge\u00efnspecteerd;\n\n\u2022 dat de inspecties worden verricht door personen (medewerkers, adviseurs) die daartoe\n                                             een opleiding hebben gekregen en waarvan is geborgd dat zij hun kennis onderhouden;\n\n\u2022 hoe wordt omgegaan met geconstateerde afwijkingen bij de aangebrachte isolatie;\n\n\u25cb hoe afwijkingen worden vastgelegd en binnen welke termijn afwijkingen worden beoordeeld\n                                                   op tekortkomingen, hoe maatregelen worden ingepland en hoe de geconstateerde tekortkomingen\n                                                   worden verholpen;\n\n\u25cb dat wordt gecontroleerd of de geconstateerde tekortkomingen zijn verholpen en of ze\n                                                   het gewenste effect hebben gehad;\n\n\u2022 dat maatregelen die zich op een zelfstandig moment binnen vijf jaar of minder terugverdienen,\n                                             worden verricht; en\n\n\u2022 hoe het beleid wordt ge\u00ebvalueerd en hoe het beleid is gericht op continue verbetering\n                                             van de isolatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nMet een systematische analyse van de elektrische aandrijfsystemen binnen een inrichting\n                                       worden de mogelijkheden voor het verlagen van het elektriciteits- en energiegebruik\n                                       van de aandrijfsystemen zelf en van gerelateerde energiegebruikende systemen ge\u00efdentificeerd.\n\nElektrische aandrijfsystemen zijn systemen voor bijvoorbeeld materiaaltransport, pomp-,\n                                       ventilator-, koel- en persluchtsystemen en andere industri\u00eble elektrisch aangedreven\n                                       machines. Een elektrisch aandrijfsysteem bestaat uit een elektromotor en een aangedreven\n                                       apparaat, zoals een pomp, ventilator, compressor of machine. Het systeem heeft verder\n                                       een motorregeling, soms een overbrenging en bijvoorbeeld bij een pomp een leidingsysteem\n                                       met kleppen.\n\nDeze analyse betreft alle aandrijfsystemen met een elektromotor met een nominaal vermogen\n                                       van 15 kW en hoger.\n\nDe analyse betreft:\n\n\u2022 een inventarisatie van de aandrijfsystemen; en\n\n\u2022 een specificatie van besparingsmaatregelen voor aandrijvingen en aandrijfsystemen.\n\nAan de scan van aandrijfsystemen kan ook invulling worden gegeven door het overleggen\n                                       van een Beleidsverklaring.\n\na. Inventarisatie van aandrijfsystemen\n\nEr wordt een detaillering opgesteld voor alle volgende aandrijvingen: elektromotor\n                                       en applicatie (apparaat, machine) met een nominaal vermogen van 15\u00a0kW en hoger.\n\nDetailleer voor elektromotor \u00e9n applicatie13 naar:\n\n\u2022 nominaal vermogen van de elektromotor (in kW);\n\n\u2022 nominale spanning (Volt) (wissel- of gelijkstroom);\n\n\u2022 leeftijd/bouwjaar;\n\n\u2022 IE-klasse;\n\n\u2022 aantal bedrijfsuren per jaar;\n\n\u2022 aangedreven apparaat: pomp, ventilator, machine (menger, pers, maler, etc.), persluchtcompressor,\n                                             procescompressor, koelcompressor;\n\n\u2022 type regeling: aan/uit (direct online), softstarter, toerentalregeling, anders;\n\n\u2022 aanwezigheid van klepregeling(en) (smoring) en type gebruik/regelstand: vaste instelling\n                                             of variabel (%-smoring); en\n\n\u2022 type belasting:\n\n\u25cb constante belasting (met 0 \u2013 100%); of\n\n\u25cb variabel: belastingvariatie in de tijd, bijvoorbeeld <50%, 75% of 100% gedurende bedrijfstijd.\n\nb. Specificatie van besparingsmaatregelen aandrijfsystemen\n\nDe installaties uit de inventarisatie die beantwoorden aan de kenmerken uit onderstaande\n                                       tabel worden doorgelicht op mogelijke verbeteringsmaatregelen.\n\nEen verbetering aan het systeem als geheel verdient daarbij de voorkeur boven een\n                                       verbetering aan alleen de motor.\n\nPer maatregel worden de gespecificeerde gegevens opgenomen.\n\nElektrisch aandrijfsysteem\n\nRelevante kenmerken bij periodiek onderzoek\n\nMogelijke maatregelen, nader uit te werken bij onderdeel 7\n\n\u2022 Motor\n\n\u2022 Machine\n\nI) Die ouder zijn dan 15\u00a0jaar of een lage effici\u00ebntie (<IE3) hebben (effici\u00ebntie volgens\n                                                      Verordening (EU) 2019/17811.\n\nVervanging van motor en/of applicatie na einde economische levensduur voor hoog-effici\u00ebnte\n                                                      exemplaren met juiste dimensionering.\n\nPomp (inclusief motor)\n\nII) Die ouder zijn dan 15\u00a0jaar of een lage effici\u00ebntie hebben (lager dan de minimum\n                                                      effici\u00ebntie volgens Verordening (EU) 547/20122.\n\nVentilator (inclusief motor)\n\nIII) Die ouder zijn dan 10\u00a0jaar of een lage effici\u00ebntie hebben (lager dan de minimum\n                                                      effici\u00ebntie volgens Verordening (EU) 327/20113.\n\nCompressor (inclusief Motor)\n\nIV) Waar de compressor(en) package ouder is/zijn dan 10\u00a0jaar.\n\n\u2022 Motor\n\n\u2022 Pomp\n\n\u2022 Ventilator\n\n\u2022 Compressor\n\n\u2022 Machine\n\nV) Die niet worden geschakeld (uit of laag) bij lagere (proces)belasting of nullast,\n                                                      die onafhankelijk van de procesvraag (blijven) draaien.\n\nEen correcte regeling van de systemen zodat onnodig in gebruik zijnde motoren, pompen,\n                                                      ventilatoren, compressoren en machines worden uitgeschakeld en onnodige bypasses worden\n                                                      verwijderd.\n\n\u2022 Motor\n\n\u2022 Machine\n\nVI) Die niet zijn aangepast op veranderde functionele eisen (ten opzichte van het\n                                                      ontwerp), waardoor deze onderbelast draaien (lage belasting, <60%).\n\nPas het werktuig aan of vervang het werktuig door een hoog effici\u00ebnte exemplaar en\n                                                      stel vermogen, frequentie, debiet en regeling adequaat af op de vraag; controleer\n                                                      dit periodiek.\n\n\u2022 Pomp\n\n\u2022 Ventilator\n\n\u2022 Compressor\n\nVII) Die niet zijn aangepast op veranderde functionele eisen (t.o.v. ontwerp), waardoor\n                                                      deze niet voldoende uren maken rond het optimale werkgebied/BEP (best efficiency point).\n\n\u2022 Motor\n\n\u2022 Pomp\n\n\u2022 Ventilator\n\n\u2022 Compressor\n\n\u2022 Machine\n\nVIII) Die ineffici\u00ebnte componenten en/of instellingen hebben, zoals bijvoorbeeld regelkleppen\n                                                      met smoring, vanes, ineffici\u00ebnte transmissies, bypasses, (delen van) leidingwerk met\n                                                      een hoge stromingsweerstand.\n\nVervangen en/of aanpassen van een of meerdere componenten van de aandrijfsystemen,\n                                                      bijvoorbeeld door het verwijderen van smoringen en toepassen van een toerenregeling,\n                                                      een hoog effici\u00ebnte transmissie, een direct drive met toerenregeling of het aanpassen\n                                                      van leidingwerk.\n\n1\nVerordening (EU) 2019/1781 van de Commissie van 1\u00a0oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch\n                                       ontwerp voor elektromotoren en snelheidsvariatoren overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Verordening (EG) nr.\u00a0641/2009 betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor stand-alone natloper-circulatiepompen\n                                       en in producten ingebouwde natloper-circulatiepompen en tot intrekking van Verordening (EG) nr.\u00a0640/2009 van de Commissie (Verordening (EU) 2019/1781). Verordening (EU) 2019/1781 stelt minimum effici\u00ebntie eisen voor elektromotoren en toerenregeling van 0,12 tot\n                                       1.000\u00a0kW.\n\n2\nVerordening (EU) nr.\u00a0547/2012 van de Commissie van 25\u00a0juni 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp\n                                       voor waterpompen (Verordening (EU) 547/2012). Deze verordening stelt minimum eisen voor het ecologisch ontwerp van waterpompen.\n\n3\nVerordening (EU) nr.\u00a0327/2011 van de Commissie van 30\u00a0maart 2011 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake ecologisch\n                                       ontwerp voor door motoren aangedreven ventilatoren met een elektrisch ingangsvermogen\n                                       tussen 125\u00a0W en 500\u00a0kW (Verordening (EU) 327/2011. Deze verordening stelt minimum eisen voor industri\u00eble ventilatoren (0,125 \u2013 500\u00a0kW).\n\nc. Beleidsverklaring aandrijfsystemen\n\nAan de scan van aandrijfsystemen kan ook invulling worden gegeven door het overleggen\n                                       van een Beleidsverklaring over huidig bedrijfsbeleid met betrekking tot aandrijfsystemen.\n                                       Deze verklaring bevat een beschrijving van het beleid voor het ontwerp, gebruik, onderhoud\n                                       en de vervanging van de elektrische aandrijfsystemen met het oog op effici\u00ebntieverbetering\n                                       en energiebesparing. Het beleid, en dus de Beleidsverklaring, wordt door de eindverantwoordelijke\n                                       voor het drijven van de inrichting vastgesteld. Dit is in veel gevallen de directie.\n                                       De Beleidsverklaring is niet alleen toekomstgericht, maar is een weergave van bestaand\n                                       beleid. De op basis van dit bedrijfsbeleid ge\u00efdentificeerde maatregelen maken deel\n                                       uit van de in onderdeel 7 van deze bijlage bedoelde ge\u00efdentificeerde kosteneffectieve\n                                       maatregelen.\n\nIn de verklaring moet in ieder geval worden opgenomen dat:\n\n\u2022 periodiek de gegevens van de belangrijkste energiegebruikende elektrische aandrijfsystemen\n                                             worden geactualiseerd (zie onderdeel 6.4, onder a, van deze bijlage);\n\n\u2022 periodiek de mogelijkheden om de effici\u00ebntie en het energiegebruik van de aandrijfsystemen\n                                             te verbeteren wordt onderzocht en gerapporteerd, waarbij in ieder geval worden beschouwd\n                                             (zie onderdeel 6.4, onder b, van deze bijlage):\n\n\u25cb vervanging van motor en/of applicatie na het einde van de economische levensduur voor\n                                                   hoog-effici\u00ebnte exemplaren;\n\n\u25cb een correcte regeling van de systemen zodat onnodig in gebruik zijnde motoren, pompen,\n                                                   ventilatoren, compressoren en machines worden uitgeschakeld en onnodige bypasses worden\n                                                   verwijderd;\n\n\u25cb vermogen, frequentie, debiet en regeling adequaat worden afgesteld op de vraag; en\n\n\u25cb aanpassingen aan systemen met meervoudige pompen, ventilatoren, compressoren door\n                                                   een betere regeling en/of systeemaanpassingen voor een optimaal energiegebruik.\n\n\u2022 er een onderhouds- en vervangingsstrategie is, waarin is opgenomen:\n\n\u25cb wat het vervangingsbeleid is op een natuurlijk moment (dat wil zeggen een gepland\n                                                   of ongepland investeringsmoment);\n\n\u25cb hoe het natuurlijk moment is gedefinieerd met betrekking tot het einde van de economische\n                                                   levensduur/afschrijving;\n\n\u25cb hoe het aspect systeemoptimalisatie wordt geborgd; en\n\n\u25cb dat maatregelen die zich op een zelfstandig moment binnen vijf jaar of minder terugverdienen,\n                                                   worden verricht.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe basislijst wordt vergeleken met de specifieke situatie van de inrichting. Daarbij\n                                       wordt voor de van toepassing zijnde maatregelen van de basislijst aangegeven of deze\n                                       kosteneffectief zijn voor de specifieke situatie van de inrichting.\n\nDe basislijst voor de onderzoeksplicht bestaat uit:\n\n\u2022 een beschrijving van het doelmatig beheer en een onderhoudsprogramma met betrekking\n                                             tot:\n\n\u25cb condenspotten;\n\n\u25cb luchtkoelers;\n\n\u25cb persluchtsystemen;\n\n\u25cb leidingsystemen en luchtkanalen (warmtewisselaars, regelkleppen, leidingen); en\n\n\u2022 een lijst met specifieke maatregelen zoals hieronder opgenomen.\n\nLijst specifieke maatregelen\n\nCategorie stoom\n\n\u2022 Gebruik een economiser om warmte uit rookgassen van de stoomketel nuttig in te zetten.\n\n\u2022 Zuig warme lucht aan uit het bovendeel van het ketelhuis voor de brander van de stoomketel.\n\n\u2022 Gebruik een rookgascondensor om warmte uit rookgassen van de stoomketel nuttig in\n                                             te zetten.\n\n\u2022 Pas een reverse osmose (RO)-installatie toe om de ketelwaterkwaliteit te verbeteren.\n\n\u2022 Pas mechanische dampcompressie toe om stoom te produceren uit lagedruk stoom.\n\nCategorie procesbaden\n\n\u2022 Pas een warmtepomp toe voor de verwarming van een procesbad.\n\n\u2022 Dek warme procesbaden af om het warmteverlies te beperken.\n\nCategorie procesapparatuur\n\n\u2022 Pas modulerende branders toe bij doorloop gloeiovens.\n\n\u2022 Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer van de moffeloven.\n\nCategorie proceswarmte\n\n\u2022 Gebruik een warmtepomp om restwarmte uit een koeltoren terug te winnen.\n\nCategorie proceskoeling\n\n\u2022 Pas een drycooler toe voor de koeling van procesapparatuur.\n\nCategorie productkoeling\n\n\u2022 Gebruik restwarmte van de condensors van de koelinstallatie.\n\n\u2022 Pas een condensordrukregeling op buitenluchttemperatuur toe op de koelinstallatie.\n\nCategorie drogen\n\n\u2022 Gebruik een twincoil warmtewisselaar om warmte in drooglucht te benutten.\n\n\u2022 Gebruik een kruisstroom warmtewisselaar om warmte in drooglucht te benutten.\n\nIn afwijking van de hierboven opgenomen basislijst dienen inrichtingen waarop artikel 3.55 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, onderstaande lijst te gebruiken.\n\nLijst specifieke maatregelen voor inrichtingen waarop artikel 3.55 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is\n\nCategorie glastuinbouw\n\n\u2022 Vervang bij de groeibelichting SON-T armaturen door LED-armaturen.\n\n\u2022 Breng in de kas een transparant horizontaal scherm aan als tweede scherm.\n\n\u2022 Pas actieve ontvochtiging toe, bijvoorbeeld door middel van een warmtepomp.\n\n\u2022 Vervang circulatieventilatoren van klasse IE2 of lager door gelijkstroom circulatieventilatoren.\n\n\u2022 Pas meerdere schakelgroepen toe bij de groeibelichting in de kas.\n\n\u2022 Pas een set van meerdere en specifieke sensoren toe in een kasafdeling voor een betere\n                                             beheersing van het binnenklimaat.\n\n\u2022 Pas een frequentieregeling toe op elektrische aandrijfsystemen in de kas, zoals bij\n                                             pompen, ventilatoren en transportbanden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEr wordt een tekstuele analyse en conclusie gegeven op de in dit onderdeel gepresenteerde\n                                       resultaten. De analyse en conclusie dienen als onderbouwing voor de mogelijk nog te\n                                       treffen (kosteneffectieve) maatregelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp basis van de bovenstaande onderdelen worden de kosteneffectieve maatregelen ge\u00efnventariseerd.\n                                    Bij kosteneffectieve maatregelen gaat het om maatregelen die binnen de levensduur\n                                    van de maatregel zijn terug te verdienen. Van deze ge\u00efdentificeerde maatregelen wordt\n                                    vervolgens de terugverdientijd berekend, waarna een overzicht van maatregelen ter\n                                    verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van vijf jaar of minder\n                                    overblijft.\n\nPer kosteneffectieve maatregel worden de volgende gegevens in het overzicht van kosteneffectieve\n                                    maatregelen opgenomen:\n\n\u2022 het onderdeel waar de maatregel wordt of zou moeten worden verricht;\n\n\u2022 een onderbouwing van de geraamde kosten;\n\n\u2022 de verwachte energiebesparing (kWh elektriciteit, m3 aardgas, GJ warmte of in andere termen wanneer sprake is van andere energiedragers)\n                                          en CO2-reductie (ton CO2) inclusief een onderbouwing;\n\n\u2022 de (geraamde) terugverdientijd, waarbij wordt aangegeven met welke energieprijzen\n                                          is gerekend; en\n\n\u2022 eventuele belemmeringen voor het treffen van de kosteneffectieve maatregel (indien\n                                          van toepassing).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEr wordt een beschrijving van de structurele energiezorg gegeven aan de hand van de\n                                    BasisCheck Energiezorg. Als alle vragen bevestigend zijn beantwoord, kan ervan uit\n                                    worden gegaan dat er sprake is van een goed werkend energiezorgsysteem.\n\nMet een energiebeheersysteem of milieubeheersysteem bedoeld in artikel 2.16e, derde lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer kan invulling worden gegeven aan dit onderdeel.\n\nBasischeck energiezorg\n\nB Beleid\n\n1 Heeft de drijver van de inrichting in haar midden een vertegenwoordiger aangesteld\n                                          om energiezorg te implementeren, een energieteam samen te stellen, te rapporteren\n                                          aan de eindverantwoordelijke voor het drijven van de inrichting en het bewustzijn\n                                          van het energiebeleid te bevorderen?\n\n2 Is de Beleidsverklaring, waarin wordt gestreefd naar continue verbetering, vastgesteld\n                                          en ge\u00efmplementeerd door het hoogste leidinggevende (operationele) niveau?\n\n3 Is vastgelegd (schriftelijk of elektronisch) voor welke gebouwen en/of processen energiezorg\n                                          van toepassing is?\n\nP Plan\n\n4 Zijn de energiegebruiken bekend en beschikbaar?\n\n5 Heeft de drijver van de inrichting op basis van de energiegebruiken de belangrijke\n                                          energieaspecten bepaald en wordt dit actueel gehouden?\n\n6 Is er een uitvoeringsplan om de energieprestatie te verbeteren en is dit in overeenstemming\n                                          met het beleid?\n\nD Do\n\n7 Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgesteld voor medewerkers betrokken\n                                          bij energiezorg (bijvoorbeeld energieaspecten, energiegebruik, doelstellingen en corrigerende\n                                          maatregelen)?\n\n8 Is de noodzakelijke kennis en informatie op het gebied van effici\u00ebnt energiegebruik\n                                          bekend en zijn de medewerkers die het energiegebruik kunnen be\u00efnvloeden ge\u00efnstrueerd\n                                          en/of opgeleid voor de taken onder 7?\n\n9 Wordt intern regelmatig over de energieprestatie en energiezorg gesproken op uitvoerend\n                                          en directieniveau en is afgesproken hoe en aan wie de energieprestaties worden bekendgemaakt?\n\n10 Worden afdoende financi\u00eble middelen ter beschikking gesteld voor het beheersen en\n                                          verbeteren van de energieprestatie (gebruik en effici\u00ebntie)?\n\n11 Is afgesproken dat het energiegebruik van de activiteiten wordt beheerst? Wordt dit\n                                          gedaan door monitoringinformatie te gebruiken en bij de inkoop en het ontwerp van\n                                          goederen en diensten te kijken naar de consequentie voor het energiegebruik, waarbij\n                                          ontwerpresultaten worden geregistreerd?\n\nC Check\n\n12 Wordt bij afwijking van het energiegebruik de oorzaak onderzocht en worden maatregelen\n                                          getroffen om herhaling te voorkomen?\n\n13 Wordt ten minste eenmaal per jaar een interne beoordeling van het energiezorgsysteem\n                                          uitgevoerd en wordt over de werking gerapporteerd aan eindverantwoordelijke voor het\n                                          drijven van de inrichting als input voor een managementreview?\n\nA Act\n\n14 Wordt de werking van het energiezorgsysteem ten minste eenmaal per jaar door de eindverantwoordelijke\n                                          voor het drijven van de inrichting (Beleidsverklaring) beoordeeld en worden de resultaten\n                                          hiervan gedocumenteerd?\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOp basis van een analyse aan de hand van de terugverdientijd en de technische randvoorwaarden\n                                    behorend bij de kosteneffectieve maatregelen wordt een lijst opgesteld met daarop\n                                    opgenomen de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik die moeten worden\n                                    verricht. Er wordt een uitvoeringsplan gemaakt met de van toepassing zijnde maatregelen\n                                    die nog niet zijn getroffen, met daarin een onderbouwing waarom de maatregelen nog\n                                    niet zijn getroffen en een onderbouwing van de keuze voor het moment waarop de maatregelen\n                                    alsnog worden getroffen.\n\nPer maatregel worden de volgende gegevens opgenomen:\n\n\u2022 het jaar waarin de maatregelen zullen worden getroffen;\n\n\u2022 een beschrijving van een mogelijke belemmering en de actie die wordt verricht om deze\n                                          belemmering weg te nemen; en\n\n\u2022 een beschrijving van het natuurlijk moment, als een maatregel zich pas dan binnen\n                                          vijf jaar terugverdient (indien van toepassing).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderdeel Code\n\nCategorie Code\n\nCategorie Omschrijving (onderwerp)\n\nF\n\nA\n\nPerslucht\n\nF\n\nB\n\nStoom\n\nF\n\nC\n\nAandrijvingen\n\nF\n\nD\n\nProductkoeling\n\nF\n\nE\n\nGrootkeukenapparatuur\n\nF\n\nG\n\nTerreinverlichting\n\nF\n\nI\n\nServerruimte\n\nF\n\nK\n\nZonnepanelen\n\nP\n\nB\n\nDrogen\n\nP\n\nD\n\nProcesapparatuur\n\nP\n\nE\n\nProceswarmte\n\nP\n\nT\n\nGlastuinbouw\n\nG\n\nA\n\nEnergiebeheersysteem\n\nG\n\nB\n\nIsolatie van de schil\n\nG\n\nC\n\nRuimteverwarming\n\nG\n\nD\n\nRuimteventilatie\n\nG\n\nE\n\nWarm tapwater\n\nG\n\nF\n\nBinnenverlichting\n\nG\n\nG\n\nBuitenverlichting\n\nG\n\nH\n\nZonnepanelen\n\nG\n\nK\n\nTuinbouwkassen\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA1\n\nToe te passen maatregel\n\nVergroot de persluchtbuffer.\n\nDoor het aansluiten van een (extra) buffervat op het bestaande persluchtnet kan meer\n                                                      perslucht opgeslagen worden, waardoor het aantal starts en stops van de compressor\n                                                      wordt beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een persluchtcompressor met aan/uit-schakelaar aanwezig zonder buffervat of\n                                                      met een te klein buffervat. Hierdoor draait de persluchtinstallatie minimaal 15\u00a0minuten\n                                                      per bedrijfsuur in nullast. Bij vergroting van de buffer is het uitgangspunt om maximaal\n                                                      5\u00a0minuten aaneengesloten in nullast te draaien.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen.\n\nDe persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur.\n\nDe persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze.\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA2\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een afsluiter met tijdschakelaar om verlies van perslucht buiten bedrijfstijden\n                                                         te beperken.\n\nDoor het toepassen van een afsluiter met tijdschakelaar op het persluchtnet of delen\n                                                      daarvan kunnen apparaten en machines worden losgekoppeld van de perslucht. Zo hoeft\n                                                      de compressor niet onnodig perslucht te comprimeren buiten bedrijfstijden.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten\n                                                      gebruikstijden.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk\n                                                      buiten bedrijf stil te staan.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze.\n\nControleer regelmatig de instelling van de tijden dat het persluchtnet buiten bedrijf\n                                                      is en zorg dat deze bij veranderende bedrijfstijden (zoals bij zomer- en wintertijd)\n                                                      worden bijgewerkt.\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een flow-drukregelaar toe in het persluchtnet.\n\nDoor integratie van een flow-drukregelaar (regelklep direct na het buffervat) in een\n                                                      persluchtnet kunnen schommelingen in de persluchtvraag worden uitgebalanceerd. Om\n                                                      de schommelingen op te vangen is de persdruk vaak hoger ingesteld dan nodig. Door\n                                                      toepassing van een flow-drukregelaar kan de persdruk in het buffervat worden verlaagd.\n                                                      De verlaging in persdruk zorgt voor een besparing op het energiegebruik van de compressor.\n\nDaarbij zal door lagere druk het persluchtgebruik per gebruiker afnemen en lekt er\n                                                      minder perslucht weg. Door minder persluchtgebruik of -lekkage zal de compressor ook\n                                                      energie besparen.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en\n                                                      buffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de compressor is ten hoogste 45\u00ffkW en het persluchtgebruik is maximaal\n                                                      7\u00a0m3/min.\n\nIn het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nVerlaag de persluchtdruk na plaatsing van de schakelaar en controleer regelmatig de\n                                                      ingestelde waarde.\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA4\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een luchtkanaal zodat de persluchtcompressor (koude) buitenlucht aanzuigt.\n\nPlaats een luchtkanaal voor het aanzuigen van buitenlucht of van binnenlucht uit een\n                                                      onverwarmde ruimte. Als de persluchtcompressor koudere lucht aanzuigt kan er energiezuiniger\n                                                      perslucht worden gemaakt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste\n                                                      7,5\u00a0kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe compressor staat binnen 5\u00a0m van een buitenmuur.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA5\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik zuinige persluchtgereedschappen.\n\nDoor gebruik te maken van nieuwe en energiezuinige perslucht aangedreven gereedschappen,\n                                                      zoals blaaspistolen, wordt er minder perslucht gebruikt en energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr wordt gebruik gemaakt van 'conventionele' persluchtgereedschappen, zoals blaaspistolen,\n                                                      met een nominaal gebruik van meer dan 120\u00a0l/min.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik\n                                                      van perslucht.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nOnderhoud de perslucht aangedreven gereedschappen zodat er geen onnodige perslucht\n                                                      verloren gaat en houd ze schoon.\n\nControleer regelmatig op persluchtlekkages aan gereedschap, koppelingen en leidingen\n                                                      en verhelp deze.\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA6\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik elektrisch handgereedschap als vervanging voor pneumatisch aangedreven gereedschap.\n\nDoor waar mogelijk elektrisch handgereedschap toe te passen en perslucht aangedreven\n                                                      gereedschap alleen te gebruiken wanneer er geen elektrisch alternatief is, kan het\n                                                      persluchtgebruik worden beperkt. Het opwekken van perslucht voor het aandrijven van\n                                                      gereedschap is minder effici\u00ebnt dan het gebruiken van elektrisch aangedreven gereedschap.\n\nHuidige situatie\n\nPersluchtaangedreven handgereedschap wordt gebruikt voor toepassingen waar een elektrisch\n                                                      alternatief voor kan worden gebruikt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke\n                                                      eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat.\n\nDe gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA7\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik een blower voor het schoonblazen in plaats van perslucht.\n\nVoor werkzaamheden zoals schoonblazen van vloeren en machines waarbij met perslucht\n                                                      wordt geblazen kan een decentrale blower worden gebruikt. Dit is energiezuiniger dan\n                                                      blazen met perslucht.\n\nHuidige situatie\n\nBlazen gebeurt met perslucht van ten minste 6\u00a0bar.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoongeblazen\n                                                      wordt.\n\nDe blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nPerslucht\n\nNummer maatregel\n\nFA8\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang de regelklepbediening op basis van perslucht door elektrische aandrijvingen.\n\nDoor het op perslucht aangedreven besturend element (actuator) van de regelklep te\n                                                      vervangen door een servo- of stappenmotor, kan energie worden bespaard. Bij een perslucht\n                                                      aangedreven actuator moet het gehele jaar lucht op druk worden gehouden. Daarom is\n                                                      een elektrische aandrijving effici\u00ebnter.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een regelklep met een door perslucht aangedreven actuator (besturend element)\n                                                      aanwezig die is aangesloten op het centrale persluchtnet. De actuator kan separaat\n                                                      worden vervangen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij processen die het hele jaar continu in bedrijf zijn.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m.\n\nDe regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB1\n\nToe te passen maatregel\n\nVerlaag de stoomdruk van het centrale stoomnet.\n\nEen verlaging van de stoomdruk zorgt voor lagere (stoom)temperaturen en voor een lagere\n                                                      schoorsteentemperatuur. Daardoor verliest de ketel minder warmte en wordt het warmteverlies\n                                                      door de schoorsteen kleiner. Bovendien neemt het verlies in het (stoom)distributienet\n                                                      en het flashverlies in condenspotten af. De mate van verlaging van de stoomdruk wordt\n                                                      bepaald door de stoomafnemer die om de hoogste stoomdruk vraagt om te kunnen blijven\n                                                      opereren.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een stoomketel aanwezig die is gekoppeld aan een centraal stoomnet en de druk\n                                                      op het stoomnet is hoger dan voor de aangesloten apparaten vereist is.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het stoomnet is meer dan 3.700 uur per jaar\n                                                      op druk.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nVoor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het\n                                                      systeem nodig.\n\nDe stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk.\n\nDe huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van\n                                                      de stromingssnelheden van de stoom.\n\nDe stoomdruk bedraagt minimaal 4\u00a0bar.\n\nDe stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig de stoomdruk in het stoomnet.\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB3\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik een rookgascondensor om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig\n                                                         in te zetten.\n\nDoor het condenseren van rookgas met een RVS-condensor kan de restwarmte uit de rookgassen\n                                                      nuttig worden ingezet. Toepassing van de maatregel vereist dat de brander van de stoomketel\n                                                      opnieuw wordt afgesteld.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een stoomketel met economiser aanwezig en de rookgassen verlaten de schoorsteen\n                                                      (na de economiser) met een temperatuur van 130\u00a0\u00b0C of hoger.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 4.600 bedrijfsuren van de stoomketel.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 \u2013 20\u00b0C).\n\nHet suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom),\n                                                      of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nOnderhoud de warmtewisselaar volgens de leveranciersvoorschriften.\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB4\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang stoom als middel voor ruimteverwarming.\n\nDoor stoom als middel voor ruimteverwarming te vervangen voor een effici\u00ebnter alternatief\n                                                      wordt energie bespaard. Mogelijke alternatieven zijn een indirect gestookte heater,\n                                                      een direct gestookte hoogrendement (HR)-heater of donkere stralers.\n\nHuidige situatie\n\nDe ruimteverwarming gebeurt met een met stoom gevoede luchtverhitter.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50\u00a0m van de te verwarmen\n                                                      ruimte.\n\nDe huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (\u00e9\u00e9n-op-\u00e9\u00e9n\n                                                      vervanging van de huidige heaters).\n\nEr zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de\n                                                      ruimte.\n\nDe rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB5\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer onge\u00efsoleerde warme delen van de stoomketel.\n\nDoor het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 1,0\u00a0m2K/W bij onge\u00efsoleerde mangaten, ketel-achterfronten en voedingswaterregelkleppen van\n                                                      stoomketels, kan warmteverlies worden voorkomen.\n\nHuidige situatie\n\nBepaalde delen van de stoomketel, zoals mangaten, het ketel-achterfront en de voedingswaterregelklep\n                                                      zijn niet of onvoldoende ge\u00efsoleerd.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nVoer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie.\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB6\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer stoomleidingen en appendages.\n\nDoor het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 2,5\u00a0m2K/W rondom stoomleidingen en appendages wordt warmteverlies tegengegaan.\n\nHuidige situatie\n\nDe stoomleidingen zijn niet of onvoldoende ge\u00efsoleeerd.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nVoer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie.\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB7\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een omgekeerde osmose (RO)-installatie toe om de ketelwaterkwaliteit te verbeteren.\n\nMet een omgekeerde osmose-installatie kan de waterkwaliteit voor een gasgestookte\n                                                      stoomketel worden verbeterd. Hierdoor is er minder toevoeging van nieuw water nodig\n                                                      en wordt er ook minder water ververst (spui). Dit verlaagt het watergebruik en daardoor\n                                                      hoeft er minder water te worden opgewarmd in de stoomketel.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een stoomketel zonder waterbehandeling of met enkel een eenvoudige ontharder\n                                                      zoals een harskolom aanwezig. De waterverversing (spui) is ten minste 10%.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer jaarlijks op lekkages en voer zo nodig\n\nonderhoud uit aan de reverse osmose-installatie.\n\nOnderwerp\n\nStoom\n\nNummer maatregel\n\nFB8\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces om het suppletiewater\n                                                         voor te verwarmen met warmte uit te lozen water.\n\nDoor het plaatsen van een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces kan\n                                                      het suppletiewater van de stoomketel worden voorverwarmd met warmte uit te lozen afvalwater.\n                                                      Voorbeelden van dergelijke warmteterugwinning zijn een kratten- of gereedschapwasser.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een heetwaterproces aanwezig (bijvoorbeeld een kratten- of gereedschapwasser)\n                                                      waarbij het warme afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool zonder dat daar warmte\n                                                      uit is teruggewonnen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 2.400 bedrijfsuren van het heetwaterproces\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet heetwaterproces verbruikt ten minste 500\u00a0m3 water per jaar.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nInspecteer en reinig elke twee jaar de warmtewisselaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nAandrijvingen\n\nNummer maatregel\n\nFC1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een frequentieregeling toe op machines.\n\nMet de toepassing van een frequentieregelaar op de elektromotor welke een machine\n                                                      of machinedeel aandrijft kan de motor optimaal worden ingezet in de bedrijfsvoering.\n\nDe aandrijving door de elektromotor kan middels de frequentieregelaar optimaal worden\n                                                      ingeregeld, waarbij de snelheid van de elektromotor zodanig wordt gekozen dat de aandrijving\n                                                      zijn functie goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen.\n\nDeze maatregel beslaat directe en indirecte aandrijvingen, zoals via as, snaar, riem,\n                                                      ketting en dergelijke.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch\n                                                      vermogen van ten minste 8\u00a0kW. De effici\u00ebntieklasse van de elektromotor is ten minste\n                                                      IE2.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 800 draaiuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen,\n                                                      \u00f3f de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor\n                                                      kan worden geplaatst.\n\nDe functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nAandrijvingen\n\nNummer maatregel\n\nFC2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een frequentieregeling op pompen toe.\n\nDoor het toepassen van een frequentieregelaar op de pomp kan de pomp optimaal worden\n                                                      ingeregeld. Daarbij wordt het werkpunt van de pomp zodanig gekozen dat de pomp zijn\n                                                      functie goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Bij veel toepassingen\n                                                      kan een eenvoudige debiet- of drukregeling worden ingesteld, waarbij de pomp altijd\n                                                      naar het optimale werkpunt wordt geregeld.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een variabele flow of een overcapaciteit welke wordt gesmoord met een regel-\n                                                      of smoorklep.\n\nEr is een pomp van ten minste 4\u00a0kW aanwezig, die wordt aangedreven door een elektromotor\n                                                      van efficiencyklasse IE2 of hoger.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen,\n                                                      \u00f3f de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nAandrijvingen\n\nNummer maatregel\n\nFC3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een frequentieregeling toe op compressoren van onder andere de koel-, vries- en\n                                                         persluchtinstallaties.\n\nDoor het toepassen van de frequentieregelaar wordt het toerental van de compressor\n                                                      optimaal ingeregeld, zodanig dat de compressor de gewenste druk en debiet kan leveren\n                                                      met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Daarnaast kan bij veel toepassingen een\n                                                      eenvoudige druk- of temperatuurregeling worden ingesteld, waarbij de compressor altijd\n                                                      naar het optimale werkpunt wordt geregeld. Bij een installatie waarin meerdere compressoren\n                                                      parallel opereren moet alleen de compressor met het grootste regelvermogen van een\n                                                      frequentieregelaar worden voorzien.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een compressor zonder frequentieregeling aanwezig, aangedreven door een elektromotor\n                                                      met een elektrisch vermogen van ten minste 8\u00a0kW. De effici\u00ebntieklasse van de elektromotor\n                                                      is ten minste IE2.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen,\n                                                      \u00f3f de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nAandrijvingen\n\nNummer maatregel\n\nFC4\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang elektromotoren met effici\u00ebntieklasse IE2 of lager door een motor met effici\u00ebntieklasse\n                                                         IE4 of hoger.\n\nElektromotoren met een hogere effici\u00ebntieklasse, zoals IE4 gebruiken minder elektriciteit\n                                                      dan elektromotoren met een lagere effici\u00ebntieklasse. Door het vervangen van elektromotoren\n                                                      met effici\u00ebntieklasse IE2 of lager door elektromotoren met effic\u00ef\u00ebntieklasse IE4 of\n                                                      hoger wordt energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn elektromotoren aanwezig met effici\u00ebntieklasse IE2 of lager. Deze motoren zijn\n                                                      herkenbaar doordat er geen IE-klasse, klasse IE1 of IE2 op het typeplaatje van de\n                                                      motor staat.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de motoren is ten minste 0,75\u00a0kW.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nTest en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens\n                                                      leveranciersvoorschriften.\n\nOnderwerp\n\nAandrijvingen\n\nNummer maatregel\n\nFC5\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang IE3-elektromotoren door effici\u00ebntieklasse IE4 of hoger.\n\nElektromotoren met een hogere effici\u00ebntieklasse, zoals IE4 gebruiken minder elektriciteit\n                                                      dan elektromotoren met een lagere effici\u00ebntieklasse. Door het vervangen van IE3-elektromotoren\n                                                      door IE4-elektromotoren of hoger wordt energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn elektromotoren aanwezig met effici\u00ebntieklasse IE3. Deze motoren zijn herkenbaar\n                                                      doordat er IE3 op het typeplaatje van de motor staat.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de motoren is meer dan 0,75\u00a0kW.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nTest en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens\n                                                      leveranciersvoorschriften.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD5\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer koel- en vriesleidingen.\n\nDoor het aanbrengen van isolatie om koel- en vriesleidingen wordt koudeverlies naar\n                                                      de omgeving beperkt. Hierdoor zal het energiegebruik van de koelinstallatie afnemen.\n                                                      Gebruik vanwege condensvorming FEF (flexibel elastomeric foam) of een ander isolatiemateriaal\n                                                      met een structuur van gesloten cellen, een hoge dampdiffusieweerstand en een laag\n                                                      warmtegeleidingsvermogen.\n\nHuidige situatie\n\nDe gekoelde koel- of vriesleidingen zijn niet of onvoldoende ge\u00efsoleerd. Het gaat\n                                                      hierbij om de leidingen van de koelmachine naar het afgiftesysteem.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele\n                                                      schade.\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD6\n\nToe te passen maatregel\n\nKoppel de verdamperventilator aan de vriesceldeur.\n\nDoor het koppelen van de verdamperventilator aan de vriesceldeur gaat deze uit op\n                                                      het moment dat de deur wordt geopend. Dit voorkomt onnodig koudeverlies bij het openen\n                                                      van de deur. Bovendien vindt minder ijsvorming plaats op de verdamper.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een vriescel aanwezig, waarbij de verdamperventilator en de vriesceldeur niet\n                                                      zijn gekoppeld, waardoor de verdamperventilator blijft draaien als de deur wordt geopend.\n\nDe deur is niet voorzien van lamellen of een snelsluitdeur.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten\n                                                      gewaarborgd kunnen blijven.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD7\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer de wanden van koelcellen om warmte buiten te houden.\n\nDoor het isoleren van de koelcelwanden wordt koudeverlies naar de omgeving voorkomen\n                                                      en de temperatuur in een koelcel behouden. Pas isolatiemateriaal toe met een Rd-waarde\n                                                      van ten minste 6\u00a0m2K/W. Hierdoor daalt het elektriciteitsgebruik van de koelinstallatie.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een niet of onvoldoende ge\u00efsoleerde koelcel aanwezig. De isolatiedikte is ten\n                                                      hoogste 15\u00a0mm (Rd-waarde is 0,5\u00a0m2K/W of lager).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig de isolatie op beschadigingen en vochtproblemen volgens de leveranciersvoorschriften.\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD8\n\nToe te passen maatregel\n\nRegel de verdamperventilatoren van koelcellen op basis van meerdere temperatuursensoren.\n\nIn de koelcellen draait continu een ventilator bij de verdamper om temperatuurverschillen\n                                                      in de koelcel te voorkomen. Door de verdamperventilator te regelen op basis van meerdere\n                                                      temperatuursensoren kan energie worden bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een koelcel aanwezig, waarbij de verdamperventilator niet wordt geregeld op\n                                                      basis van meerdere temperatuursensoren.\n\nDe verdamperventilator is voorzien van een frequentieregelaar.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: De koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar\n                                                      in gebruik.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe oppervlakte van de koelcel is ten minste 100\u00a0m2.\n\nIn de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD9\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een frequentieregelaar toe om het circulatievoud te regelen bij gekoelde opslag\n                                                         van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product).\n\nHet circulatievoud van de lucht is het aantal malen per uur dat een ruimte-inhoud\n                                                      wordt doorspoeld met geconditioneerde lucht uit een luchtbehandelingsinstallatie.\n                                                      Tijdens de bewaarperiode is het niet nodig de volledige ventilatiecapaciteit van de\n                                                      koeling te benutten. Door te sturen op de ethyleenconcentratie kan het ventilatievoud\n                                                      worden geoptimaliseerd door middel van frequentieregeling van de ventilatoren.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een koelcel aanwezig voor de opslag van groente, fruit of andere plantaardige\n                                                      producten, waarbij het ventilatievoud niet wordt geregeld.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD10\n\nToe te passen maatregel\n\nScheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie.\n\nWanneer een condensor binnen staat wordt de warmte van de condensor overgedragen aan\n                                                      de te koelen lucht. Door het plaatsen van een apart aanzuigkanaal vanuit de buitenlucht\n                                                      of een onverwarmde ruimte kan de te koelen lucht worden gescheiden van de warme afgegeven\n                                                      lucht van de condensor. Hierdoor verbruikt de koelinstallatie minder elektriciteit.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een koelinstallatie aanwezig waarbij de luchttoevoer en de afgegeven warme lucht\n                                                      van de condensor in dezelfde ruimte terechtkomen, waardoor deze opwarmt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal\n                                                      korter dan 5\u00a0m.\n\nDe maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD11\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een condensordrukregeling op buitenluchttemperatuur toe op de koelinstallatie.\n\nDoor het toepassen van een automatische condensordrukregeling op basis van de buitenluchttemperatuur,\n                                                      zal de condensortemperatuur op jaarbasis gemiddeld dalen. Hierdoor werkt de koelinstallatie\n                                                      effici\u00ebnter.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een koelinstallatie met een vermogen van ten minste 20\u00a0kWth aanwezig, die is\n                                                      voorzien van een elektronisch expansieventiel en die werkt met een vaste condensordruk\n                                                      gedurende het gehele jaar.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint.\n\nDe regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van\n                                                      een buitentemperatuursensor.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD12\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik de restwarmte van de condensors van de koelinstallatie.\n\nDoor middel van een extra warmtewisselaar in het persgascircuit kan de restwarmte\n                                                      uit de condensors nuttig worden gebruikt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een koelinstallatie aanwezig waarbij de warmte van de condensors niet nuttig\n                                                      wordt gebruikt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: De beschikbare warmte kan ten minste 1.700\n                                                      uur per jaar nuttig worden ingezet.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar.\n\nHet moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD13\n\nToe te passen maatregel\n\nPas dagafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels.\n\nDoor het toepassen van dagafdekking bij een semi-verticaal koelmeubel vindt er minder\n                                                      koudeverlies plaats vanuit het meubel naar de ruimte. Dit vermindert het energiegebruik\n                                                      voor koeling en het energiegebruik voor ruimteverwarming.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn semi-verticale koelmeubels aanwezig zonder dagafdekking.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD14\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats LED-armaturen in gekoelde cellen.\n\nDoor het vervangen van TL verlichting in gekoelde ruimten door LED-armaturen wordt\n                                                      het vermogen van de verlichting beperkt. Naast de beperking van het elektrische vermogen\n                                                      wordt ook de warmtelast verlaagd waardoor er minder koeling nodig is.\n\nHuidige situatie\n\nIn de gekoelde cellen zijn armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL8 of TL5)\n                                                      aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak regelmatig de verlichtingsarmaturen schoon.\n\nOnderwerp\n\nProductkoeling\n\nNummer maatregel\n\nFD15\n\nToe te passen maatregel\n\nPas heetgasontdooiing toe op de vriesinstallatie.\n\nOm een goede koeling mogelijk te maken dient ijsvorming voorkomen te worden. Door\n                                                      het toepassen van heetgasontdooiing bij plaatsing van een nieuwe vriesinstallatie\n                                                      kan energie bespaard worden.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een vriesinstallatie aanwezig waarbij een regeling voor ontdooiing ontbreekt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig de werking van de heetgasontdooiing. Er mag in principe geen\n                                                      ijsaangroei op de verdamper zichtbaar zijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nGrootkeukenapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nFE1\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang de infrarood-salamander door een salamander met automatische pan/bord detectie.\n\nDoor het vervangen van de infrarood-salamander door een salamander met pan/bord detectie\n                                                      kan worden voorkomen dat deze onnodig aanstaat wanneer deze niet in gebruik is.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn \u00e9\u00e9n of meer infrarood-salamanders aanwezig waarbij een aan/uit- of tijdschakelaar\n                                                      ontbreekt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nGrootkeukenapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nFE2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas hot-fill toe bij bestaande vaatwasapparatuur in grootkeukens.\n\nDoor het toepassen van warmwater uit een bestaande warmwateraansluiting in vaatwasapparatuur\n                                                      (hot-fill) wordt warm water gebruikt dat op een effici\u00ebntere manier is geproduceerd.\n                                                      Dit is bijvoorbeeld het geval als het water is opgewarmd met een warmtepomp, een zonneboiler\n                                                      en/of restwarmte.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een horeca vaatwasser aanwezig die is aangesloten op een koudwaterleiding.\n\nHet warme tapwater wordt op een effici\u00ebnte manier opgewekt zoals bijvoorbeeld met\n                                                      restwarmte van de koeling, een zonneboiler of een warmtepomp.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nGrootkeukenapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nFE3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een dubbelwandige vaatwasser toe in grootkeukens.\n\nDoor het toepassen van een energiezuinige dubbelwandige horecavaatwasser vindt minder\n                                                      warmteverlies plaats door de wanden van de vaatwasser. Daardoor wordt energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een enkelwandige horeca vaatwasser aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nGrootkeukenapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nFE4\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een laagdebiet afzuigkap toe bij grootkeukens.\n\nIn een laagdebiet afzuigkap zijn luchttoevoercompartimenten aangebracht voor het inblazen\n                                                      van lucht aan de onder- en/of binnenzijde van de luifelranden. Dit leidt tot betere\n                                                      afvangprestaties dan bij een conventionele afzuigkap, waardoor de afzuigkap met een\n                                                      lager debiet kan werken. Dat zorgt voor energiebesparing.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een conventionele afzuigkap aanwezig zonder extra luchttoevoercompartimenten.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig de afzuigkap volgens het interval zoals aangegeven in de leveranciersvoorschriften.\n\nOnderwerp\n\nGrootkeukenapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nFE6\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een elektrische combisteamer toe in plaats van een gasgestookte variant.\n\nDoor het toepassen van een elektrische combisteamer in plaats van een gasgestookte\n                                                      combisteamer kan op aardgas worden bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een gasgestookte combisteamer aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende\n                                                      transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nTerreinverlichting\n\nNummer maatregel\n\nFG1\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een tijdklok samen met een daglichtregeling als de verlichting op vaste tijden\n                                                         moet branden terwijl het donker is.\n\nDoor het gebruik van een tijdklok samen met een daglichtregeling staan lampen die\n                                                      op vaste uren moeten branden niet onnodig aan.\n\nHuidige situatie\n\nDe buitenverlichting heeft geen tijdklok en/of geen daglichtregeling op plaatsen waar\n                                                      de verlichting op vaste uren moet branden terwijl het donker is.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet\n                                                      blijven.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak regelmatig de sensoren van de verlichtingsregeling schoon en controleer jaarlijks\n                                                      de instellingen van de tijdklok.\n\nOnderwerp\n\nTerreinverlichting\n\nNummer maatregel\n\nFG2\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een bewegingssensor op plaatsen waar de lampen niet altijd aan hoeven te zijn.\n\nDoor het plaatsen van een bewegingssensor op plaatsen waar de terreinverlichting alleen\n                                                      aan hoeft te zijn als er mensen aanwezig zijn, staan lampen niet onnodig aan.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn lampen zonder een bewegingssensor aanwezig op plaatsen waar alleen verlichting\n                                                      nodig is als er mensen aanwezig zijn.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.100 onnodige branduren per\n                                                      jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet\n                                                      blijven.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak regelmatig de sensoren van de verlichtingsregeling schoon.\n\nOnderwerp\n\nTerreinverlichting\n\nNummer maatregel\n\nFG4\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang op een lichtmast de armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen door\n                                                         LED-armaturen.\n\nDoor op een lichtmast armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen te vervangen\n                                                      door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. De lichtmast blijft behouden.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn lichtmasten met armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen (kwiklampen,\n                                                      SON, HPL, HQL of HPI) aanwezig, waarbij het armatuur kan worden vervangen zonder de\n                                                      mast te vervangen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet LED-armatuur kan worden toegepast op de bestaande lichtmast.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nTerreinverlichting\n\nNummer maatregel\n\nFG5\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang bij terreinverlichting zonder mast de armaturen met gasontladingslampen door\n                                                         LED-armaturen.\n\nDoor bij terreinverlichting, die niet op een mast staat, het armatuur met gasontladingslampen\n                                                      te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is terreinverlichting die niet op een mast staat aanwezig met armaturen met een\n                                                      van de volgende gasontladingslampen: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nServerruimte\n\nNummer maatregel\n\nFI1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas virtualisatie en consolidatie toe bij servers.\n\nDoor middel van virtualisatie en consolidatie (het intern of extern samenvoegen van\n                                                      werklast) wordt het aantal in gebruik zijnde servers teruggebracht.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn meerdere fysieke servers aanwezig met een totaal opgesteld vermogen ten minste\n                                                      5\u00a0kW, waarbij de beschikbare verwerkingscapaciteit groter is dan de actuele behoefte\n                                                      aan verwerkingscapaciteit.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende\n                                                      om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nServerruimte\n\nNummer maatregel\n\nFI2\n\nToe te passen maatregel\n\nStel geautomatiseerd energiebeheer in op servers\n\nDoor het instellen van geautomatiseerd energiebeheer (power management) past de server\n                                                      zijn energiegebruik aan op de actuele vraag naar verwerkingscapaciteit. Het afstemmen\n                                                      kan door het instellen van een passend dynamisch power management profiel (balanced\n                                                      mode). De instellingen op het niveau van de hardware (BIOS) en het operating system\n                                                      moeten zodanig zijn dat de server alle mogelijkheden voor het aanpassen van het energiegebruik\n                                                      kan benutten.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van\n                                                      ten minste 5\u00a0kW. Er is sprake van een gemiddelde CPU-belasting van minder dan 80%.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen\n                                                      van enkele microseconden problematisch zijn.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nServerruimte\n\nNummer maatregel\n\nFI3\n\nToe te passen maatregel\n\nNeem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf.\n\nDoor de belasting van UPS-en (Batterijen) te optimaliseren kan een maximale conversie\n                                                      effici\u00ebntie worden bereikt. Door het uit bedrijf nemen van laagbelaste UPS-en (<30%)\n                                                      en/of het gebruik van modulaire UPS-en kan de belasting van de UPS-en zodanig worden\n                                                      verhoogd dat een conversie effici\u00ebntie van tenminste 96% wordt bereikt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van\n                                                      ten minste 5\u00a0kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. Ten minste \u00e9\u00e9n UPS wordt\n                                                      gemiddeld minder dan 30% belast.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr zijn voldoende UPS-en actief om de nagestreefde redundantie in de serverruimte\n                                                      te waarborgen.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMonitor en registreer (automatisch) de UPS-effici\u00ebntie en de geleverde vermogens en\n                                                      analyseer de uitkomsten.\n\nOnderwerp\n\nServerruimte\n\nNummer maatregel\n\nFI4\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een buitenluchtklep toe voor koeling van de serverruimte.\n\nBij kleine serverruimtes die grenzen aan de buitenlucht kan een geautomatiseerde buitenluchtklep\n                                                      een effectieve maatregel zijn. Door het toepassen van een buitenluchtklep met sensoren\n                                                      voor luchtvochtigheid en temperatuur kan worden gekoeld met buitenlucht en kan de\n                                                      inzet van de koelinstallatie worden verminderd.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een compressiekoelinstallatie aanwezig voor de koeling van de serverruimte.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe serverruimte grenst met ten minste \u00e9\u00e9n zijde aan een buitengevel om een gestuurde\n                                                      buitenluchtklep te kunnen installeren.\n\nDe aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de\n                                                      installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen\n                                                      bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden.\n\nHet opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5\u00a0kW.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig de vocht- en temperatuursensoren van de buitenluchtklep volgens\n                                                      leveranciersvoorschriften en reinig deze indien nodig.\n\nOnderwerp\n\nServerruimte\n\nNummer maatregel\n\nFI5\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten.\n\nVervang bestaande directe expansie koelinstallaties door nieuwe effici\u00ebntere koelinstallaties.\n                                                      Door lagere condensatietemperaturen in tussenseizoen en winter verbetert de effici\u00ebntie\n                                                      substantieel en wordt energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van\n                                                      ten minste 5\u00a0kW. Voor het koelen van deze ruimte wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie\n                                                      met directe expansiekoeling.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe COP (Coefficient of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nServerruimte\n\nNummer maatregel\n\nFI6\n\nToe te passen maatregel\n\nBreng een scheiding aan tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de\n                                                         datazaal.\n\nDoor het aanbrengen van gangafdekking, deuren en blindplaten worden koude en warme\n                                                      compartimenten gecre\u00eberd. Dat voorkomt vermenging van koude aanvoerlucht waarmee de\n                                                      apparatuur wordt gekoeld, en de warme lucht die naar buiten wordt afgevoerd. Hierdoor\n                                                      neemt de effici\u00ebntie van de koeling toe.\n\nHuidige situatie\n\nEr vindt vermenging plaats van aan- en afvoerlucht in de serverruimte.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig de afdichting van de compartimenten en de plaatsing van de blindplaten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nZonnepanelen\n\nNummer maatregel\n\nFK1\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats zonnepanelen op het dak.\n\nDoor de plaatsing van zonnepanelen wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Daarmee\n                                                      wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit via het elektriciteitsnet.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A).\n\nEr is ten minste 2.000\u00a0m2 aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan\n                                                      zonnepanelen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende\n                                                      ballast.\n\nDe bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende\n                                                      transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.\n\nHet dak hoeft de komende 10\u00a0jaar niet te worden gerenoveerd.\n\nDe verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een\n                                                      significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nBij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden\n                                                      gebruikt.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak de zonnepanelen jaarlijks schoon.\n\nControleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nDrogen\n\nNummer maatregel\n\nPB1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer.\n\nDoor het toepassen van toerenregeling of andere vermogensregeling op de ventilatietoevoer\n                                                      naar de droogkamer kan het ventileren worden beperkt. Hierdoor neemt het energiegebruik\n                                                      van de ventilatie af.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een droogkamer aanwezig, waarbij een toerenregeling of andere vermogensregeling\n                                                      ontbreekt op de ventilatietoevoer naar de droogkamer.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 2.500 bedrijfsuren van de droogkamer\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling.\n\nDe bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang.\n\nIn de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nDrogen\n\nNummer maatregel\n\nPB2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen.\n\nDoor toepassing van een vochtsensor, inclusief regeling op basis van het vochtgehalte\n                                                      van de uittredelucht, kan het recirculatiedebiet van de drooglucht worden verhoogd.\n                                                      Dat zorgt voor energiebesparing door de vermindering van verse luchttoevoer op lage\n                                                      temperatuur.\n\nDoor toepassing van de vochtsensor kan tot 95% van de uittredelucht worden gerecycled.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een droogproces aanwezig zonder vochtsensor en bijbehorende regeling voor het\n                                                      recirculeren van drooglucht.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50\u00a0kWth.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nProcesapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nPD1\n\nToe te passen maatregel\n\nOptimaliseer de procesparameters van procesapparatuur.\n\nBepaal de optimale procesparameters zoals opwarmtijd, koeltijd, draaiuren, druk en\n                                                      temperatuur van de procesapparatuur en regel deze in, zodat er minimaal energiegebruik\n                                                      is met een gelijkblijvende productkwaliteit.\n\nHuidige situatie\n\nEr is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100\u00a0kW aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procespparatuur\n                                                      per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit,\n                                                      maar deze is nog niet ingeregeld.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProcesapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nPD4\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een hoogfrequente HR-lader toe voor het opladen van tractiebatterijen.\n\nDoor de toepassing van een hoogfrequente HR-lader voor het opladen van tractiebatterijen\n                                                      neemt de effici\u00ebntie van het oplaadproces fors toe. Tractiebatterijen worden gebruikt\n                                                      in voertuigen voor intern transport zoals vorkheftrucks.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een lader voor tractiebatterijen aanwezig die niet als hoogfrequente HR-lader\n                                                      is uitgevoerd.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 400 laadcycli per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nProcesapparatuur\n\nNummer maatregel\n\nPD9\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang aanwezige verlichting op of nabij procesapparatuur door LED-verlichting.\n\nDoor het vervangen van TL-buizen (TL8), spaar-, halogeen- of gasontladingslampen door\n                                                      LED-lampen wordt het energiegebruik van de verlichting beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is verlichting aanwezig op of nabij procesapparatuur die niet is voorzien van LED-lampen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.300 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen \u00e9\u00e9n-op-\u00e9\u00e9n worden vervangen\n                                                      door LED-lampen.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nProceswarmte\n\nNummer maatregel\n\nPE2\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer warme productleidingen en appendages.\n\nDoor het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van minimaal 1,5\u00a0m2K/W om leidingen en appendages waarin warme producten worden verplaatst wordt het\n                                                      warmteverlies beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn warme productleidingen en appendages zonder isolatie aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe leidingen en appendages zijn goed bereikbaar.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele\n                                                      schade.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nGlastuinbouw\n\nNummer maatregel\n\nPT1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas meerdere schakelgroepen toe bij de groeibelichting in de kas.\n\nHet kan voorkomen dat niet alle delen van de kas volgens hetzelfde regime belicht\n                                                      hoeven te worden. Door toepassing van schakelgroepen wordt voorkomen dat in sommige\n                                                      delen van de kas de verlichting onnodig brandt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn te grote schakelgroepen aanwezig, waardoor delen van de kas onnodig worden\n                                                      belicht.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: Als meer dan 10% van de verlichting gedurende ten minste 700 uur\n                                                      per jaar kan worden uitgeschakeld.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe route van de bekabeling in de kas moet geschikt zijn om meerdere schakelgroepen\n                                                      toe te passen.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig de instellingen per schakelgroep.\n\nOnderwerp\n\nGlastuinbouw\n\nNummer maatregel\n\nPT2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een set van meerdere en specifieke sensoren toe in een kasafdeling voor een betere\n                                                         beheersing van het binnenklimaat.\n\nDoor de plaatsing van een mobiele set sensoren in een kasafdeling, kan met name de\n                                                      temperatuur, maar ook de lucht- en bodemvochtigheid of de bladtemperatuur gerichter\n                                                      gemeten worden. Hierdoor kunnen mankementen, die zich bijvoorbeeld uiten door plekken\n                                                      met mindere groei, eerder worden gesignaleerd en opgelost. De mobiele set wordt steeds\n                                                      op een andere plek in de kas geplaatst, waardoor \u00e9\u00e9n mobiele set volstaat.\n\nHuidige situatie\n\nHet klimaat in de kas wordt geregeld door slechts \u00e9\u00e9n of enkele temperatuurmetingen\n                                                      per klimaatafdeling.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij een gasgebruik van ten minste 12\u00a0m3 per m2 kasoppervlak per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet klimaat moet binnen de kasafdeling in meerdere groepen te regelen zijn.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak sensoren regelmatig schoon en controleer of ze goed aangesloten zijn.\n\nOnderwerp\n\nGlastuinbouw\n\nNummer maatregel\n\nPT3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een frequentieregeling toe op de circulatiepompen van de CV-installatie van de\n                                                         kas.\n\nDoor het toepassen van een frequentieregelaar op de circulatiepomp(en) van het verwarmingssysteem\n                                                      van de kas, kan het debiet van de pomp(en) worden aangepast aan de warmtevraag. De\n                                                      pomp werkt effici\u00ebnter, doordat die optimaal worden ingeregeld. Het werkpunt van de\n                                                      pomp wordt zodanig gekozen dat de pomp zijn functie steeds goed kan vervullen met\n                                                      een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Een pompregeling op basis van de warmtevraag\n                                                      zorgt ervoor dat niet meer warmte naar de kas wordt toegevoerd dan nodig is.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een gesmoorde en ongeregelde circulatiepomp aanwezig van ten minste 3\u00a0kW, die\n                                                      wordt aangedreven door een elektromotor van effici\u00ebntieklasse IE2 of hoger.\n\nDe transportpompen van het verwarmingssysteem van de kas zijn niet voorzien van frequentieregeling.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.000 draaiuren van de pomp per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen\n                                                      of de frequentieregelaar kan nabij de pomp worden geplaatst.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig de instellingen van de pompen en de werking van de temperatuursensoren\n                                                      in de kas.\n\nOnderwerp\n\nGlastuinbouw\n\nNummer maatregel\n\nPT4\n\nToe te passen maatregel\n\nBreng een horizontaal transparant beweegbaar energiescherm in de kas aan als tweede\n                                                         scherm.\n\nDoor het aanbrengen van een transparant tweede energiescherm wordt het warmteverlies\n                                                      via het kasdek beperkt en is er minder energie nodig om de kas warm te houden. Het\n                                                      scherm moet minimaal 90% luchtdicht zijn. Het energiescherm wordt gesloten als de\n                                                      temperatuur buiten lager is dan binnen en er geen zoninstraling is. Als er wel zoninstraling\n                                                      is, is het sluiten van het energiescherm afhankelijk van de teelt en sterkte van de\n                                                      zonstraling. Het scherm wordt geplaatst ter hoogte van het bovenkokerprofiel van de\n                                                      tralie of ter hoogte van het onderkokerprofiel van de tralie.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een eerste niet-transparant energiescherm aanwezig in de kas.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij een gasgebruik van ten minste 18\u00a0m3 per m2 kasoppervlak per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij een gasgebruik van ten minste 14\u00a0m3 per m2 kasoppervlak per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr moet voldoende ruimte zijn in de kas op de bovenligger of de onderligger van de\n                                                      tralie, om een extra scherm te kunnen plaatsen.\n\nDe kopgevels van de kas moeten voldoende sterk zijn uitgevoerd, zodat deze de trekkracht\n                                                      van het extra scherm aankunnen.\n\nDe kas wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nBij bovenmatig slijtage moet het doek worden vervangen.\n\nGeef het scherm jaarlijks een onderhoudsbeurt.\n\nOnderwerp\n\nGlastuinbouw\n\nNummer maatregel\n\nPT5\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer de verwarmingsleidingen en appendages op plekken waar warmte niet nodig is.\n\nDoor het toepassen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 0,5\u00a0m2K/W om de verwarmingsleidingen en appendages wordt het warmteverlies beperkt op plekken\n                                                      in de kas waar warmte niet nodig is. In de kas gaat het onder andere om waar de transportleiding\n                                                      de kas binnenkomt, boven het middenpad en op plekken waar warmte zich ophoopt. Het\n                                                      betreft alleen bovengrondse leidingen.\n\nHuidige situatie\n\nEr ontbreekt isolatie om de verwarmingsleidingen en appendages op plekken waar geen\n                                                      warmte nodig is.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe kas wordt vewarmd door middel van een verwarmingsketel.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages en zorg dat\n                                                      dit goed bevestigd is.\n\nHerstel het materiaal bij eventuele schade.\n\nOnderwerp\n\nGlastuinbouw\n\nNummer maatregel\n\nPT6\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang bij de groeibelichting SON-T armaturen door LED-armaturen.\n\nLED-lampen hebben een hogere lichtopbrengst per Watt dan SON-T lampen. Het energiegebruik\n                                                      van LED-lampen is daardoor lager dan van SON-T lampen bij een gelijk aantal branduren.\n                                                      Bovendien hebben LED-lampen een langere leversduur dan SON-T lampen. Bij vervanging\n                                                      door LED moet het hele armatuur worden vervangen, het is niet mogelijk alleen de SON-T\n                                                      lamp te vervangen door een LED-lamp.\n\nHuidige situatie\n\nEr worden in de kas SON-T armaturen toegepast als groeibelichting.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij ten minste 2.000 belichtingsuren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe teelt moet qua lichtspectrum en warmtebalans in de kas geschikt zijn voor de toepassing\n                                                      van LED-groeibelichting.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nGlastuinbouw\n\nNummer maatregel\n\nPT7\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang circulatieventilatoren van klasse IE2 of lager door gelijkstroom circulatieventilatoren.\n\nIn de glastuinbouw wordt gebruik gemaakt van serieventilatoren om de temperatuur in\n                                                      de kas homogeen te krijgen. Dit zijn ventilatoren die zorgen voor een horizontale\n                                                      luchtstroom die luchtcirculatie door de gehele kas verzorgt. Door het gebruik van\n                                                      energiezuinige gelijkstroom circulatieventilatoren, neemt de effici\u00ebntie van de ventilatie\n                                                      toe en wordt energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn in de kas ventilatoren van klasse IE2 of lager aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak de ventilatoren regelmatig schoon.\n\nLaat regelmatig testen of de ventilatoren optimaal functioneren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nEnergiebeheersysteem\n\nNummer maatregel\n\nGA1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie\n                                                         toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw\n                                                         wordt geregistreerd.\n\nVoor het beheren van het gas-, elektriciteits- en warmtegebruik is een automatisch\n                                                      energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie (voor inzicht\n                                                      in het energiegebruik per uur, dag, maand en jaar) een belangrijk middel. Door de\n                                                      geregistreerde data minimaal halfjaarlijks te controleren en instellingen zo nodig\n                                                      aan te passen, kan hiermee een optimale energiezuinige in- en afstelling van klimaatinstallaties\n                                                      worden geborgd.\n\nHuidige situatie\n\nEr is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig,\n                                                      waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nAnalyseer de gemonitorde data eenmaal aan het begin van het stookseizoen en eenmaal\n                                                      direct na het stookseizoen en stel de energiegebruikers zo optimaal mogelijk in.\n\nWijs iemand aan die verantwoordelijk is voor het optimaliseren van de instellingen\n                                                      van de energiegebruikers.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nIsolatie van de schil\n\nNummer maatregel\n\nGB3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren.\n\nDoor het toepassen van een automatisch sluitmechanisme bij een overheaddeur sluit\n                                                      deze zodra iemand de deur is gepasseerd. Dit voorkomt warmteverlies, doordat de deur\n                                                      een kortere tijd openstaat.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een overheaddeur aanwezig zonder automatisch sluitmechanisme die gemiddeld ten\n                                                      minste 1 uur per dag open staat.\n\nDe ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15\u00a0\u00b0C).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nVerminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.\n\nStel de sensor goed in en zorg er daarbij voor dat de deur niet te snel (automatisch)\n                                                      open gaat.\n\nOnderwerp\n\nIsolatie van de schil\n\nNummer maatregel\n\nGB4\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer platte daken (onder de dakbedekking).\n\nDoor het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 3,7\u00a0m2K/W op onge\u00efsoleerde daken wordt het warmteverlies in het stookseizoen beperkt. Breng\n                                                      de isolatie aan onder de dakbedekking en boven de dakconstructie (warm dak) op het\n                                                      moment dat de dakbedekking aan vervanging toe is. Doe dit zo nodig in combinatie met\n                                                      een dampremmende laag.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn onge\u00efsoleerde daken aanwezig in verwarmde gebouwen (18\u00a0\u00b0C of hoger).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nIsolatie van de schil\n\nNummer maatregel\n\nGB5\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas.\n\nDoor in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++-glas te vervangen wordt\n                                                      warmteverlies in het stookseizoen beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn kozijnen of ramen met enkelglas aanwezig in verwarmde gebouwen (ten minste\n                                                      15 \u00b0C).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nVerminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.\n\nOnderwerp\n\nIsolatie van de schil\n\nNummer maatregel\n\nGB7\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik opblaasbare luchtkussens bij een vrachtwagendocking.\n\nDoor een afsluitvoorziening met opblaasbare luchtkussens te plaatsen bij een docking\n                                                      voor vrachtwagens wordt het warmteverlies beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn dockings voor vrachtwagens aanwezig met of zonder flappen en zonder opblaasbare\n                                                      luchtkussens.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: De docking wordt gemiddeld genomen ten minste 4 uur per dag gebruikt\n                                                      voor laden en of lossen.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15\u00a0\u00b0C) door middel van een verwarmingsketel.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nVerminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.\n\nOnderwerp\n\nIsolatie van de schil\n\nNummer maatregel\n\nGB8\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats een loopdeur in overheaddeuren.\n\nDoor het plaatsen van overheaddeuren met een loopdeur voor personen wordt warmteverlies\n                                                      voorkomen, omdat de gehele deur dan minder vaak open gaat.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een overheaddeur in een matig verwarmde ruimte (ten minste 15\u00a0\u00b0C) aanwezig zonder\n                                                      aparte loopdeur of naastgelegen deur en deze wordt gebruikt voor personentoegang.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe ruimte wordt ten minste matig verwarmd (15\u00b0C of hoger).\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nVerminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een klokregeling toe en regel deze in.\n\nPas voor het centrale verwarmingssysteem een klokregeling of klokthermostaat toe en\n                                                      regel deze zo in dat de werkelijke gebruikstijden zo nauw mogelijk worden gevolgd.\n                                                      Dit voorkomt energiegebruik buiten bedrijfstijd.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging\n                                                      van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer jaarlijks de klokinstellingen van het verwarmingssysteem en zorg dat deze\n                                                      nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw. Regel naast de gebruikelijke\n                                                      openingstijden van het pand ook de vakanties in. Voor deze controle kan gebruik worden\n                                                      gemaakt van de data uit het energiebeheersysteem.\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC3\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een weersafhankelijke regeling toe.\n\nGebruik voor de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater een automatische regeling\n                                                      op basis van de buitentemperatuur. Hierdoor kan de warmte uit het rookgas teruggewonnen\n                                                      worden en krijgt de verwarmingsketel een hogere effici\u00ebntie. Ook zijn de verliezen\n                                                      in het distributiesysteem kleiner.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een verwarmingsketel aanwezig in een verwamd gebouw (ten minste 18\u00a0\u00b0C) en de\n                                                      aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nBij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch\n                                                      mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65\u00a0\u00b0C te verwarmen.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer jaarlijks de instelling van de stooklijn.\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC4\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer de verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes.\n\nDoor het toepassen van buisisolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m\u00b2K/W om\n                                                      de verwarmingsleidingen en appendages wordt het warmteverlies in niet of beperkt verwarmde\n                                                      ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde\n                                                      ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar\n\n(zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages in niet of\n                                                      beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. Zorg\n                                                      dat het isolatiemateriaal goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele\n                                                      schade.\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC5\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes.\n\nDoor het toepassen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 0,7\u00a0m2K/W om de ventilatiekanalen wordt het warmteverlies in onverwarmde ruimtes beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn onge\u00efsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes (ten hoogste 14\u00a0\u00b0C\n                                                      in het stookseizoen) aanwezig. De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond de ventilatiekanalen, zorg dat het\n                                                      goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade.\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC6\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe.\n\nDoor per ruimte een individuele (na)regeling van de temperatuur met een thermostatische\n                                                      radiatorkraan of andere temperatuurregeling toe te passen, hoeft deze niet onnodig\n                                                      te worden verwarmd.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn radiatoren of convectoren aanwezig in een verwarmde ruimte, maar de temperatuur\n                                                      van de ruimte is niet apart (na) te regelen met een lokale regeling of thermostatische\n                                                      radiatorkranen.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig de instellingen van de individuele regeling en/of de stand van\n                                                      de themostatisch radiatorkranen.\n\nOnderwerp\n\nRuimteverwarming\n\nNummer maatregel\n\nGC7\n\nToe te passen maatregel\n\nPas frequentiegeregelde circulatiepompen toe.\n\nDoor toepassing van frequentiegeregelde circulatiepompen in het verwarmingssysteem\n                                                      kan het debiet worden aangepast aan de warmtevraag, waardoor de pomp efficienter werkt.\n                                                      Pas de frequentiegeregelde pompen toe op zowel bij de hoofdcirculatiepomp als bij\n                                                      de groepenpompen.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een centraal verwarmingssysteem aanwezig waarbij de pompen niet zijn voorzien\n                                                      van een frequentieregeling.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer de instellingen van pompen en controleer of het afgiftesysteem nog goed\n                                                      werkt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem.\n\nDoor het ventilatiesysteem van een gebouw te voorzien van een klokregeling kan deze\n                                                      buiten bedrijfstijden uit of naar een veel lager debiet worden gezet. Er geldt hier\n                                                      een dubbel besparingseffect. De ventilatoren maken minder draaiuren en doordat er\n                                                      minder luchtverversing is, verdwijnt er ook minder verwarmde, gekoelde en/of bevochtigde\n                                                      lucht uit het gebouw. In de zomerperiode kan de klokregeling worden benut om juist\n                                                      in de nachturen met koele buitenlucht te ventileren, waardoor overdag minder koeling\n                                                      nodig is.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een ventilatiesysteem aanwezig waarbij geen sturing op basis van ingestelde\n                                                      tijden wordt toegepast.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon.\n\nControleer jaarlijks de klokinstellingen van het ventilatiesysteem en zorg dat deze\n                                                      nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw.\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD2\n\nToe te passen maatregel\n\nPas warmteterugwinning toe op een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer.\n\nDoor in een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer warmteterugwinning\n                                                      met een twincoilsysteem toe te passen worden warmteverliezen door ventilatie beperkt.\n                                                      Er zijn verschillende systemen op de markt zoals een kruisstroomwisselaar, een warmtewiel\n                                                      of een twincoilsysteem. Welk systeem het beste kan worden toegepast is afhankelijk\n                                                      het aanwezige ventilatiesysteem en de beschikbare ruimte.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer aanwezig zonder warmteterugwinning.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet twincoilsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen.\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nHet gebouw wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon.\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD3\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.\n\nDoor IE1-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen, neemt\n                                                      de effici\u00ebntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency en is\n                                                      een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal,\n                                                      hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren\n                                                      bespaart op het elektriciteitsgebruik.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een ventilator met efficientieklasse IE1 of lager aanwezig. Deze motoren zijn\n                                                      herkenbaar doordat er geen IE-klasse of dat er klasse IE1 op het typeplaatje van de\n                                                      motor staat.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.700 draaiuren van de ventilator per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de ventilator is ten minste 5,5\u00a0kW.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak ventilatoren regelmatig schoon.\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD4\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.\n\nDoor in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren\n                                                      te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans)\n                                                      neemt de effici\u00ebntie van de ventilatoren toe. IE staat voor International Efficiency\n                                                      en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het\n                                                      getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren\n                                                      bespaart op het elektriciteitsgebruik.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn in de LBK \u00e9\u00e9n of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1-motor\n                                                      aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 2.900 draaiuren van de ventilator per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de ventilator is ten minste 5,5\u00a0kW.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak ventilatoren regelmatig schoon.\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD5\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.\n\nDoor in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren\n                                                      te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans)\n                                                      wordt de effici\u00ebntie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency\n                                                      en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het\n                                                      getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren\n                                                      bespaart op het elektriciteitsgebruik.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn in de LBK \u00e9\u00e9n of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE2-motor\n                                                      aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.300 draaiuren van de ventilator per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de ventilator is ten minste 5,5\u00a0kW.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak ventilatoren regelmatig schoon.\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD6\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.\n\nDoor in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE3-slakkenhuisventilatoren\n                                                      te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans)\n                                                      wordt de efficientie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency\n                                                      en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het\n                                                      getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren\n                                                      bespaart op het elektriciteitsgebruik.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn in de LBK \u00e9\u00e9n of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE3-motor\n                                                      aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.600 draaiuren van de ventilator per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet vermogen van de ventilator is ten minste 5,5\u00a0kW.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak ventilatoren regelmatig schoon.\n\nOnderwerp\n\nRuimteventilatie\n\nNummer maatregel\n\nGD7\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.\n\nDoor IE2 of IE3-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen,\n                                                      neemt de effici\u00ebntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency\n                                                      en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het\n                                                      getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren\n                                                      bespaart op het elektriciteitsgebruik.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een ventilator met efficientieklasse IE2 of IE3 aanwezig. Deze motoren zijn\n                                                      herkenbaar doordat er klasse IE2 of IE3 op het typeplaatje van de motor staat.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 1.000 draaiuren van de ventilator per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak ventilatoren regelmatig schoon.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nWarm tapwater\n\nNummer maatregel\n\nGE1\n\nToe te passen maatregel\n\nIsoleer warmwaterleidingen en appendages.\n\nMet het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5\u00a0m2K/W rondom de circulatieleidingen en appendages van het warme tapwater wordt warmteverlies\n                                                      tegengegaan.\n\nIsoleer alleen de circulatieleidingen. De uittapleidingen van het tapwater mogen vanwege\n                                                      de kans op legionella niet worden ge\u00efsoleerd.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn onge\u00efsoleerde circulatieleidingen en appendages voor transport van warm tapwater\n                                                      aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe leidingen zijn goed bereikbaar.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages en herstel\n                                                      deze bij eventuele schade.\n\nOnderwerp\n\nWarm tapwater\n\nNummer maatregel\n\nGE2\n\nToe te passen maatregel\n\nGebruik waterbesparende douchekoppen.\n\nDoor in douches waterbesparende douchekoppen toe te passen wordt er minder warm tapwater\n                                                      gebruikt.\n\nHuidige situatie\n\nDe douches hebben geen waterbesparende douchekop.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij een gemiddeld gebruik van meer dan 9 douchebeurten per week.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDoor toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder\n                                                      voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig\n                                                      onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties.\n\nOnderwerp\n\nWarm tapwater\n\nNummer maatregel\n\nGE3\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel.\n\nDoor in een warm tapwatersysteem met een indirect verwarmd voorraadvat een hoogrendementsketel\n                                                      (HR) toe te passen in plaats van een verbeterd rendementsketel of conventionele ketel\n                                                      wordt het warm tapwater energiezuiniger opgewekt.\n\nHuidige situatie\n\nEr is een hoge tapwatervraag voor onder meer douchen en dit warm tapwater wordt opgewekt\n                                                      met een verbeterd rendement (VR) of conventionele ketel en opgeslagen in een buffervat.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig\n                                                      onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF1\n\nToe te passen maatregel\n\nPas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig\n                                                         brandt.\n\nDoor gebruik van een regeling wordt het onnodig branden van verlichting buiten gebruikstijden\n                                                      voorkomen. Er zijn diverse regelingen die hiervoor kunnen worden toegepast, zoals\n                                                      aanwezigheidsdetectie per ruimte, een tijdgestuurde veegschakeling, een centrale regeling\n                                                      met overwerktimers of een regelbord bij de ingang van het gebouw.\n\nHuidige situatie\n\nDe verlichting brandt onnodig buiten gebruikstijden.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nControleer dagelijks bij het verlaten van het pand of alle verlichting die uit kan\n                                                      ook is uitgezet.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF2\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang TL8-buizen door LED-buizen.\n\nDoor het vervangen van TL-buizen (TL8) in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik\n                                                      beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst\n                                                      en lichtkleur is voldoende. Soms moet ook de starter worden vervangen.\n\nHuidige situatie\n\nArmaturen met TL8-buizen, met of zonder starter zijn aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.600 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF3\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen.\n\nDoor het vervangen van TL5-buizen in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik\n                                                      beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst\n                                                      en lichtkleur is voldoende.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn armaturen met TL5-buizen aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 6.100 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF4\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen.\n\nDoor gloei-, halogeen- en spaarlampen in de bestaande armaturen te vervangen door\n                                                      LED-lampen wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nArmaturen met gloei-, halogeen- of spaarlampen zijn aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 600 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen \u00e9\u00e9n-op-\u00e9\u00e9n\n                                                      vervangbaar zijn.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF5\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang gasontladingslampen door LED-lampen.\n\nVervang gasontladingslampen in de armaturen door LED-lampen. Dit beperkt het energiegebruik.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn armaturen met \u00e9\u00e9n van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen,\n                                                      SON, HPL, HQL of HPI.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.000 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen \u00e9\u00e9n-op-\u00e9\u00e9n\n                                                      vervangbaar zijn.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF6\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen.\n\nDoor bij montagebalken en lichtlijnen de armaturen met TL8-buizen te vervangen door\n                                                      LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn montagebalken of lichtlijnen met TL8-armaturen aanwezig. Dit kunnen zowel\n                                                      opbouwarmaturen als zwevende armaturen zijn.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.100 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF7\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots.\n\nDoor plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) te vervangen door spots met LED-verlichting\n                                                      wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.300 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF8\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen.\n\nDoor wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het energiegebruik\n                                                      beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn wandarmaturen met spaarlampen aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.600 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF9\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen.\n\nDoor wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het\n                                                      energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn wandarmaturen met halogeenlampen aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 1.100 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF10\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang spots met halogeenlampen door LED-spots.\n\nDoor spots met halogeenlampen te vervangen door spots met LED-verlichting wordt het\n                                                      energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn spots met halogeenlampen aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 2.400 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF11\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots.\n\nDoor railspotarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-railspots wordt het\n                                                      energiegebruik beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn railspotarmaturen met halogeenlampen op een spannings/contactrail aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 3.200 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF12\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots.\n\nDoor railspots met gasontladingslampen te vervangen door LED-railspots wordt het energiegebruik\n                                                      beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn railspots met een van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen,\n                                                      SON, HPL, HQL of HPI.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij meer dan 5.200 branduren per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij meer dan 2.000 branduren per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nDe bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF13\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang pendelarmaturen en opbouwarmaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.\n\nDoor pendelarmaturen en opbouwarmaturen (\u2018high bay\u2019) met gasontladingslampen te vervangen\n                                                      door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn pendelarmaturen en opbouwarmaturen met \u00e9\u00e9n van de volgende gasontladingslampen\n                                                      aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF14\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.\n\nDoor de ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen te vervangen door LED-armaturen\n                                                      wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen, met of zonder starter aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBinnenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGF15\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen door LED-armaturen.\n\nDoor vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen te vervangen door\n                                                      vluchtwegsignaleringsarmaturen met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nBuitenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGG1\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.\n\nDoor ingebouwde en opgebouwde armaturen met TL8-buizen (die niet op een mast zitten)\n                                                      te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik verlaagd.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn armaturen met TL8-buizen voor buitenverlichting aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBuitenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGG2\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen.\n\nDoor wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik\n                                                      beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn wandarmaturen met halogeenlampen voor buitenverlichting aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBuitenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGG3\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-armaturen.\n\nDoor wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik\n                                                      beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn wandarmaturen met spaarlampen voor buitenverlichting aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\nOnderwerp\n\nBuitenverlichting\n\nNummer maatregel\n\nGG4\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.\n\nDoor ingebouwde en opgebouwde armaturen (die niet op een mast zitten) met gasontladingslampen\n                                                      (Kwiklampenkwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) door LED-armaturen te vervangen, wordt\n                                                      het energiegebruik beperkt.\n\nHuidige situatie\n\nEr zijn armaturen met gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) voor\n                                                      buitenverlichting aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nReinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen\n                                                      die erbij horen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nZonnepanelen\n\nNummer maatregel\n\nGH1\n\nToe te passen maatregel\n\nPlaats zonnepanelen op het dak.\n\nDoor de plaatsing van zonnepanelen wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Daarmee\n                                                      wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit via het elektriciteitsnet.\n\nHuidige situatie\n\nEr is ten minste 2.000 m2 aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan\n                                                      zonnepanelen.\n\nEr is sprake van een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A).\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNiet van toepassing\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende\n                                                      ballast.\n\nDe bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende\n                                                      transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.\n\nHet dak hoeft de komende 10\u00a0jaar niet te worden gerenoveerd.\n\nDe verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een\n                                                      significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.\n\nBij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden\n                                                      gebruikt.\n\nIndien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel\n                                                      aangetast.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak de zonnepanelen jaarlijks schoon.\n\nControleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOnderwerp\n\nTuinbouwkassen\n\nNummer maatregel\n\nGK1\n\nToe te passen maatregel\n\nBreng beweegbare gevelschermen aan, aan de binnenzijde van de lichtdoorlatende tuinbouwkas.\n\nDoor het aanbrengen van gevelschermen kan het warmteverlies via de gevel worden beperkt.\n                                                      Dit betreft transparante (niet verduisterende) doeken in kassen ter plaatse van de\n                                                      buitengevels. Het gevelscherm kan aan de gording opgehangen worden of met een twinrol\n                                                      aan de onderkant van de tralie. Het gevelscherm wordt gesloten als de temperatuur\n                                                      buiten lager is dan binnen en er geen zonstraling is. Als er wel zonstraling is, is\n                                                      het sluiten van het gevelscherm afhankelijk van de teelt en sterkte van de zonstraling.\n\nHuidige situatie\n\nDe gevel is voorzien van enkellaags glas en er is geen gevelscherm aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij een gasgebruik van ten minste 21\u00a0m3 per m2 kasoppervlak per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij een gasgebruik van ten minste 11\u00a0m3 per m2 kasoppervlak per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr moet voldoende ruimte zijn om het scherm te plaatsen en de kasconstructie moet\n                                                      over voldoende draagkracht beschikken.\n\nDe kas wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nGeef het scherm jaarlijks een onderhoudsbeurt.\n\nMaak het scherm jaarlijks schoon.\n\nOnderwerp\n\nTuinbouwkassen\n\nNummer maatregel\n\nGK2\n\nToe te passen maatregel\n\nVervang de kasgevel met enkel glas door een gevel met kanaalplaten.\n\nDoor enkel glas in de gevels te vervangen door kunststof kanaalplaten wordt warmteverlies\n                                                      via de kasgevels beperkt en is er minder energie nodig om de kas warm te houden. Indien\n                                                      er kunststof kanaalplaten worden geplaatst, zullen er mogelijk andere gevelprofielen\n                                                      nodig zijn.\n\nHuidige situatie\n\nDe gevel is voorzien van enkellaags glas en er is geen gevelscherm aanwezig.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij een gasgebruik van ten minste 19\u00a0m3 per m2 kasoppervlak per jaar.\n\nNatuurlijk moment: bij een gasgebruik van ten minste 11\u00a0m3 per m2 kasoppervlak per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nHet lichtspectrum dat door de beplating wordt doorgelaten moet geschikt zijn voor\n                                                      de betreffende teelt.\n\nDe kasgevelconstructie moet voldoende draagkracht hebben voor de isolerende beplating.\n\nDe kas wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nMaak de gevelbeplating jaarlijks schoon.\n\nOnderwerp\n\nTuinbouwkassen\n\nNummer maatregel\n\nGK3\n\nToe te passen maatregel\n\nMaak gebruik van een extern CO2-netwerk voor CO2-dosering in de kas.\n\nDoor aansluiting op een extern CO2-netwerk is het niet meer nodig om de ketel aan te zetten om CO2 te produceren. Het gaat hier om die momenten dat w\u00e9l CO2 nodig is, maar geen warmte en deze warmte ook niet gebufferd kan worden. Doordat\n                                                      de ketel in die situaties niet hoeft te worden aangezet, wordt energie bespaard.\n\nHuidige situatie\n\nEr wordt geen gebruik gemaakt van een externe CO2-bron. De benodigde CO2 wordt opgewekt door verbranding van aardgas in een gasketel.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nZelfstandig moment: bij een gebruik van ten minste 6.500 kg CO2 uit de gasketel per jaar, op momenten dat de warmte niet nuttig kan worden ingezet.\n\nNatuurlijk moment: bij een gebruik van ten minste 5.400 kg CO2 uit de gasketel per jaar, op momenten dat de warmte niet nuttig kan worden ingezet.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr moet een CO2-netwerk zodanig in de buurt van het bedrijf gelegen zijn, dat het bedrijf tegen standaardtarief\n                                                      hierop kan aansluiten.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nJa\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nNiet van toepassing\n\nOnderwerp\n\nTuinbouwkassen\n\nNummer maatregel\n\nGK4\n\nToe te passen maatregel\n\nInstalleer een tweede warmtewisselaar in het rookgaskanaal van de verwarmingsketel.\n\nDoor het installeren van een extra warmtewisselaar in het rookgaskanaal wordt er meer\n                                                      warmte benut uit dezelfde m3 gas. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat energie wordt teruggewonnen door het verlagen\n                                                      van de temperatuur van de rookgassen. De teruggewonnen warmte wordt ingezet om de\n                                                      kas te verwarmen.\n\nHuidige situatie\n\nEr is nog geen tweede warmtewisselaar in het rookgaskanaal aanwezig.\n\nDe afgastemperatuur van de ketel is hoger dan 50\u00a0\u00b0C.\n\nDe CV-installatie is geschikt voor het inpassen van lage temperatuurwarmte uit de\n                                                      tweede warmtewisselaar.\n\nEconomische randvoorwaarden\n\nNatuurlijk moment: bij een gasgebruik van de betreffende gasketel van ten minste 120.000\u00a0m3 per jaar.\n\nTechnische randvoorwaarden\n\nEr moet voldoende ruimte in de technische ruimte aanwezig zijn om een tweede warmtewisselaar\n                                                      in het rookgaskanaal te plaatsen.\n\nDirect uitvoerbaar (zelfstandig moment)\n\nNee\n\nAspecten van doelmatig beheer en onderhoud\n\nOnderhoud de warmtewisselaar volgens de leveranciersvoorschriften.\n\nLaat periodiek de warmtewisselaar controleren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn deze bijlage zijn de methoden voor de bepaling van de terugverdientijd en de berekening\n                                    van de emissie van kooldioxide14 bij maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik opgenomen voor een inrichting\n                                    waarop artikel 3.55 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is of een inrichting waarop artikel 3.75 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is en waarbij degene die de inrichting drijft gebruik maakt van het\n                                    tarief, bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag.\n\nDe methodiek voor het berekenen van de terugverdientijd van een maatregel ter verduurzaming\n                                    van het energiegebruik is evenals de methode voor de berekening van de emissie van\n                                    kooldioxide van toepassing op de verschillende maatregelen ter verduurzaming van het\n                                    energiegebruik, bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In artikel 2.16c, tweede lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer is opgenomen dat voor de hiervoor genoemde\n                                    inrichtingen bij het bepalen van de terugverdientijd en de emissie van kooldioxide\n                                    van maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik, gebruik wordt gemaakt van\n                                    de methode in bijlage 10d.\n\nDe terugverdientijd van een maatregel wordt berekend voor een logische eenheid, afhankelijk\n                                    van het gebouw, proces, activiteit en de soort maatregel. Voorafgaand aan het berekenen\n                                    van de terugverdientijd moet het kooldioxide-reducerend effect worden bepaald. De\n                                    methode voor het bepalen van het kooldioxide-reducerend effect wordt beschreven in\n                                    paragraaf 2, de methode voor het berekenen van de terugverdientijd in paragraaf 3.\n                                    Bij inrichtingen waarop in verband met de hoogte van het energiegebruik de verplichting\n                                    van artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, kan bij het verrichten van het onderzoek ten aanzien van de onderdelen\n                                    (meer)investering en de jaarlijkse kostenbesparing op verschillende onderdelen worden\n                                    afgeweken van de standaardwaarden voor het bepalen van de terugverdientijd van de\n                                    maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik gericht op de activiteiten en\n                                    processen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn een tweetal gevallen wordt ervan uitgegaan dat een maatregel ter verduurzaming\n                                    van het energiegebruik altijd een CO2-reducerend effect heeft (of in ieder geval geen toename in CO2-emissie tot gevolg heeft) waardoor kan worden volstaan met het berekenen van de terugverdientijd.\n                                    Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende twee situaties:\n\n\u2013 bij een energiebesparende maatregel als bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onderdeel a, van het Activiteitenbesluit milieubeheer;\n\n\u2013 bij het overstappen van aardgas naar een warmtenettoepassing; dit betreft een maatregel\n                                          voor het vervangen van een energiedrager als bedoeld in artikel 2.15, eerste lid, onder c, van het Activiteitenbesluit milieubeheer.\n\nIn situaties waarin niet op voorhand duidelijk is of er sprake is van een CO2-reducerend effect, wordt dit effect bepaald door de CO2-emissie, na het treffen van de overwogen maatregel ter verduurzaming van het energiegebruik,\n                                    te vergelijken met de CO2-emissie van de referentiesituatie. Als de CO2-emissie na het treffen van de maatregel lager zou zijn dan de CO2-emissie in de referentiesituatie is er sprake van CO2-reductie. Zie voor de uitleg van de referentiesituatie paragraaf 3, bij het onderdeel\n                                    (meer)investering.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet CO2-reducerend effect wordt in standaardsituaties bepaald aan de hand van de volgende\n                                       formule:\n\nwaarin:\n\nR\n\nDe jaarlijkse CO2-reductie van de maatregel in kg CO2\n\nEi\n\nDe jaarlijkse energiebesparing op het gebruik van energiedrager i (in m3 aardgas of kWh elektriciteit of in GJ van een andere energiedrager)\n\nEFi\n\nDe CO2-emissiefactor van energiedrager i (in kg CO2/m3 aardgas of kg CO2/kWh elektriciteit of kg CO2/GJ van een andere energiedrager)\n\nDe som loopt over alle energiedragers (i) die de inrichting verbruikt, zoals aardgas,\n                                       elektriciteit en warmte.\n\nDe te gebruiken CO2-emissiefactor is:\n\n\u2022 voor elektriciteit: de CBS-cijfers voor de CO2-emissiefactor zoals berekend volgens de integrale methode15. Hierbij moet de emissiefactor worden gebruikt van het meest recente jaar waarover\n                                             cijfers beschikbaar zijn.16\n\n\u2022 voor brandstoffen: de CO2-emissiefactor zoals opgenomen op de meest recente \u2018Nederlandse lijst van energiedragers\n                                             en standaard CO2-emissiefactoren\u2019 die jaarlijks wordt gepubliceerd op de website van de Rijksdienst\n                                             voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).17\n\nVoor brandstoffen die niet op de hierboven genoemde lijst staan en in het geval van\n                                       warmte- en koudelevering kan de emissiefactor door de drijver van de inrichting worden\n                                       bepaald en onderbouwd. Er wordt gekeken naar de CO2-emissiefactor van het jaar waarin de maatregel wordt getroffen en niet naar een toekomstige\n                                       of gemiddelde CO2-emissiefactor over de levensduur van de maatregel. Het bevoegd gezag beoordeelt of\n                                       deze CO2-emissiefactor voldoende onderbouwd en aannemelijk is.\n\nVoor warmtelevering in de industrie kan wel rekening worden gehouden met de ontwikkeling\n                                       van de CO2-emissiefactor over de levensduur van de maatregel. Het bevoegd gezag beoordeelt of\n                                       deze CO2-emissiefactor voldoende onderbouwd en aannemelijk is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe standaardmethode voor het bepalen van het CO2-reducerend effect is in de volgende gevallen niet toepasbaar:\n\na. Bij het bepalen van het CO2-reducerend effect ten aanzien van procesemissies18 in de energie-intensieve industrie. Voor het bepalen van het CO2-reducerend effect dient in dat geval te worden aangesloten bij de Uitvoeringsverordening (EU) nr.\u00a02018/2066 van de Commissie van 19\u00a0december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies\n                                             van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr.\u00a0601/2012 van de Commissie (hierna: de Europese verordening monitoring en rapportage emissiehandel)19. Het bevoegd gezag beoordeelt of het CO2-reducerend effect voldoende onderbouwd en aannemelijk is. Voor de effecten op de\n                                             scope 2 emissies kan de standaardmethode worden gebruikt.20\n\nb. Wanneer de CO2-emissiefactor voor elektriciteit niet representatief is voor de elektriciteit die\n                                             wordt gebruikt of geproduceerd, zoals in het geval van elektrische boilers die alleen\n                                             worden gebruikt als er een overschot is aan hernieuwbare elektriciteit of in vergelijkbare\n                                             situaties. In dergelijke gevallen kan het effect door de drijver van de inrichting\n                                             worden bepaald en onderbouwd. Het bevoegd gezag beoordeelt of het CO2-reducerend effect voldoende onderbouwd en aannemelijk is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOm de terugverdientijd van een maatregel ter verduurzaming van het energiegebruik\n                                    te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de hierna beschreven methode, ook wel terugverdientijdmethodiek\n                                    genoemd.\n\nUitzondering op standaardmethode\n\nWanneer artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, is het mogelijk om af te wijken van de onderdelen (meer)investering\n                                    (I), de marginale energieprijs (Pi) en de marginale terugleververgoeding (Pti) zoals opgenomen in de standaardmethode voor het bepalen van de terugverdientijd\n                                    van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik gericht op de activiteiten\n                                    en processen. Een uitwerking van deze uitzonderingen is opgenomen bij de verschillende\n                                    onderdelen.\n\nUitzondering op standaardmethode in geval van een warmtekrachtkoppeling-installatie\n\nIn aanvulling op de hierboven genoemde mogelijke uitzonderingen op de standaardmethode\n                                    kan, wanneer in de inrichting sprake is van een warmtekrachtkoppeling-installatie\n                                    (hierna: WKK-installatie), rekening gehouden worden met deze WKK-installatie bij het\n                                    bepalen van de jaarlijkse besparing op de energiekosten in euro\u2019s (Ben). Wanneer binnen\n                                    de inrichting een WKK-installatie aanwezig is, kan de jaarlijkse besparing op de energiekosten\n                                    als gevolg van het treffen van een maatregel ter verduurzaming van het energiegebruik\n                                    gedeeltelijk veroorzaakt worden door een besparing op de kosten voor warmte en elektriciteit\n                                    uit de eigen WKK-installatie. De effecten van de WKK-installatie kunnen in dat geval\n                                    betrokken worden bij het bepalen van de terugverdientijd zoals opgenomen in deze bijlage.\n                                    Wanneer artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, is het mogelijk om onderbouwd af te wijken van de marginale energieprijs\n                                    (Pi) van warmte en elektriciteit uit de WKK-installatie conform de \u2018Uitzondering op standaardmethode\u2019\n                                    hierboven. Voor overige inrichtingen dient voor de marginale energieprijs van warmte\n                                    en elektriciteit uit de WKK-installatie gebruik te worden gemaakt van de methode en\n                                    standaardwaarden zoals opgenomen in deze bijlage (onder \u2018Uitzondering op standaardmethode\n                                    bij een inrichting met een WKK-installatie\u2019).\n\nDe standaardmethode voor het bepalen van de terugverdientijd van maatregelen ter verduurzaming\n                                    van het energiegebruik\n\nDe terugverdientijd van een maatregel ter verduurzaming van het energiegebruik wordt\n                                    berekend met de volgende formule:\n\nWaarin:\n\nTVT\n\nDe terugverdientijd in jaren\n\nI\n\nDe (meer)investering in de maatregel in euro\u2019s\n\nF\n\nDe kosten voor de financiering van de (meer)investering in de maatregel in euro\u2019s\n\nB\n\nDe jaarlijkse kostenbesparing (baten) van de maatregel in euro\u2019s\n\nBij het berekenen van de terugverdientijd wordt geen rekening gehouden met inflatie,\n                                    verwachtingen over toekomstige prijsontwikkelingen of effecten op de te betalen vennootschapsbelasting.\n\nDe (meer)investering (I)\n\nDe (meer)investering (I) bestaat uit eenmalige kosten van het toepassen van de maatregel\n                                    ter verduurzaming van het energiegebruik verminderd met eenmalige opbrengsten van\n                                    de maatregel. Het gaat hierbij om kosten en opbrengsten ten opzichte van de referentiesituatie.\n                                    De referentiesituatie is de situatie die ontstaat als de maatregel ter verduurzaming\n                                    van het energiegebruik niet wordt uitgevoerd. Dat kan de huidige bestaande situatie\n                                    zijn (met de installaties en gebouwmaatregelen zoals die in de inrichting aanwezig\n                                    zijn) of een aannemelijk en beschikbaar alternatief als installaties moeten worden\n                                    vervangen en de huidige versie niet meer beschikbaar is. Het bevoegd gezag beoordeelt\n                                    of de uitgangspunten van de referentiesituatie voldoende onderbouwd en aannemelijk\n                                    zijn.\n\nAls er meerdere deelinvesteringen gespreid over de tijd plaatsvinden, kunnen deze\n                                    worden opgeteld om de totale (meer)investering te bepalen.\n\nDe volgende kosten kunnen worden betrokken bij de (meer)investering voor zover deze\n                                    direct te koppelen zijn aan de te treffen maatregel:\n\n\u2022 eenmalige aansluitingskosten;\n\n\u2022 aanschafkosten;\n\n\u2022 bouw- en installatiekosten; en\n\n\u2022 sloop- en verwijderingskosten.\n\nBovenstaande kostenposten zijn limitatief.\n\nReeds bestaande kosten mogen niet worden toegekend aan de maatregel. De inkomsten\n                                    uit de verkoop van bestaande installaties of apparatuur worden als opbrengsten meegenomen.\n                                    De (meer)investering wordt exclusief btw bepaald. De kosteninschatting moet zodanig\n                                    gekwantificeerd zijn dat het bevoegd gezag kan controleren of deze re\u00ebel is. Subsidies\n                                    of fiscale voordelen kunnen in mindering worden gebracht op de kostenposten zoals\n                                    hierboven opgenomen.\n\nUitzondering op standaardmethode\n\nWanneer artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, mogen in aanvulling op de limitatieve opsomming ook de volgende\n                                    voorbereidings- en advieskosten, voor zover deze zien op het treffen van maatregelen\n                                    ter verduurzaming van het energiegebruik gericht op de activiteiten en processen,\n                                    worden betrokken bij de (meer)investering:\n\n\u2022 kosten voor het verrichten van haalbaarheidsstudies;\n\n\u2022 kosten voor detailontwerp;\n\n\u2022 materiaal- en montagekosten voor installatie;\n\n\u2022 kosten voor het testen van een maatregel; en\n\n\u2022 kosten voor het doen van een vergunningaanvraag indien de vergunning noodzakelijk\n                                          is om de maatregel te kunnen treffen.\n\nDaarbij hoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen kosten die worden gemaakt\n                                    voor inzet van eigen personeel of kosten voor inzet van externe adviseurs.\n\nDeze kosten moeten zodanig zijn gekwantificeerd dat het bevoegd gezag kan controleren\n                                    of deze re\u00ebel zijn. Deze kosten mogen maximaal 15% van de totale kosten direct verbonden\n                                    aan het treffen van de maatregel exclusief voorbereidings- en advieskosten bedragen.\n\nDe jaarlijkse kostenbesparing (B)\n\nDe jaarlijkse kostenbesparing (B) wordt berekend met de volgende formule:\n\nB = Ben + Bhe + Bov\n\nwaarin:\n\nB\n\nDe jaarlijkse kostenbesparing in euro\u2019s\n\nBen\n\nDe jaarlijkse besparing op de energiekosten in euro\u2019s door energiebesparing, brandstofsubstitutie\n                                                   of elektrificatie\n\nBhe\n\nDe jaarlijkse besparing op energiekosten in euro\u2019s door hernieuwbare energieproductie\n\nBov\n\nHet saldo van overige jaarlijks terugkerende baten en kosten in euro\u2019s\n\nDe methode gaat uit van \u00e9\u00e9n waarde voor de jaarlijkse kostenbesparing. Als er aanleiding\n                                    is om te verwachten dat de kostenbesparing niet in elk jaar gelijk is, kan worden\n                                    uitgegaan van realistische gemiddeldes voor een periode van vijf jaar na toepassing\n                                    van de maatregel.\n\nDe jaarlijkse besparing op de energiekosten in euro\u2019s (Ben)\n\nDe jaarlijkse besparing op de energiekosten (Ben) wordt berekend met de volgende formule:\n\nwaarin:\n\nBen\n\nDe jaarlijkse besparing op de energiekosten in euro\u2019s\n\nEi\n\nDe jaarlijkse energiebesparing op het gebruik van energiedrager i (in m3 aardgas of kWh elektriciteit of in GJ van een andere energiedrager)\n\nPi\n\nDe marginale energieprijs van energiedrager i (in euro/m3 aardgas of euro/kWh elektriciteit of euro/GJ van een andere energiedrager)\n\nDe som loopt over alle energiedragers (i) die de inrichting verbruikt, zoals aardgas,\n                                    elektriciteit en warmte.\n\nOm de energiebesparing te bepalen wordt het energiegebruik na het treffen van de maatregel\n                                    vergeleken met het energiegebruik in de referentiesituatie. Het bevoegd gezag beoordeelt\n                                    of de uitgangspunten van de referentiesituatie voldoende onderbouwd en aannemelijk\n                                    zijn.\n\nDe marginale energieprijs van een energiedrager (Pi) is de prijs van de laatste eenheid energie (bijvoorbeeld m3 aardgas of kWh elektriciteit) die van het net wordt afgenomen. Bij het bepalen van\n                                    de marginale energieprijs wordt alleen gekeken naar de gebruiksafhankelijke kosten.\n                                    Het betreft de marginale energieprijs exclusief btw.Voor het vaststellen van de marginale\n                                    energieprijs van aardgas of elektriciteit moet gebruik worden gemaakt van standaardwaarden,\n                                    die afhankelijk zijn van de hoeveelheid energie die aan het net wordt onttrokken.\n                                    Het gaat hierbij om het energiegebruik voordat de maatregel wordt getroffen. De standaardwaarden\n                                    voor de marginale energieprijs bedragen:\n\na. aardgas gebruikt in een ketel als de jaarlijks afgenomen hoeveelheid:\n\n\u2022 niet hoger is dan 170.000\u00a0m3: \u20ac\u00a00,72/m3:\n\n\u2022 hoger is dan 170.000\u00a0m3, maar niet hoger dan 1.000.000 m3: \u20ac\u00a00,68/m3;\n\n\u2022 hoger is dan 1\u00a0miljoen\u00a0m3, maar niet hoger dan 10\u00a0miljoen m3: \u20ac\u00a00,72/m3;\n\n\u2022 hoger is dan 10\u00a0miljoen\u00a0m3: \u20ac\u00a00,62/m3.\n\nb. aardgas gebruikt in een WKK-installatie als de jaarlijks afgenomen hoeveelheid:\n\n\u2022 niet hoger is dan 170.000\u00a0m3: \u20ac\u00a00,63/m3;\n\n\u2022 hoger is dan 170.000\u00a0m3, maar niet hoger dan 1.000.000 m3: \u20ac\u00a00,59/m3;\n\n\u2022 hoger is dan 1\u00a0miljoen\u00a0m3, maar niet hoger dan 10\u00a0miljoen m3: \u20ac\u00a00,57/m3;\n\n\u2022 hoger is dan 10\u00a0miljoen\u00a0m3: \u20ac\u00a00,57/m3.\n\nc. elektriciteit uit het elektriciteitsnet, als de jaarlijks afgenomen hoeveelheid:\n\n\u2022 niet hoger is dan 10.000\u00a0kWh: \u20ac\u00a00,26/kWh;\n\n\u2022 hoger is dan 10.000\u00a0kWh, maar niet hoger dan 50.000\u00a0kWh: \u20ac\u00a00,29/kWh;\n\n\u2022 hoger is dan 50.000\u00a0kWh, maar niet hoger dan 10\u00a0miljoen kWh: \u20ac\u00a00,21/kWh;\n\n\u2022 hoger is dan 10\u00a0miljoen kWh: \u20ac\u00a00,16/kWh.\n\nd. warmte geleverd via een warmtenet, als de jaarlijks afgenomen hoeveelheid:\n\n\u2022 niet hoger is dan 4.830 GJ: \u20ac\u00a012,61/GJ;\n\n\u2022 hoger is dan 4.830 GJ, maar niet hoger dan 28.409 GJ: \u20ac\u00a012,61/GJ;\n\n\u2022 hoger is dan 28.409 GJ, maar niet hoger dan 284.091 GJ: \u20ac\u00a012,61/GJ.\n\n\u2022 hoger is dan 284.091 GJ: \u20ac\u00a012,61/GJ.\n\nAls andere energiedragers worden gebruikt dan aardgas, elektriciteit of warmte, of\n                                    bij energiedragers die in het productieproces beschikbaar komen, kan voor die andere\n                                    energiedragers een specifieke marginale energieprijs worden bepaald. Deze is opgebouwd\n                                    uit alle gebruiksafhankelijke kosten.\n\nUitzondering op standaardmethode (Pi)\n\nWanneer artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, kan bij het verrichten van onderzoek, van de hiervoor vastgestelde\n                                    marginale energieprijs van aardgas, elektriciteit of een andere energiedrager worden\n                                    afgeweken bij het bepalen van de terugverdientijd van de maatregelen ter verduurzaming\n                                    van het energiegebruik gericht op de activiteiten en processen. Afwijken van de in\n                                    de standaardmethode vastgestelde prijs is alleen toegestaan als de reden voor het\n                                    afwijken en de opgevoerde energieprijs afdoende onderbouwd zijn.\n\nDe gebruikte energieprijs moet als volgt onderbouwd worden:\n\n\u2022 met de marginale energieprijs uit het meest recente eigen energiecontract; of\n\n\u2022 wanneer er (ook) ingekocht wordt op de spotmarkt, kan de gebruikte energieprijs onderbouwd\n                                          worden op basis van een gewogen gemiddelde van:\n\n\u25cb de marginale energieprijs uit het meest recente eigen energiecontract; en\n\n\u25cb een onderbouwde gemiddelde futureprijs. Deze bestaat uit de gemiddelde futureprijzen\n                                                voor levering voor de komende vijf jaar (voor zover bekend), gemeten vanaf het jaar\n                                                waarin het onderzoek moet worden ingediend. Hierbij wordt het gemiddelde genomen van\n                                                de gemiddelde futureprijzen voor levering van elke dag van de eerste maand van het\n                                                jaar waarin het onderzoek moet worden ingediend.\n\nDe onderbouwing is ter beoordeling van het bevoegd gezag.\n\nUitzondering op standaardmethode (Pi) bij een inrichting met een WKK-installatie\n\nWanneer binnen de inrichting een WKK-installatie aanwezig is, kan de jaarlijkse besparing\n                                    op de energiekosten als gevolg van het treffen van een maatregel ter verduurzaming\n                                    van het energiegebruik gedeeltelijk veroorzaakt worden door een besparing op de kosten\n                                    voor warmte en elektriciteit uit de eigen WKK-installatie. In dat geval kunnen de\n                                    marginale energieprijzen van warmte en elektriciteit van de WKK-installatie betrokken\n                                    worden bij het bepalen van de terugverdientijd van de te treffen maatregelen.\n\nDe marginale energieprijs (Pi)uit de formule voor de jaarlijkse besparing op de energiekosten (Ben) moet, indien\n                                    ervoor gekozen wordt om geen rekening te houden met een WKK-installatie, als volgt\n                                    worden bepaald:\n\n\u25cb de standaardwaarde voor aardgas \u2018aardgas gebruikt in een ketel\u2019, onder a hierboven\n                                          en voor elektriciteit \u2018elektriciteit uit het elektriciteitsnet\u2019, onder c hierboven;\n                                          of\n\n\u25cb wanneer er sprake is van een inrichting waarop artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, moet de marginale energieprijs worden bepaald zoals opgenomen\n                                          onder \u2018Uitzondering op standaardmethode (Pi)\u2019 hierboven.\n\nIndien ervoor gekozen wordt om rekening te houden wordt met een WKK-installatie, moet\n                                    de marginale energieprijs (Pi) uit de formule voor de jaarlijkse besparing op de energiekosten (Ben) bepaald worden\n                                    met de onderstaande formules voor warmte en elektriciteit.\n\nWarmte\n\nDe marginale energieprijs (Pi) uit de formule voor de jaarlijkse besparing op de energiekosten (Ben) van het onderdeel\n                                    warmte wordt dan als volgt berekend:\n\nPwarmte = (AWW \u00d7 KWW) + (AWK \u00d7 KWK)\n\nWaarin:\n\nPwarmte\n\nMarginale energieprijs voor warmte voor een inrichting met een WKK-installatie in\n                                                   euro/GJ.\n\nAWW\n\nAandeel warmte uit WKK-installatie (in %). Het voor de inrichting specifieke deel\n                                                   van de warmtevraag dat wordt geproduceerd met een WKK-installatie. Hierbij wordt uitgegaan\n                                                   van het meest recente representatieve kalenderjaar.\n\nKWW\n\nMarginale energieprijs warmte uit WKK- installatie in euro/GJ. De marginale energieprijs\n                                                   van het deel van de warmte dat jaarlijks geproduceerd wordt met een WKK-installatie\n                                                   berekend met de formule voor de kosten per eenheid warmte:\n\nWaarbij:\n\nAw= kosten voor aardgasinzet van de WKK-installatie in euro per jaar.\n\nDeze waarde wordt bepaald door de marginale prijs van aardgas voor gebruik in de WKK-installatie\n                                                   en is gelijk aan de standaardwaarde \u2018aardgas gebruikt in een WKK-installatie\u2019 onder\n                                                   b hierboven. Van deze standaardwaarde kan onderbouwd worden afgeweken wanneer wordt\n                                                   voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen onder \u2018Uitzondering op standaardmethode\n                                                   (Pi)\u2019 hierboven.\n\nOw = operationele onderhoudskosten van de WKK-installatie in euro per jaar.\n\nDeze is gelijk aan 10 euro/MWh elektriciteitsproductie.\n\nEw = waarde van productie van elektriciteit van de WKK in euro per jaar.\n\nDeze is gelijk aan de standaardwaarde 0,162 euro/kWh vermenigvuldigd met de elektriciteitsproductie\n                                                   in kWh per jaar van de WKK-installatie. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen\n                                                   elektriciteit uit de WKK-installatie die zelf wordt gebruikt en elektriciteit die\n                                                   wordt teruggeleverd aan het net. Er wordt verondersteld dat de waarde van elektriciteit\n                                                   uit de WKK-installatie die zelf wordt gebruikt gelijk is aan de waarde van de aan\n                                                   het net teruggeleverde elektriciteit. Van deze standaardwaarde kan onderbouwd worden\n                                                   afgeweken waarbij de onderbouwing hiervan ter beoordeling is aan het bevoegd gezag.\n                                                   Hierbij wordt uitgegaan van het meest recente representatieve kalenderjaar.\n\nWw = warmteproductie WKK-installaties in GJ per jaar.\n\nDeze waarde wordt bepaald door het thermisch rendement van de WKK-installatie en is\n                                                   gelijk aan 0,48 maal de aardgasinzet.\n\nAWK\n\nAandeel warmte uit ketel (in%). Het voor de inrichting specifieke deel van de warmtevraag\n                                                   dat wordt geproduceerd met een ketel. Hierbij wordt uitgegaan van het meest recente\n                                                   representatieve kalenderjaar.\n\nKWK\n\nMarginale energieprijs warmte uit ketel in euro/GJ De marginale energieprijs van warmte\n                                                   uit een ketel is gelijk aan de marginale kosten van aardgas voor gebruik in een ketel\n                                                   gedeeld door een rendement van 90%.\n\nDe marginale kosten van aardgas voor gebruik in een ketel:\n\n\u2022 zijn gelijk aan de standaardwaarde \u2018aardgas gebruikt in een ketel\u2019 onder a hierboven;\n                                                   of\n\n\u2022 kunnen zelf bepaald en onderbouwd worden zoals bedoeld onder \u2018Uitzondering op standaardmethode\n                                                   (Pi)\u2019, wanneer voldaan wordt aan de daar genoemde voorwaarden.\n\nWaarbij geldt:\n\nHet aandeel warmte uit een WKK-installatie (AWW) en het aandeel warmte uit een ketel\n                                    (AWK) dienen samen tot 100% op te tellen.\n\nVoor het vaststellen van de marginale energieprijs warmte uit WKK-installatie (KWW)\n                                    en de marginale energieprijs warmte uit ketel (KWK), kan gebruik worden gemaakt van\n                                    standaardwaarden, die afhankelijk zijn van de hoogte van het gebruik. De standaardwaarden\n                                    bedragen voor:\n\na. KWW; de marginale energieprijs van warmte uit WKK-installatie als het jaarlijks aardgasgebruik\n                                          van de WKK-installatie\n\n\u2022 niet hoger is dan 170.000\u00a0m3: \u20ac\u00a05,40/GJ;\n\n\u2022 hoger is dan 170.000\u00a0m3, maar niet hoger dan 1.000.000 m3: \u20ac\u00a02,77/GJ;\n\n\u2022 hoger is dan 1\u00a0miljoen\u00a0m3, maar niet hoger dan 10\u00a0miljoen m3: \u20ac\u00a01,45/GJ;\n\n\u2022 hoger is dan 10\u00a0miljoen\u00a0m3: \u20ac\u00a01,45/GJ.\n\nb. KWK; de marginale energieprijs van warmte uit een ketel als het jaarlijks aardgasgebruik\n                                          van de ketel:\n\n\u2022 niet hoger is dan 170.000\u00a0m3: \u20ac\u00a025,13/GJ;\n\n\u2022 hoger is dan 170.000\u00a0m3, maar niet hoger dan 1.000.000 m3: \u20ac\u00a023,86/GJ;\n\n\u2022 hoger is dan 1\u00a0miljoen\u00a0m3, maar niet hoger dan 10\u00a0miljoen m3: \u20ac\u00a025,23/GJ;\n\n\u2022 hoger is dan 10\u00a0miljoen\u00a0m3: \u20ac\u00a021,59/GJ.\n\nElektriciteit\n\nDe marginale energieprijs (Pi) uit de formule voor de jaarlijkse besparing op de energiekosten (Ben) van het onderdeel\n                                    elektriciteit wordt als volgt berekend:\n\nPelektriciteit = (AEW x KEW) + (AEN x KEN)\n\nWaarin:\n\nPelektriciteit\n\nMarginale energieprijs elektriciteit voor een inrichting met een WKK-installatie in\n                                                   euro/kWh\n\nAEW\n\nAandeel elektriciteit uit WKK-installatie (in%). Het voor de inrichting specifieke\n                                                   deel van het elektriciteitsgebruik dat met een WKK-installatie wordt geproduceerd.\n                                                   Hierbij wordt uitgegaan van het meest recente representatieve kalenderjaar.\n\nKEW\n\nMarginale energieprijs elektriciteit uit WKK-installatie in euro/kWh. De marginale\n                                                   energieprijs van elektriciteit uit een WKK-installatie is gelijk aan de gederfde inkomsten\n                                                   van levering aan het net en is niet afhankelijk van de hoogte van het elektriciteitsgebruik.\n\nDe marginale energieprijs van elektriciteit uit een WKK-installatie is gelijk aan\n                                                   0,162 euro/kWh. Van deze standaardwaarde mag afgeweken worden. Hierbij wordt uitgegaan\n                                                   van het meest recente representatieve kalenderjaar. De onderbouwing is ter beoordeling\n                                                   van het bevoegd gezag.\n\nAEN\n\nAandeel elektriciteit uit het net (in %). Het voor de inrichting specifieke deel van\n                                                   het elektriciteitsgebruik dat wordt afgenomen van het elektriciteitsnet. Hierbij wordt\n                                                   uitgegaan van het meest recente representatieve kalenderjaar.\n\nKEN\n\nMarginale energieprijs elektriciteit uit het net in euro/kWh. De marginale energieprijs\n                                                   elektriciteit uit het net is gelijk aan de groothandelsprijs plus alle gebruiksafhankelijke\n                                                   kosten (marge van de energieleverancier, netwerkkosten, energiebelasting).\n\nDeze is gelijk aan de standaardwaarde \u2018elektriciteit uit het elektriciteitsnet\u2019 onder\n                                                   c hierboven. Van deze standaardwaarde kan onderbouwd worden afgeweken wanneer wordt\n                                                   voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen onder \u2018Uitzondering op standaardmethode\n                                                   (Pi)\u2019 hierboven.\n\nWaarbij geldt:\n\nHet aandeel elektriciteit uit een WKK-installatie (AEW) en het aandeel elektriciteit\n                                    uit het net (AEN) dienen samen tot 100% op te tellen.\n\nUitzondering bij andere eigen elektriciteitsopwekking\n\nIndien er ook op andere wijze elektriciteit achter de meter wordt geproduceerd, bijvoorbeeld\n                                    met zonnepanelen moet een derde term aan de bovenstaande formule worden toegevoegd\n                                    voor het aandeel elektriciteit uit zonne-energie voor eigen gebruik. Het aandeel elektriciteit\n                                    uit zonne-energie voor eigen gebruik moet worden vermenigvuldigd met de marginale\n                                    prijs die gelijk wordt verondersteld aan de vergoeding voor de ingevoede elektriciteit\n                                    afkomstig van zonne-energie, zoals opgenomen in het onderdeel \u2018De jaarlijkse besparing op de energiekosten in euro\u2019s door de productie van hernieuwbare\n                                       energie (Bhe)\u2019\n\nDe jaarlijkse besparing op de energiekosten in euro\u2019s door de productie van hernieuwbare\n                                    energie (Bhe)\n\nDe jaarlijkse besparing op de energiekosten wordt bij een maatregel voor het produceren\n                                    van hernieuwbare energie als volgt berekend:\n\nWaarin:\n\nBhe\n\nDe jaarlijkse besparing op energiekosten in euro\u2019s door de productie van hernieuwbare\n                                                   energie\n\nHi\n\nDe jaarlijkse hernieuwbare energieproductie van energiedrager i in m3 aardgas(equivalenten), in kWh elektriciteit of in GJ van een andere energiedrager\n\nAei\n\nHet aandeel van de jaarlijkse hernieuwbare energieproductie dat voor eigen gebruik\n                                                   wordt ingezet\n\nPi\n\nDe marginale energieprijs van energiedrager i (in euro/m3 aardgasequivalenten of euro/kWh elektriciteit of euro/GJ van een andere energiedrager)\n\nPti\n\nDe marginale terugleververgoeding/ verkoopprijs van energiedrager i die wordt teruggeleverd/\n                                                   verkocht (in euro/m3 aardgasequivalenten of euro/kWh elektriciteit of euro/GJ van een andere energiedrager)\n\nDe som loopt over alle energiedragers (i) die de inrichting verbruikt, zoals aardgas,\n                                    elektriciteit en warmte.\n\nVoor het vaststellen van de verwachte jaarlijkse energieproductie (Hi) voor elektriciteit afkomstig van zonne-energie wordt uitgegaan van 900 vollasturen\n                                    per jaar, tenzij er een reden is om hiervan af te wijken.\n\nVoor Aei geldt dat bij elektriciteit afkomstig van zonne-energie standaard afnameprofielen\n                                    gelden om het aandeel van de jaarlijkse hernieuwbare energieproductie dat voor eigen\n                                    gebruik wordt ingezet te bepalen.\n\nAfnameprofiel\n\nStandaard aandeel elektriciteit afkomstig van zonne-energie dat voor eigen gebruik\n                                                   wordt ingezet (Ae)\n\nVolcontinu inrichting\n\n1,0\n\nInrichting die alleen tijdens kantooruren en op werkdagen in bedrijf is\n\n0,7\n\nInrichting die gesloten is tijdens de zomerperiode\n\n0,3\n\nAls de inrichting een atypisch afnameprofiel heeft, kan Ae zelf worden vastgesteld,\n                                    waarbij het aan het bevoegd gezag is om te beoordelen of dit voldoende onderbouwd\n                                    en aannemelijk is. Onder een atypisch afnameprofiel wordt verstaan dat het aandeel\n                                    eigen gebruik en het aandeel teruglevering niet overeenkomen met een van bovenstaande\n                                    gebruiksprofielen. Zo kan het zijn dat een maatregel grotendeels leidt tot een toename\n                                    van teruglevering omdat binnen de inrichting al een grote hoeveelheid hernieuwbare\n                                    energie geproduceerd wordt.\n\nVoor Pi gelden de standaardwaarden voor de marginale energieprijs, behoudens in de gevallen\n                                    waarin daarop een uitzondering kan worden gemaakt. Voor het bepalen van de te gebruiken\n                                    staffelprijs wordt gekeken naar de staffelprijs behorende bij de van het net afgenomen\n                                    energie. Het gaat hierbij om het gebruik voordat de maatregel wordt getroffen.\n\nVoor Pti geldt dat deze bestaat uit de verkoopprijs en/of de terugleververgoeding van energiedrager\n                                    i. De prijs Pti die wordt ontvangen voor teruglevering van elektriciteit afkomstig van zonne-energie\n                                    aan het net is gelijk aan de (vastgelegde) standaardwaarden voor de marginale energieprijs\n                                    voor zover de teruglevering mag worden gesaldeerd. In het geval dat het wetsvoorstel\n                                    houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers tot\n                                    wet wordt verheven en in werking treedt, kan worden uitgegaan van het gemiddelde toegestane\n                                    salderingspercentage in een periode van vijf jaar na het jaar van investeren.\n\nVoor het deel dat niet mag worden gesaldeerd, wordt een vergoeding ontvangen. Deze\n                                    bedraagt 80% van de leveringsprijs exclusief energiebelasting, Opslag Duurzame Energie\n                                    (ODE), btw en netwerktarieven, zoals vastgelegd in onderstaande lijst die door de\n                                    drijver van de inrichting bij teruglevering dient te worden gebruikt.\n\nDe vergoeding voor de ingevoede elektriciteit afkomstig van zonne-energie bedraagt,\n                                    als de jaarlijks afgenomen hoeveelheid:\n\n\u2022 niet hoger is dan 10.000\u00a0kWh: \u20ac\u00a00,134/kWh;\n\n\u2022 hoger is dan 10.000\u00a0kWh, maar niet hoger dan 50.000\u00a0kWh: \u20ac\u00a00,132/kWh;\n\n\u2022 hoger is dan 50.000\u00a0kWh, maar niet hoger dan 10\u00a0miljoen kWh: \u20ac\u00a00,127/kWh;\n\n\u2022 hoger is dan 10\u00a0miljoen kWh: \u20ac\u00a00,127/kWh.\n\nAls de netbeheerder aangeeft dat niet kan worden teruggeleverd, bijvoorbeeld door\n                                    middel van een transportindicatie, is de vergoeding \u20ac\u00a00 /kWh.\n\nBij andere maatregelen voor de productie van hernieuwbare energie dan elektriciteit\n                                    afkomstig van zonne-energie, kunnen de jaarlijkse hernieuwbare energieproductie (Hi), het aandeel eigen gebruik (Aei) en de marginale terugleververgoeding/verkoopprijs (Pti) zelf worden vastgesteld, waarbij het aan het bevoegd gezag is om te beoordelen of\n                                    dit voldoende onderbouwd en aannemelijk is.\n\nUitzondering op standaardmethode (Pti)\n\nWanneer artikel 2.15, negende lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, kan bij het bij het bepalen van de terugverdientijd van de maatregelen\n                                    ter verduurzaming van het energiegebruik gericht op de activiteiten en processen,\n                                    van de hiervoor vastgestelde de standaardwaarde van de vergoeding voor ingevoede elektriciteit\n                                    afkomstig van zonne-energie worden afgeweken. De onderbouwing is ter beoordeling van\n                                    het bevoegd gezag.\n\nHet saldo van overige jaarlijks terugkerende baten en kosten in euro\u2019s (Bov)\n\nHet saldo van de overige jaarlijks terugkerende baten en kosten (Bov) bestaat uit\n                                    de kosten en baten anders dan de jaarlijkse besparing op de energiekosten (Ben), maar\n                                    die wel direct door de maatregel ter verduurzaming van het energiegebruik worden veroorzaakt.\n                                    Het gaat hierbij om kosten en baten ten opzichte van de referentiesituatie. In situaties\n                                    waarin de kosten en baten tijdens de levensduur van de maatregel niet constant zijn,\n                                    kan worden uitgegaan van het jaarlijkse gemiddelde gedurende vijf jaar na het treffen\n                                    van de maatregel.\n\nKosten en baten worden alleen betrokken als ze goed te kwantificeren zijn. Het is\n                                    aan het bevoegd gezag om te beoordelen of de opgevoerde kosten en baten voldoende\n                                    onderbouwd en aannemelijk zijn. Het gaat om de volgende limitatieve opsomming van\n                                    categorie\u00ebn van kosten en baten:\n\n\u2022 beheer- en onderhoudskosten (loon- en materiaalkosten voor het verrichten van onderhoud\n                                          of het bedienen van technologie) die redelijkerwijs kunnen worden toegerekend aan\n                                          de maatregel;\n\n\u2022 afvalkosten;\n\n\u2022 grond- en hulpstofkosten;\n\n\u2022 kosten voor watergebruik;\n\n\u2022 productopbrengsten;\n\n\u2022 veranderingen in de periodieke netwerkkosten door wijziging van de aansluitcapaciteit\n                                          als gevolg van de te treffen maatregel;\n\n\u2022 overige jaarlijks terugkerende subsidies of fiscale voordelen indien deze worden ontvangen\n                                          als gevolg van de te treffen maatregel;\n\n\u2022 vermeden CO2-kosten; en\n\n\u2022 extra of vermeden verzekeringskosten vanwege het treffen van de maatregel.\n\nVermeden CO2-kosten\n\nDe meegenomen CO2-gerelateerde kosten betreffen de kosten voor emissies binnen het Europese Emissie\n                                    handelssysteem (hierna: EU ETS) en door de CO2-heffing. Hierbij geldt dat de vermeden CO2-kosten worden bepaald voor elk van de vijf jaren nadat de maatregel is getroffen.\n                                    Bij het bepalen van de jaarlijkse kostenbesparing wordt uitgegaan van de gemiddelde\n                                    jaarlijkse vermeden CO2-kosten gedurende deze vijf jaar. Zowel de CO2-heffing als de prijs van EU ETS-emissierechten (hierna: EU ETS-prijs) moet, indien\n                                    van toepassing, betrokken worden.\n\nBij het bepalen van de vermeden CO2-kosten wordt uitgegaan van het aangekondigde tarief voor de CO2-heffing in de periode van vijf jaar nadat de maatregel is getroffen. Dit is het tarief\n                                    zoals bedoeld in artikel 71p, eerste lid, onder a, en tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag.\n\nVoor het bepalen van de EU ETS-prijs wordt uitgegaan van de termijnkoers van het broeikasemissierecht,\n                                    bedoeld in artikel 71p van de Wet belastingen op milieugrondslag. Er wordt gebruik gemaakt van de termijnkoers voor het actuele kalenderjaar.\n\nDe CO2-heffing is vormgegeven als een minimumprijs. Als de EU ETS-prijs lager is dan de\n                                    minimumprijs, geldt het niveau van de CO2-heffing. Als de EU ETS-prijs hoger is dan de CO2-heffing, dan wordt de (hogere) EU ETS-prijs betaald. In veel gevallen kan daarom\n                                    voor het bepalen van de vermeden CO2-kosten worden uitgegaan van de hoogste van de twee prijzen.\n\nEventuele baten verkregen door middel van een subsidie op grond van de subsidiemodule\n                                    Indirecte emissiekosten ETS21 kunnen ook bij deze post (vermeden CO2-kosten) worden meegenomen, mits voldoende onderbouwd. Dit is ter beoordeling aan\n                                    het bevoegd gezag.\n\nDe kosten voor de financiering van de (meer)investering in euro\u2019s (F)\n\nDe kosten voor de financiering zijn er gedurende de jaren dat een lening nog niet\n                                    is afgelost. Verondersteld wordt dat de financiering niet langer loopt dan de periode\n                                    waarin de maatregel zich terugverdient. Het moment waarop de (meer)investering is\n                                    afgelost, kan worden bepaald door (I) te delen door (B). De kosten voor de financiering\n                                    van de (meer)investering (F) zijn:\n\nWaarin:\n\nF\n\nDe kosten voor de financiering van de (meer)investering in euro\u2019s\n\nKfin\n\nDe gemiddelde jaarlijkse kosten voor de financiering van de (meer)investering in euro\u2019s\n\nI\n\nDe (meer)investering in euro\u2019s\n\nB\n\nDe jaarlijkse kostenbesparing in euro\u2019s\n\nGemiddeld over de looptijd van de financiering is het nog niet afgeloste kapitaal\n                                    gelijk aan de helft van de (meer)investering. Er wordt jaarlijks rente betaald over\n                                    het nog niet afgeloste kapitaal. Er wordt geen rekening gehouden met rente op rente.\n                                    De gemiddelde jaarlijkse kosten voor de financiering van de (meer)investering zijn:\n\nKfin = 0,067 \u00d7 (0,5 \u00d7 I)\n\nWaarin:\n\nKfin\n\nDe gemiddelde jaarlijkse kosten voor de financiering van de (meer)investering in euro\u2019s\n\nI\n\nDe (meer)investering in euro\u2019s\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nCat.\n\nga/nga [1]\n\nbeschrijving\n\nnoot\n\n1\n\nga\n\nautowrakken die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n2\n\nnga\n\nautowrakken die op basis van de Eural als niet-gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n3\n\nnga\n\nbanden afkomstig van voertuigen als bedoeld in artikel 1, sub a, van het Besluit beheer autobanden alsook banden die daarmee qua samenstelling vergelijkbaar zijn\n\n4\n\nnga\n\ntanks voor vloeibaar autogas (LPG- en CNG-tanks)\n\n5\n\nnga\n\nopgegraven ondergrondse tanks\n\n6A\n\nga\n\nbrandblussers groter dan 1 kilogram en/of met gassen gevulde gasflessen, voor zover\n                                                deze brandblussers respectievelijk gasflessen en overige drukhouders op basis van\n                                                de Eural als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n6B\n\nnga\n\nbrandblussers groter dan 1 kilogram en/of met gassen gevulde gasflessen en overige\n                                                drukhouders voor zover deze brandblussers respectievelijk gasflessen en overige drukhouders\n                                                op basis van de Eural als niet-gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n7A\n\nga\n\npapier- en kunststofge\u00efsoleerde kabels en/of oliedrukkabels en gepantserde papier-loodkabels\n                                                en/of restanten van deze kabels, dit alles voor zover deze op basis van de Eural als\n                                                gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n[2]\n\n7B\n\nnga\n\npapier- en kunststofge\u00efsoleerde kabels en/of oliedrukkabels en gepantserde papier-loodkabels\n                                                en/of restanten van deze kabels, dit alles voor zover deze op basis van de Eural niet\n                                                als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n[2]\n\n8\n\nnga\n\ndeelstromen van grof huishoudelijk afval van milieustraten die op basis van art. 3.115, lid 6 en lid 7 van de Activiteitenregeling milieubeheer in \u00e9\u00e9n opslagvoorziening mogen worden opgeslagen\n\n9\n\nnga\n\ngrof huishoudelijk restafval dat gemengd is aangeboden of bij inzameling niet naar\n                                                soort gescheiden is gehouden (denk aan route-inzameling)\n\n10\n\nnga\n\nprocesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen dat\n\n\u2022 op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt, en\n\n\u2022 niet valt onder \u00e9\u00e9n van de andere categorie\u00ebn uit deze tabel\n\n[3], [4]\n\n11\n\nga\n\nprocesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen dat\n\n\u2022 op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt, en\n\n\u2022 niet valt onder \u00e9\u00e9n van de andere categorie\u00ebn uit deze tabel\n\n[3], [4]\n\n12\n\nnga\n\ngroenafval\n\n[5]\n\n13\n\nnga\n\ngescheiden ingezameld bioafval en daarmee naar aard en samenstelling vergelijkbaar\n                                                bij veilingen, agrarische bedrijven en industri\u00eble bedrijven gescheiden ingezameld\n                                                organisch bedrijfsafval.\n\n14\n\nnga\n\nafval dat vrijkomt bij het vegen van openbare straten, terreinen, en overige openbare\n                                                ruimten niet zijnde stranden (veegafval)\n\n15\n\nnga\n\nafval dat vrijkomt bij het reinigen van riolen, kolken en gemalen (RKG-slib)\n\n16\n\nnga\n\nslib dat vrijkomt bij de biologische zuivering van afvalwater uit de voedings- en\n                                                genotmiddelenindustrie\n\n17\n\nnga\n\nreststoffen van drinkwaterbereiding met een maximaal gehalte aan arseen van 500mg/kg\n                                                droge stof die\n\n\u2022 geschikt zijn voor gebruik als hulpstof bij de productie van meststoffen of in een\n                                                rioolwaterzuivering en/of\n\n\u2022 binnen geldende wet- en regelgeving geschikt zijn voor andere vormen van recycling\n\n18\n\nnga\n\nreststoffen van drinkwaterbereiding die bedoeld zijn om in te zetten als, of voor\n                                                de productie van een bouwstof \u00e9n daarvoor geschikt zijn volgens de bepalingen van\n                                                het Bbk.\n\n19\n\nnga\n\nA- en B-hout, niet zijnde houten verpakkingen\n\n[5], [6]\n\n20\n\nnga\n\nHouten verpakkingen die voldoen aan de definitie van A- of B-hout\n\n[6]\n\n21\n\nga\n\nhout dat, teneinde zo de duurzaamheid te verbeteren, is behandeld met middelen die\n                                                koper en chroom (CC-hout) of koper, chroom en arseen (CCA-hout) bevatten\n\n22\n\nnga\n\ngemengd kunststofafval (inclusief mengsels van kunststof en rubber) dat, of partijen\n                                                thermoplastische kunststoffen die op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval\n                                                moet(en) worden aangemerkt\n\n[7]\n\n23\n\nnga\n\nkunstgras\n\n24\n\nnga\n\nmetalen\n\n25A\n\nnga\n\ngrotendeels (>50 gew.%) uit metalen bestaand vast afval dat op basis van de Eural\n                                                niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n25B\n\nga\n\ngrotendeels (>50 gew.%) uit metalen bestaand vast afval dat op basis van de Eural\n                                                als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n26\n\nnga\n\npapier en karton niet zijnde 'niet ontwikkeld fotopapier' (categorie 27)\n\n27\n\nnga\n\nniet ontwikkeld fotopapier\n\n28\n\nnga\n\ntextiel, niet zijnde tapijt\n\n29\n\nnga\n\nmatrassen\n\n30\n\nnga\n\nge\u00ebxpandeerd polystyreenschuim (EPS) met een concentratie aan HBCDD van minder dan\n                                                1.000 mg/kg\n\n[8]\n\n31\n\nnga\n\nsteenwol\n\n32\n\nga\n\nverpakkingen van verf, lijm, kit en hars, voor zover verontreinigd met niet volledig\n                                                uitgeharde restanten en die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten worden\n                                                aangemerkt\n\n33\n\nnga\n\nverpakkingsglas\n\n34\n\nnga\n\nvlakglas dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n35\n\nnga\n\nafval dat valt onder de werkingssfeer van de Verordening EG 1069/2009 tot vaststelling\n                                                van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke\n                                                bijproducten\n\n36\n\nga\n\ninfectieuze afvalstoffen, niet-infectieuze lichaamsdelen en organen en cytotoxische\n                                                en cytostatische geneesmiddelen, afkomstig van de gezondheidszorg voor mens of van\n                                                verwant onderzoek\n\n37\n\nnga\n\nafval afkomstig van de gezondheidszorg voor mens of dier of van verwant onderzoek,\n                                                waarvoor \u2013 middels decontaminatie conform de \u2018richtlijn decontaminatie\u2019 van RIVM \u2013\n                                                het infectierisico is verwijderd\n\n[9]\n\n38\n\nga\n\ninfectieuze afvalstoffen, en cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen van gezondheidszorg\n                                                bij dieren of verwant onderzoek\n\n39\n\nga\n\nPAK-rijk (PAK10 > 75 mg/kg) asfalt dat op basis van de Regeling Europese afvalstoffenlijst\n                                                als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n[10]\n\n40\n\nnga\n\nPAK-arm (\u2264 75 mg/kg) asfalt dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet\n                                                worden aangemerkt\n\n[10]\n\n41\n\nnga\n\nPAK-rijk (> 50 mg/kg) zeefzand ontstaan bij\n\n\u2022 het afzeven van het fijne materiaal in sorteerinstallaties voor bouw- en sloopafval,\n                                                of bij\n\n\u2022 het voorzeven van steenachtige fracties uit bouw- en sloopafval in puinbreekinstallaties,\n\nEN\n\n\u2022 dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval hoeft te worden aangemerkt\n\n[11]\n\n42\n\nnga\n\nPAK-arm (\u2264 50 mg/kg) zeefzand ontstaan bij\n\n\u2022 het afzeven van het fijne materiaal in sorteerinstallaties voor bouw- en sloopafval,\n                                                of bij\n\n\u2022 het voorzeven van steenachtige fracties uit bouw- en sloopafval in puinbreekinstallaties,\n\nEN\n\n\u2022 dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval hoeft te worden aangemerkt\n\n[11]\n\n43A\n\nga\n\nPAK-rijk (> 75 mg/kg) dakafval dat\n\n\u2022 op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt, en\n\n\u2022 niet valt onder de categorie\u00ebn 45, 46, 47, 48, 90 en 91\n\n[12]\n\n43B\n\nnga\n\nPAK-rijk (> 75 mg/kg) dakafval dat\n\n\u2022 op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt, en\n\n\u2022 niet valt onder de categorie\u00ebn 45, 46, 47, 48, 90 en 91\n\n[12]\n\n44\n\nnga\n\nPAK-arm(\u2264 75 mg/kg) dakafval\n\n\u2022 op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt, en\n\n\u2022 niet valt onder de categorie\u00ebn 45, 46, 47, 48, 90 en 91\n\n[12]\n\n45A\n\nga\n\nPAK-rijk (> 75 mg/kg) composiet dakafval met minder dan 10% dakbedekkingvreemd materiaal\n                                                dat op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt.\n\n[13]\n\n45B\n\nnga\n\nPAK-rijk (> 75 mg/kg) composiet dakafval met minder dan 10% dakbedekkingvreemd materiaal\n                                                dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt.\n\n[13]\n\n46A\n\nga\n\nPAK-rijk (> 75 mg/kg) composiet dakafval met meer dan 10% dakbedekkingvreemd materiaal\n                                                dat op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt.\n\n[13]\n\n46B\n\nnga\n\nPAK-rijk (> 75 mg/kg) composiet dakafval met meer dan 10% dakbedekkingvreemd materiaal\n                                                dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt.\n\n[13]\n\n47\n\nnga\n\nPAK-arm (\u2264 75 mg/kg) composiet dakafval met minder dan 10% dakbedekkingvreemd materiaal\n                                                dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt.\n\n[13]\n\n48\n\nnga\n\nPAK-arm (\u2264 75 mg/kg) composiet dakafval met meer dan 10% dakbedekkingvreemd materiaal\n                                                dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt.\n\n[13]\n\n49A\n\nga\n\nverkleefd dakgrind dat op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n49B\n\nnga\n\nverkleefd dakgrind dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden\n                                                aangemerkt\n\n50\n\nnga\n\ngips, gipsblokken, gipsplaat\n\n51\n\nnga\n\ncellenbeton\n\n52A\n\nga\n\nmet gips of cellenbeton verontreinigd bouw- en sloopafval dat op basis van de Eural\n                                                als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n52B\n\nnga\n\nmet gips- en cellenbeton verontreinigd bouw- en sloopafval dat op basis van de Eural\n                                                niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n53\n\nnga\n\nPAK-rijk (> 50 mg/kg) steenachtig materiaal dat\n\n\u2022 in hoofdzaak bestaat uit beton- en metselwerk, tegels, dakpannen, stenen en steengruis\n                                                en ballastgrind, en\n\n\u2022 niet valt onder \u00e9\u00e9n van de categorie\u00ebn 39 t/m 52, 90 en 91 van deze lijst en\n\n\u2022 op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval hoeft te worden aangemerkt.\n\n[11]\n\n54\n\nnga\n\nPAK-arm (\u2264 50 mg/kg) steenachtig materiaal dat\n\n\u2022 in hoofdzaak bestaat uit beton- en metselwerk, tegels, dakpannen, stenen en steengruis\n                                                en ballastgrind, en\n\n\u2022 niet valt onder \u00e9\u00e9n van de categorie\u00ebn 39 t/m 52, 90 en 91 van deze lijst en\n\n\u2022 op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval hoeft te worden aangemerkt.\n\n[11]\n\n55A\n\nga\n\ngemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven\n                                                en particulier gemengd verbouwingsafval, alles voor zover het op basis van de Eural\n                                                als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n55B\n\nnga\n\ngemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven\n                                                en particulier gemengd verbouwingsafval, alles voor zover het op basis van de Eural\n                                                niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n56\n\nnga\n\nbouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit, voor zover niet vallend onder \u00e9\u00e9n van de categorie\u00ebn 39 t/m 55 van deze lijst\n\n57\n\nga\n\noliefilters afkomstig uit vaartuigen, voertuigen en machines\n\n58\n\nga\n\nzwart/wit-fixeer, zwart-witontwikkelaar en mengsels van deze afvalstoffen met een\n                                                zilvergehalte groter dan 50 mg/l\n\n59\n\nga\n\nbleekfixeer, kleurontwikkelaar en mengsels van deze afvalstoffen met een zilvergehalte\n                                                groter dan 100 mg/l\n\n60\n\nga\n\nzwart-witfixeer, zwart-witontwikkelaar en mengsels van deze afvalstoffen met een zilvergehalte\n                                                kleiner dan 50\u00a0mg/l en bleekfixeer, kleurontwikkelaar en mengsels van deze afvalstoffen\n                                                met een zilvergehalte kleiner dan 100\u00a0mg/l en slibben en andere residuen die ontstaan\n                                                bij de eerste stap in de verwerking van ontwikkelaar en fixeer\n\n61\n\nga\n\nhardingszouten\n\n62\n\nga\n\nafgewerkte olie van minerale of synthetische oorsprong (inclusief mengsels) met de\n                                                volgende kenmerken:\n\n\u2022 het gehalte aan polychloorbifenylen is kleiner dan of gelijk aan 0,5\u00a0mg/kg (as received)\n                                                per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180; en\n\n\u2022 het gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als chloor is kleiner\n                                                dan of gelijk is aan 1.000 mg/kg (as received); en\n\n\u2022 de olie is na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, niet vermengd\n                                                met andere stoffen; en\n\n\u2022 de olie is na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, separaat afgetapt/verzameld\n                                                en opgeslagen/opgebulkt\n\n63\n\nga\n\nafgewerkte olie van minerale of synthetische oorsprong (inclusief mengsels) met de\n                                                volgende kenmerken:\n\n\u2022 het gehalte aan polychloorbifenylen is kleiner dan of gelijk aan 0,5 mg/kg (as received)\n                                                per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180; en\n\n\u2022 het gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als chloor is groter dan\n                                                1.000 mg/kg (as received)\n\n64\n\nga\n\noplosmiddelen en glycolen met maximaal 0,5% fluor en maximaal 4% chloor en maximaal\n                                                4% broom en maximaal 4% jood, voor zover het gaat om \u00e9\u00e9n partij, afkomstig van \u00e9\u00e9n\n                                                ontdoener en waarvan de hoeveelheidsgrens van 1.000 liter per partij wordt overschreden\n\n65\n\nga\n\nolie/water mengsels (ow-mengsels) en olie/water/slib mengsels (ows-mengsels)\n\n\u2022 die vrijkomen bij olie- en slibafscheiders,\n\n\u2022 die ontstaan bij schoonmaakactiviteiten,\n\n\u2022 afkomstig uit de scheepvaart (bijvoorbeeld oliehoudende ladingrestanten, oliehoudend\n                                                afval van lading, oliehoudend waswater, ballastwater, bilgewater en slops),\n\nalsmede\n\n\u2022 overige oliehoudende slibben voor zover zij qua aard of samenstelling vergelijkbaar\n                                                zijn met de slibfractie van olie- en slibafscheiders.\n\n66\n\nga\n\nniet-gebruikte oli\u00ebn en partijen olie en brandstof die niet aan de specificaties voldoen\n                                                (off-spec partijen)\n\n67\n\nga\n\nboorspoeling op oliebasis (obm), met obm verontreinigd boorgruis en de oliefractie\n                                                van met obm verontreinigde stoffen\n\n68\n\nga\n\noliehoudende vloeistof die bij de bewerking van metalen en kunststoffen is toegepast,\n                                                waaronder boor-, snij-, slijp- en walsolie\n\n69A\n\nga\n\nbodemas die resteert na verbranding in een roosteroven of wervelbedoven binnen een\n                                                inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het verbranden van huishoudelijke\n                                                afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer en die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n69B\n\nnga\n\nbodemas die resteert na verbranding in een roosteroven of wervelbedoven binnen een\n                                                inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het verbranden van huishoudelijke\n                                                afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de\n                                                Wet milieubeheer en die op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden\n                                                aangemerkt\n\n70\n\nga\n\narseensulfideslib en arseensulfide-filterkoek\n\n71\n\nga\n\nas die resteert na verbranding van afvalstoffen in een slibverbrandingsinstallatie\n                                                (SVI) en die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n72\n\nnga\n\nas die resteert na verbranding van afvalstoffen in een slibverbrandingsinstallatie\n                                                (SVI) en die op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n73\n\nga\n\nreststoffen van kolengestookte energiecentrales die op basis van de Eural als gevaarlijk\n                                                afval moeten worden aangemerkt\n\n74\n\nnga\n\nreststoffen van kolengestookte energiecentrales die op basis van de Eural als niet-gevaarlijk\n                                                afval moeten worden aangemerkt\n\n75A\n\nga\n\nafvalwaterstromen en baden waarvan de concentratie opgeloste stoffen in water de hierna\n                                                genoemde concentratiegrenswaarde overschrijdt voor:\n\n\u2022 som metalen (arseen, chroom, kobalt, koper, molybdeen, lood, nikkel, tin, vanadium\n                                                en zink) \u2265\u00a025 mg/l; en/of\n\n\u2022 cyanide (vrij cyanide) \u2265 1 mg/l; en/of\n\n\u2022 zeswaardig chroom \u2265 0,1 mg/l; en/of\n\n\u2022 cadmium \u2265 0,1 mg/l; en/of\n\n\u2022 kwik \u2265 0,01 mg/l;\n\nEN\n\n\u2022 waarvan het gehalte aan organische verontreinigingen die worden aangemerkt als zeer\n                                                zorgwekkende stof voor iedere individuele zeer zorgwekkende organische stof <\u00a00,1\u00a0mg/l;\n                                                en\n\n\u2022 het gehalte aan adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (uitgedrukt als AOX)\n                                                <\u00a015\u00a0mg/l;\n\nEN\n\n\u2022 het betreft op basis van de Eural gevaarlijk afval\n\n75B\n\nnga\n\nafvalwaterstromen en baden waarvan de concentratie opgeloste stoffen in water de hierna\n                                                genoemde concentratiegrenswaarde overschrijdt voor:\n\n\u2022 som metalen (arseen, chroom, kobalt, koper, molybdeen, lood, nikkel, tin, vanadium\n                                                en zink) \u2265\u00a025\u00a0mg/l; en/of\n\n\u2022 cyanide (vrij cyanide) \u2265 1 mg/l; en/of\n\n\u2022 zeswaardig chroom \u2265 0,1 mg/l; en/of\n\n\u2022 cadmium \u2265 0,1 mg/l; en/of\n\n\u2022 kwik \u2265 0,01 mg/l;\n\nEN\n\n\u2022 waarvan het gehalte aan organische verontreinigingen die worden aangemerkt als zeer\n                                                zorgwekkende stof voor iedere individuele zeer zorgwekkende organische stof <\u00a00,1\u00a0mg/l;\n                                                en\n\n\u2022 het gehalte aan adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (uitgedrukt als AOX)\n                                                <\u00a015\u00a0mg/l;\n\nEN\n\n\u2022 het betreft op basis van de Eural geen gevaarlijk afval\n\n76A\n\nga\n\n\u2022 afvalwaterstromen en baden met stoffen die niet aantoonbaar aanwezig mogen zijn,\n                                                of\n\n\u2022 niet snel afbreekbare afvalwaterstromen en baden met organische verontreinigingen\n                                                die worden aangemerkt als zeer zorgwekkende stoffen indien de concentratie voor een\n                                                organische zeer zorgwekkende stof \u2265 0,1\u00a0mg/l, of\n\n\u2022 afvalwaterstromen en baden met een gehalte aan adsorbeerbare organische halogeenverbindingen\n                                                (uitgedrukt als AOX) \u2265 15\u00a0mg/l\n\nEN\n\n\u2022 het betreft op basis van de Eural gevaarlijk afval\n\n[14] [15]\n\n76B\n\nnga\n\n\u2022 afvalwaterstromen en baden met stoffen die niet aantoonbaar aanwezig mogen zijn,\n                                                of niet snel afbreekbare afvalwaterstromen en baden met organische verontreinigingen\n                                                die worden aangemerkt als zeer zorgwekkende stoffen indien de concentratie voor een\n                                                organische zeer zorgwekkende stof \u2265 0,1\u00a0mg/l, of\n\n\u2022 afvalwaterstromen en baden met een gehalte aan adsorbeerbare organische halogeenverbindingen\n                                                (uitgedrukt als AOX) \u2265 15\u00a0mg/l\n\nEN\n\n\u2022 het betreft op basis van de Eural geen gevaarlijk afval\n\n[14] [15]\n\n77\n\nga\n\nONO-filterkoek die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n78A\n\nga\n\nafgedankte elektrische en elektronische apparatuur die valt onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt en voor zover\n                                                niet vallend onder enige andere categorie van deze lijst\n\n78B\n\nnga\n\nafgedankte elektrische en elektronische apparatuur die valt onder de Regeling afgedankte\n                                                elektrische en elektronische apparatuur, die op basis van de Eural niet als gevaarlijk\n                                                afval moet worden aangemerkt en voor zover niet vallend onder enige andere categorie\n                                                van deze lijst\n\n79A\n\nnga\n\nonderdelen en fracties die vrijkomen bij de verwerking van afgedankte elektrische\n                                                en elektronische apparatuur\n\n\u2022 niet zijnde beeldbuisglas van CRT-beeldbuizen of restanten van dit beeldbuisglas,\n                                                en\n\n\u2022 die op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt, en\n\n\u2022 voor zover niet vallend onder enige andere categorie van deze lijst\n\n[16]\n\n79B\n\nga\n\nonderdelen en fracties die vrijkomen bij de verwerking van afgedankte elektrische\n                                                en elektronische apparatuur\n\n\u2022 niet zijnde beeldbuisglas van CRT-beeldbuizen of restanten van dit beeldbuisglas,\n                                                en\n\n\u2022 die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt, en\n\n\u2022 voor zover niet vallend onder enige andere categorie van deze lijst\n\n[16]\n\n80A\n\nga\n\nstraalgrit dat op grond van de Regeling niet-reinigbaar straalgrit reinigbaar is en dat op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n80B\n\nnga\n\nstraalgrit dat op grond van de Regeling niet-reinigbaar straalgrit reinigbaar is en\n                                                dat die op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n81\n\nga\n\nloodzuur batterijen en accu\u2019s\n\n82A\n\nga\n\nbatterijen en accu\u2019s als bedoeld in de Regeling beheer batterijen en accu\u2019s 2008 voor zover niet zijnde loodzuur batterijen en accu\u2019s (categorie 81) en voor zover\n                                                zij op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n82B\n\nnga\n\nbatterijen en accu\u2019s als bedoeld in de Regeling beheer batterijen en accu\u2019s 2008 voor\n                                                zover niet zijnde loodzuur batterijen en accu\u2019s (categorie 81) en voor zover zij op\n                                                basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n83\n\nga\n\ngasontladingslampen\n\n84A\n\nga\n\nfluorescentiepoeder met een kwikgehalte van minder dan 0,1 mg/kg droge stof dat op\n                                                basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n84B\n\nnga\n\nfluorescentiepoeder met een kwikgehalte van minder dan 0,1 mg/kg droge stof dat op\n                                                basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n85\n\nga\n\nkwikhoudende voorwerpen\n\n86A\n\nga\n\namalgaam, grond, baggerspecie, sludges, slibben (niet zijnde slib van biologische\n                                                zuivering van afvalwater), actief kool, rookgasreinigingsresiduen, filterkoeken en\n                                                fluorescentiepoeders met een gehalte aan kwik van 0,1 tot 10\u00a0mg/kg droge stof, niet\n                                                zijnde toepasbare grond of baggerspecie (categorie 97 tot en met 101) en voor zover\n                                                zij op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n86B\n\nnga\n\namalgaam, grond, baggerspecie, sludges, slibben (niet zijnde slib van biologische\n                                                zuivering van afvalwater), actief kool, rookgasreinigingsresiduen, filterkoeken en\n                                                fluorescentiepoeders met een gehalte aan kwik van 0,1 tot 10\u00a0mg/kg droge stof, niet\n                                                zijnde toepasbare grond of baggerspecie (categorie 97 tot en met 101) en voor zover\n                                                zij op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n87A\n\nga\n\namalgaam, grond, baggerspecie, sludges, slibben (niet zijnde slib van biologische\n                                                zuivering van afvalwater), actief kool, rookgasreinigingsresiduen, filterkoeken en\n                                                fluorescentiepoeders met een gehalte aan kwik van 10 tot 50\u00a0mg/kg droge stof, niet\n                                                zijnde toepasbare grond en baggerspecie (categorie 97 tot en met 101) en voor zover\n                                                zij op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n87B\n\nnga\n\namalgaam, grond, baggerspecie, sludges, slibben (niet zijnde slib van biologische\n                                                zuivering van afvalwater), actief kool, rookgasreinigingsresiduen, filterkoeken en\n                                                fluorescentiepoeders met een gehalte aan kwik van 10 tot 50\u00a0mg/kg droge stof, niet\n                                                zijnde toepasbare grond en baggerspecie (categorie 97 tot en met 101) en voor zover\n                                                zij op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n88A\n\nga\n\namalgaam, grond, baggerspecie, sludges, slibben (niet zijnde slib van biologische\n                                                zuivering van afvalwater), actief kool, rookgasreinigingsresiduen, filterkoeken en\n                                                fluorescentiepoeders met een gehalte aan kwik van meer dan 50\u00a0mg/kg droge stof en\n                                                voor zover zij op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n88B\n\nnga\n\namalgaam, grond, baggerspecie, sludges, slibben (niet zijnde slib van biologische\n                                                zuivering van afvalwater), actief kool, rookgasreinigingsresiduen, filterkoeken en\n                                                fluorescentiepoeders met een gehalte aan kwik van meer dan 50\u00a0mg/kg droge stof en\n                                                voor zover zij op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt\n\n89\n\nga\n\nmetallisch kwik (kwikafval zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2017/852)\n\n90A\n\nga\n\nasbest, asbestcementplaten, asbesthoudende voorwerpen en andere met asbest verontreinigde\n                                                afvalstoffen niet zijnde asbesthoudende (bulk)stoffen (categorie 91) voor zover\n\n\u2022 de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest,\n                                                bepaald overeenkomstig een in de Productenregeling asbest vastgestelde methode, hoger is dan 100 mg/kg droge stof\n\nEN\n\n\u2022 de totale concentratie aan asbest gelijk is aan of hoger is dan 1.000 mg/kg\n\n90B\n\nnga\n\nasbest, asbestcementplaten, asbesthoudende voorwerpen en andere met asbest verontreinigde\n                                                afvalstoffen niet zijnde asbesthoudende bulkstoffen (categorie 91) voor zover\n\n\u2022 de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest,\n                                                bepaald overeenkomstig een in de Productenregeling asbest vastgestelde methode, hoger\n                                                is dan 100 mg/kg droge stof\n\nEN\n\n\u2022 de totale concentratie aan asbest lager is dan 1.000 mg/kg\n\n91A\n\nga\n\ngrond, bagger, puin, puingranulaat, water of asbesthoudende afvalstoffen of materialen,\n                                                niet ontstaan bij selectieve sloop of verwijdering van asbest bevattende materialen\n                                                uit gebouwen, apparaten, installaties, transportmiddelen en constructies met uitzondering\n                                                van wegen, waterkeringen, dijken, ophogingen van geluids(wallen) e.d. voor zover\n\n\u2022 de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest,\n                                                bepaald overeenkomstig een in de Productenregeling asbest vastgestelde methode, hoger\n                                                is dan 100 mg/kg droge stof\n\nEN\n\n\u2022 de totale concentratie aan asbest gelijk is aan of hoger dan 1.000 mg/kg\n\n91B\n\nnga\n\ngrond, bagger, puin, puingranulaat, water of asbesthoudende afvalstoffen of materialen,\n                                                niet ontstaan bij selectieve sloop of verwijdering van asbest bevattende materialen\n                                                uit gebouwen, apparaten, installaties, transportmiddelen en constructies met uitzondering\n                                                van wegen, waterkeringen, dijken, ophogingen van geluids(wallen) e.d. voor zover\n\n\u2022 de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest,\n                                                bepaald overeenkomstig een in de Productenregeling asbest vastgestelde methode, hoger\n                                                is dan 100 mg/kg droge stof\n\nEN\n\n\u2022 de totale concentratie aan asbest lager is dan 1.000 mg/kg\n\n92A\n\nga\n\nreststroom van het shredderen van (onderdelen van) autowrakken [autoschredderafval]\n                                                en dat op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n92B\n\nnga\n\nreststroom van het shredderen van (onderdelen van) autowrakken [autoschredderafval]\n                                                en dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n93A\n\nga\n\nreststroom van het shredderen van (onderdelen van) afgedankte elektrische en elektronische\n                                                apparatuur en ander metaalafval [overig shredderafval] en dat op basis van de Eural\n                                                als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n93B\n\nnga\n\nreststroom van het shredderen van (onderdelen van) afgedankte elektrische en elektronische\n                                                apparatuur en ander metaalafval [overig shredderafval] en dat op basis van de Eural\n                                                niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n94\n\nga\n\nPCB-houdende afvalstoffen voor zover niet vallende onder categorie 95 en voorzover\n                                                geen sprake is van baggerspecie en waarvan het PCB-gehalte groter is dan 0,5\u00a0mg/kg\n                                                per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180\n\n95\n\nga\n\napparaten waarvan de in het apparaat aanwezige vloeistof een PCB-gehalte heeft groter\n                                                dan 0,5\u00a0mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180, betrokken op deze in\n                                                het apparaat aanwezige vloeistof\n\n96\n\nga\n\nmetaalafvalstoffen met aanhangende olie of emulsie\n\n[17]\n\n97\n\nnga\n\ngrond en baggerspecie die in het afvalstadium is beland en voldoet aan de achtergrondwaarden\n                                                als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.\n\n[18]\n\n98\n\nnga\n\nverontreinigde grond en baggerspecie die op basis van de Eural niet als gevaarlijk\n                                                afval moet worden aangemerkt \u00e8n voldoet aan de maximale waarden voor kwaliteitsklasse\n                                                wonen als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.\n\n[18]\n\n99\n\nnga\n\nverontreinigde grond en baggerspecie die op basis van de Eural niet als gevaarlijk\n                                                afval moet worden aangemerkt \u00e8n voldoet aan de maximale waarden voor bodemkwaliteitsklasse\n                                                A als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.\n\n[18]\n\n100\n\nnga\n\nverontreinigde grond en baggerspecie die op basis van de Eural niet als gevaarlijk\n                                                afval moeten worden aangemerkt \u00e8n voldoet aan de maximale waarden voor kwaliteitsklasse\n                                                industrie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.\n\n[18]\n\n101\n\nnga\n\nverontreinigde grond en baggerspecie die op basis van de Eural niet als gevaarlijk\n                                                afval moeten worden aangemerkt \u00e8n voldoet aan de maximale waarden voor bodemkwaliteitsklasse\n                                                B als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, niet zijnde grond vallend onder categorie\n                                                94.\n\n[18]\n\n102A\n\nga\n\nniet toepasbare grond en baggerspecie die op basis van de Eural als gevaarlijk afval\n                                                moet worden aangemerkt, tenzij het gaat om partijen waarvoor een verklaring van niet-reinigbaarheid\n                                                en niet-immobiliseerbaarheid als bedoeld in de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 is afgegeven.\n\n102B\n\nnga\n\nniet toepasbare grond en baggerspecie die op basis van de Eural niet als gevaarlijk\n                                                afval moeten worden aangemerkt, tenzij het gaat om partijen waarvoor een verklaring\n                                                van niet-reinigbaarheid en niet-immobiliseerbaarheid als bedoeld in de Regeling beoordeling\n                                                reinigbaarheid grond 2006 is afgegeven.\n\n103A\n\nga\n\ngrond die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt, waarvan\n                                                het gehalte aan stoffen vermeld in bijlage IV van Verordening EU 2019/1021, met uitzondering\n                                                van PCB, gelijk aan of hoger is dan de in die bijlage genoemde grenswaarde\n\n103B\n\nnga\n\ngrond die op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt,\n                                                waarvan het gehalte aan stoffen vermeld in bijlage IV van Verordening EU 2019/1021,\n                                                met uitzondering van PCB, gelijk aan of hoger is dan de in die bijlage genoemde grenswaarde\n\n104A\n\nga\n\nbaggerspecie waarvan het gehalte aan stoffen vermeld in bijlage IV van Verordening\n                                                EU 2019/1021 gelijk aan of hoger is dan de in die bijlage genoemde grenswaarde en\n                                                die op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt.\n\n104B\n\nnga\n\nbaggerspecie waarvan het gehalte aan stoffen vermeld in bijlage IV van Verordening\n                                                EU 2019/1021 gelijk of hoger is dan de in die bijlage genoemde grenswaarde en die\n                                                op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt.\n\n105\n\nga\n\nzwavelzuur\n\n106A\n\nga\n\nzuurteer en overig afval met een zwavelgehalte van minimaal 5\u00a0gewichtsprocent, niet\n                                                zijnde zwavelzuur (categorie 105) dat op basis van de Eural als gevaarlijk afval moet\n                                                worden aangemerkt\n\n106B\n\nnga\n\nzuurteer en overig afval met een zwavelgehalte van minimaal 5\u00a0gewichtsprocent, niet\n                                                zijnde zwavelzuur (categorie 105) dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval\n                                                moeten worden aangemerkt\n\n107\n\nga\n\noverig afval dat gestort mag worden volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen of een minimumstandaard uit het LAP, voor zover het op basis van de Eural als gevaarlijk\n                                                afval moet worden aangemerkt\n\n[4], [19]\n\n108\n\nnga\n\noverig afval dat gestort mag worden volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden\n                                                afvalstoffen of een minimumstandaard uit het LAP, voor zover het op basis van de Eural\n                                                niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n[4], [19]\n\n109A\n\nga\n\noverig afval dat niet gestort mag worden volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden\n                                                afvalstoffen of een minimumstandaard uit het LAP, voor zover het op basis van de Eural\n                                                als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\n109B\n\nnga\n\noverig afval dat niet gestort mag worden volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden\n                                                afvalstoffen of een minimumstandaard uit het LAP, voor zover het op basis van de Eural\n                                                niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt\n\nnoten bij de tabel\n\n[1] ga betreft gevaarlijk afval conform de Eural, nga betreft niet-gevaarlijk afval\n                                 conform Eural\n\n[2] Indien oliedrukkabels en/of gepantserde papier-loodkabels aanwezig zijn zal op\n                                 basis van de aanwezige koolteer en/of PAK in het algemeen sprake zijn van gevaarlijk\n                                 afval en dus van categorie 7A en niet van categorie 7B.\n\n[3] Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen betreft zowel gevaarlijke\n                                 als niet-gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij industri\u00eble productieprocessen.\n                                 De afvalstoffen zijn divers van samenstelling en omvang. Voorbeelden van procesafhankelijk\n                                 industrieel afval zijn (niet limitatief): afval van voedselproductie, assen en ander\n                                 afval van thermische en verbrandingsprocessen, glasafval, katalysatoren, mineraal\n                                 afval, gebruikte chemicali\u00ebn en chemische baden, metaalzouten, residuen en sludges,\n                                 filtermateriaal, etc.\n\n[4] Voor deze categorie is ook mengen binnen een categorie niet toegestaan voordat\n                                 middels vergunningverlening is getoetst of dit in overeenstemming is met het mengbeleid\n                                 uit dit LAP. Zie hiervoor ook paragraaf B.7.5.3 van het LAP (www.LAP3.nl).\n\n[5] Het mengen van de categorie\u00ebn 12 en 19 ten behoeve van inzet in een stookinstallatie\n                                 met een thermisch vermogen van 15 megawatt of kleiner, waarbij de vrijkomende warmte\n                                 nuttig wordt gebruikt, en de verbranding recycling niet belemmert is toegestaan zonder\n                                 omgevingsvergunning.\n\n[6] Hout kent drie categorie\u00ebn:\n\n\u2022 A-hout: ongeverfd en onbehandeld hout\n\n\u2022 B-hout: niet onder A- en C-hout vallend hout waaronder geverfd, gelakt en verlijmd\n                                 hout\n\n\u2022 C-hout: ge\u00efmpregneerd hout, zijnde behandeld hout waar stoffen al dan niet onder\n                                 druk zijn ingebracht om de gebruiksduur te verlengen:\n\n\u25cb gecreosoteerd hout (met koolwaterstoffen en teren bewerkt).\n\n\u25cb gewolmaniseerd hout (CC- en CCA-hout); CCA-hout bevat naast koper en chroom ook\n                                 arseen; CC-hout bevat wel koper en chroom, maar geen arseen.\n\n\u25cb hout dat met andere middelen (fungiciden, insecticiden, boorhoudende verbindingen,\n                                 quaternaire ammoniumverbindingen) is behandeld teneinde de gebruiksduur te verlengen.\n\n[7] Het gaat niet om\n\n\u2022 partijen die uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit ge\u00ebxpandeerd polystyreenschuim\n                                 (categorie 30)\n\n\u2022 partijen die uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit rubber (categorie 109).\n\n\u2022 kunststofafval dat, vanwege de aanwezigheid van weekmakers, bepaalde pigmenten of\n                                 andere additieven, als gevaarlijk afval wordt aangemerkt (categorie 109).\n\n\u2022 voor kunststof laminaatverpakkingen omdat die in praktijk niet voor recycling geschikt\n                                 zijn (categorie 109).\n\n\u2022 thermohardende kunststoffen, elastomeren en biologisch afbreekbare kunststoffen\n                                 (categorie 109).\n\n[8] In praktijk betreft het hier met name verpakkingsafval. Het EPS uit de bouw bevat\n                                 op dit moment heel vaak te veel HBCDD dat in het verleden veel als brandvertrager\n                                 is toegepast.\n\n[9] Zie ook sectorplan E.19. De richtlijn en de bijbehorende erratum zijn onder meer\n                                 te vinden op (www.LAP3.nl).\n\n[10] Voor asfalt is het gehalte aan koolteer (\u2018teer\u2019) bepalend voor het onderscheid\n                                 tussen gevaarlijk afval en niet-gevaarlijk afval. Teer is rijk aan polycyclische aromatische\n                                 koolwaterstoffen (PAK). Beleidsmatig wordt onderscheid gemaakt op basis van het gehalte\n                                 van tien PAK die gemeten worden met gebruikelijke methoden voor chemische analyse\n                                 (PAK10). Het gaat dan om de volgende drie varianten.\n\n\u2022 De gevaarlijke variant bevat meer dan 75 mg/kg aan PAK10 (PAK-rijk). Hiervoor is\n                                 recycling na vernietiging van de teer de inzet.\n\n\u2022 De niet-gevaarlijke variant bevat minder dan 75 mg/kg PAK10 (PAK-arm). Voor dit\n                                 niet-teerhoudend asfalt is de inzet recycling; het wordt daarom apart verwerkt van\n                                 de PAK-rijke variant.\n\n\u2022 De variant met de combinatie \u2013 PAK-arm en toch gevaarlijk \u2013 komt niet apart voor\n                                 in de tabel. Het gaat dan om uitzonderlijke gevallen waarin het asfalt niet vanwege\n                                 de aanwezigheid van teer maar vanwege specifieke andere verontreinigingen als gevaarlijk\n                                 moet worden aangemerkt. Deze uitzonderlijke partijen vallen onder categorie 107.\n\n[11] Zeefzand respectievelijk steenachtig materiaal kunnen worden ingedeeld op basis\n                                 van het al dan niet gevaarlijk zijn volgens de Eural. Dit kan in principe door allerlei\n                                 componenten komen (olie, metalen, etc.). Daarnaast wordt het beleidsmatig ingedeeld\n                                 in PAK-rijk en PAK-arm zeefzand respectievelijk steenachtig materiaal waarbij voor\n                                 de eerste reiniging verplicht is en voor de tweede niet. Beide indelingen lopen niet\n                                 synchroon waardoor in theorie 4 combinaties kunnen voorkomen.\n\nIn praktijk zal het niet snel voorkomen dat zeefzand vanwege het PAK-gehalte als gevaarlijk\n                                 afval moet worden aangemerkt. Zeefzand dat gevaarlijk afval is zal dat dan zijn vanwege\n                                 specifieke verontreinigingen die niet eenvoudig zijn te verwijderen (zware metalen\n                                 bijvoorbeeld). Deze uitzonderlijke situaties komen niet apart voor in de tabel en\n                                 vallen onder de categorie 107.\n\n[12] Het gaat hier, doordat de categorie\u00ebn 45, 46, 47, 48, 90 en 91 worden uitgesloten,\n                                 met name om teermastiek en bitumineus dakafval.\n\n\u2022 Voor de gevaarlijke variant zal het in vrijwel alle gevallen gaan om teerhoudende\n                                 stromen met heel hoge PAK-gehalten waarvoor de inzet is: vernietiging van de PAK.\n\n\u2022 Voor de niet-gevaarlijke variant wordt onderscheid gemaakt in 2 subcategorie\u00ebn:\n\n\u25cb De PAK-rijke stroom is weliswaar niet-gevaarlijk, maar bevat toch te veel PAK om\n                                 voor recycling in aanmerking te komen en voor die stroom is de inzet ook het vernietigen\n                                 van de PAK.\n\n\u25cb Voor de PAK-arme stroom is de inzet recycling. Die wordt daarom apart verwerkt van\n                                 de PAK-rijke variant. Het zal in dit laatste geval gaan om bitumineuze dakbedekking.\n\nIn praktijk zal het niet snel voorkomen dat PAK-arm dakafval als gevaarlijk afval\n                                 moet worden aangemerkt. PAK-arm dakafval dat gevaarlijk afval is zal dat dan zijn\n                                 vanwege specifieke verontreinigingen die niet eenvoudig zijn te verwijderen (zware\n                                 metalen bijvoorbeeld). Deze uitzonderlijke situatie komt niet apart voor in de tabel\n                                 en valt onder de categorie 107.\n\n[13] Onder composiet dakafval wordt verstaan:\n\n\u2022 mengsels van teerhoudend- of bitumineus dakafval, bijvoorbeeld omdat tijdens dak\n                                 onderhoud \u00e9\u00e9n van beide vormen op de ander is aangebracht, en\n\n\u2022 bitumineus dakafval vermengd/verkleefd met \u2018dakbedekking vreemd\u2019 materiaal (zoals\n                                 beton, hout, metaal, isolatiemateriaal, etc.), en\n\n\u2022 teerhoudend dakafval vermengd/verkleefd met \u2018dakbedekking vreemd\u2019 materiaal (zoals\n                                 beton, hout, metaal, isolatiemateriaal, etc.), en\n\n\u2022 mengsels van teerhoudend- en bitumineus dakafval vermengd/verkleefd met \u2018dakbedekking\n                                 vreemd\u2019 materiaal (zoals beton, hout, metaal, isolatiemateriaal, etc.)\n\nComposiet dakafval kan worden ingedeeld op basis van het al dan niet gevaarlijk zijn\n                                 volgens de Eural. Dit kan in principe door allerlei componenten komen (olie, metalen,\n                                 etc.). Daarnaast wordt het beleidsmatig ingedeeld in PAK-rijk en PAK-arm en wordt\n                                 ook onderscheid gemaakt in stromen met meer dan wel minder dan 10% dakafvalvreemd\n                                 materiaal. Hier kunnen in totaal 8 combinaties voorkomen.\n\nIn praktijk zal het niet snel voorkomen dat PAK-arm composiet afval als gevaarlijk\n                                 afval moet worden aangemerkt. PAK-arm composiet dakafval dat gevaarlijk afval is zal\n                                 dat dan zijn vanwege specifieke verontreinigingen die niet eenvoudig zijn te verwijderen\n                                 (zware metalen bijvoorbeeld). Deze uitzonderlijke situaties komen niet apart voor\n                                 in de tabel en vallen onder de categorie 109.\n\n[14] Met stoffen die niet aantoonbaar aanwezig mogen zijn worden bedoeld PCB\u2019s, dioxines\n                                 (\u2018dirty 17\u2019), bestrijdingsmiddelen, organotinverbindingen en/of gebromeerde difenylethers\n                                 in concentraties die tenminste gelijk zijn aan de rapportagegrens.\n\n[15] Indien in afvalwaterstromen of baden uitsluitend snel afbreekbare stoffen voorkomen,\n                                 dan is geen sprake van \u2018niet snel afbreekbare afvalwaterstromen\u2019. Een stof is snel\n                                 afbreekbaar als:\n\n\u2013 wordt voldaan aan de criteria van ready biodegradable (70% van de stof is afgebroken\n                                 binnen 28 dagen conform OECD-301 testen. Stoffen die in de zogenaamde inherenty testen\n                                 (OECD-302 testen) afbreekbaar zijn, hoeven dat in screeningstesten (OECD-301) niet\n                                 per se te zijn); \u00e8n\n\n\u2013 CZV/BZV5- verhouding <4; \u00e8n\n\n\u2013 stoffen bij verwerking op de zuivering geen respiratieremming veroorzaken.\n\n[16] Beeldbuisglas van CRT-beeldbuizen of restanten van dit beeldbuisglas vallen onder\n                                 categorie 107 of 108.\n\n[17] Metalen met aanhangende olie of emulsie zijn verspaningen (zoals draaisels en\n                                 boorsels) van verschillende metalen met aanhangende vloeistoffen zoals boor-, snij-,\n                                 slijp-, walsolie of koelemulsies, maar ook fijn metaalbewerkingsafval zoals hamerslagslib\n                                 en oliehoudend fijn slijpafval. Dit metaalafval komt voornamelijk vrij bij de metaalbewerkende\n                                 industrie.\n\n[18] Tenzij samenvoegen met andere categorie\u00ebn grond en/of baggerspecie op grond van\n                                 het Bbk en BRL9335 is toegestaan\n\n[19] Een te storten afvalstof mag pas worden gemengd met een of meer andere afvalstoffen\n                                 indien vaststaat \u2013 eventueel na bemonstering en analyse \u2013 dat de afvalstof kan worden\n                                 gestort en dat alle te mengen afvalstoffen op hetzelfde type stortplaats mogen worden\n                                 gestort. Zie hiervoor verder het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en paragraaf B.7.5.2.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe stofklasse en/of grensmassastroom en emissiegrenswaarde van individuele stoffen\n                                 kunnen afwijken van die voor een stofgroep.\n\nIndien een stof individueel is ingedeeld geldt de grensmassastroom en emissiegrenswaarde\n                                 van de individuele stof in plaats van die van de groep.\n\nCAS Nummer\n\nNaam\n\nStofcategorie\n\nStofklasse\n\n100-18-5\n\np-diisopropylbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n100-21-0\n\nbenzeen-1,4-dicarbonzuur; tereftaalzuur\n\nsO\n\nsO\n\n10025-78-2\n\ntrichloorsiliciumhydride\n\ngA\n\ngA.3\n\n10026-04-7\n\nsiliciumtetrachloride\n\ngA\n\ngA.3\n\n10034-85-2\n\nwaterstofjodide\n\ngA\n\ngA.2\n\n100-41-4\n\nethylbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n100-42-5\n\nstyreen; vinylbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n10043-35-3\n\nboorzuur\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n100-44-7\n\nbenzylchloride; chloormethylbenzeen; alfachloortolueen\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n10049-04-4\n\nchloordioxide\n\ngA\n\ngA.1\n\n100-51-6\n\nbenzylalcohol\n\ngO\n\ngO.2\n\n100-52-7\n\nbenzaldehyde\n\ngO\n\ngO.1\n\n100-63-0\n\nfenylhydrazine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n100-66-3\n\nanisool; methoxybenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n100784-20-1\n\nhalosulfuronmethyl\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n10102-49-5\n\nijzer(III)arsenaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n10102-50-8\n\nijzer(II)arsenaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n10103-50-1\n\nmagnesiumarsenaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n101-14-4\n\n2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline; 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline); zouten\n                                                van 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n101-21-3\n\nisopropyl-3-chloorfenylcarbamaat; chloorprofam; isopropyl-3-chloorcarbanilaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n10124-43-3\n\nkobaltsulfaat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n10124-50-2\n\nkaliumarseniet\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n10141-05-6\n\nkobalt(II)dinitraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n101-61-1\n\nN,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methyleendianiline; Michler's base\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n101-68-8\n\ndifenylmethaan-4,4-diisocyanaat; MDI\n\nsO\n\nsO\n\n101-77-9\n\n4,4'-methyleendianiline; 4,4'-diaminodifenylmethaan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n101-80-4\n\n4,4'-oxydianiline; zouten van 4,4'-oxydianiline; p-aminofenylether; zouten van p-aminofenylether\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n101-84-8\n\ndifenylether\n\nsO\n\nsO\n\n10190-55-3\n\nloodmolybdaat,\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n10215-33-5\n\n3-butoxy-1-propanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n10222-01-2\n\ndibroomnitrilopropiamide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1024-57-3\n\nheptachloorepoxide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n102561-46-6\n\nbenzyltributyl-ammonium 4-hydroxy-naftaleen-1-sulfonaat\n\nS\n\nS\n\n102-71-6\n\ntri-ethanolamine\n\ngO\n\ngO.2\n\n10290-12-7\n\nkoperarseniet\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n10294-34-5\n\nboriumtrichloride\n\ngA\n\ngA.2\n\n103112-35-2\n\nethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n103-11-7\n\n2-ethylhexylacrylaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n103122-66-3\n\nO-isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n10332-33-9\n\nperboorzuur (HBO(O2)) natrium zout monohydraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n103-33-3\n\nazobenzeen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n103361-09-7\n\nflumioxazine; N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-een-1,2-dicarboxamide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n103-65-1\n\nisocumol; n-propylbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n104-40-5\n\np-nonylfenol; 4-(para)-nonylfenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n104653-34-1\n\ndifethialon\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n10486-00-7\n\nperboorzuur (HBO(O2)) natriumzout tetrahydraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n105024-66-6\n\n(4-ethoxyfenyl)(3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n105-58-8\n\ndiethylcarbonaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n105-60-2\n\ncaprolactam\n\ngO\n\ngO.1\n\n105-67-9\n\n2,4-dimethylfenol; 2,4-xylenol\n\ngO\n\ngO.2\n\n10605-21-7\n\ncarbendazim; methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n106325-08-0\n\nepoxiconazool; (2RS,3SR)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]oxiraan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n106-46-7\n\n1,4-dichloorbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n106-47-8\n\n4-chlooraniline\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n106-65-0\n\ndimethylsuccinaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n106-89-8\n\nepichloorhydrine; 1-chloor-2,3-epoxypropaan; chloormethyloxiraan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n106-91-2\n\n2,3-epoxypropylmethacrylaat\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n106-93-4\n\n1,2-dibroomethaan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n106-94-5\n\n1-broompropaan\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n106-97-8\n\nbutaan [met 0,1 procent of meer butadieen (EG-nr. 203-450-8)]\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n106-99-0\n\n1,3-butadieen\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n107-02-8\n\n2-propenal; acrole\u00efne\n\ngO\n\ngO.1\n\n107-06-2\n\n1,2-dichloorethaan; ethyleenchloride\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n107-10-8\n\nn-propylamine\n\ngO\n\ngO.1\n\n107-13-1\n\nacrylonitril; 2-propeennitril; propeennitril\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n107-15-3\n\n1,2-diaminoethaan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n107-20-0\n\n2-chloorethanal; chlooraceetaldehyde\n\ngO\n\ngO.1\n\n107-21-1\n\n1,2-ethaandiol; ethyleenglycol; glycol\n\ngO\n\ngO.2\n\n107-22-2\n\nethaandial; glyoxaal\n\ngO\n\ngO.1\n\n1072-63-5\n\n1-vinylimidazool\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n107-30-2\n\nchloordimethylether; chloormethyl-methylether\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n107-31-3\n\nmethylformiaat\n\ngO\n\ngO.3\n\n107-46-0\n\nhexylmethyldisiloxaan\n\ngO\n\ngO.2\n\n107-87-9\n\n2-pentanon; methylpropylketon\n\ngO\n\ngO.2\n\n107-98-2\n\n1-methoxy-2-propanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n108-01-0\n\ndimethylaminoethanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n108-05-4\n\nazijnzuurvinylester; vinylacetaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n108-10-1\n\n4-methyl-2-pentanon; isobutylmethylketon; methylisobutylketon; MIBK\n\ngO\n\ngO.2\n\n108-20-3\n\n2-isopropoxypropaan; diisopropylether\n\ngO\n\ngO.2\n\n108-21-4\n\ni-propylacetaat; isopropylacetaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n108225-03-2\n\n(6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium]-formaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n108-24-7\n\nazijnzuuranhydride\n\ngO\n\ngO.1\n\n108-31-6\n\nmale\u00efnezuuranhydride; MAA\n\nsO\n\nsO\n\n108-46-3\n\n1,3-dihydroxybenzeen; resorcinol\n\ngO\n\ngO.2\n\n108-65-6\n\n1-methoxy-2-propylacetaat; 2-methoxy-1methylethylacetaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n108-70-3\n\n1,3,5-trichloorbenzeen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n108-83-8\n\ndiisobutylketon\n\ngO\n\ngO.2\n\n108-87-2\n\nmethylcyclohexaan\n\ngO\n\ngO.2\n\n108-88-3\n\ntolueen; methylbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n108-90-7\n\nchloorbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n108-93-0\n\ncyclohexanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n108-94-1\n\ncyclohexanon\n\ngO\n\ngO.2\n\n108-95-2\n\nfenol\n\ngO\n\ngO.1\n\n109-60-4\n\nn-propylacetaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n109-65-9\n\n1-broombutaan\n\ngO\n\ngO.2\n\n109-66-0\n\npentaan\n\ngO\n\ngO.2\n\n109-70-6\n\n1-broom-3-chloorpropaan\n\ngO\n\ngO.3\n\n109-86-4\n\n2-methoxyethanol; methyleenglycolmonomethylether; ethyleenglycolmonomethylether; methylglycol\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n109-89-7\n\ndiethylamine\n\ngO\n\ngO.1\n\n109-94-4\n\nethylformiaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n109-99-9\n\ntetrahydrofuraan\n\ngO\n\ngO.2\n\n110-00-9\n\nfuraan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n110-12-3\n\n5-methyl-2-hexanon; methylisoamylketon\n\ngO\n\ngO.2\n\n110-19-0\n\niso-butylacetaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n110-49-6\n\n2-methoxyethylacetaat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n110-71-4\n\n1,2-dimethoxyethaan; ethyleenglycoldimethylether\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n110-80-5\n\n2-ethoxyethanol; ethyleenglycolmonoethylether\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n110-82-7\n\ncyclohexaan\n\ngO\n\ngO.2\n\n110-85-0\n\npiperazine\n\ngO\n\ngO.1\n\n110-86-1\n\npyridine\n\ngO\n\ngO.1\n\n110-88-3\n\n1,3,5-trioxaan\n\ngO\n\ngO.3\n\n11113-50-1\n\nnatuurlijk ruw boorzuur met een gehalte aan H3BO3 van niet meer dan 85 gewichtspercenten berekend op de droge stof\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n111-15-9\n\n2-ethoxyethylacetaat; ethylglycolacetaat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n111-35-3\n\n3-ethoxy-1-propanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n11138-47-9\n\nperboorzuur natriumzout\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n111-41-1\n\n2-(2-aminoethylamino)ethanol; AEEA\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n111-42-2\n\n2,2'-iminodiethanol; diethanolamine\n\ngO\n\ngO.2\n\n1116-54-7\n\n2,2'-(nitrosoimino)bisethanol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n111-76-2\n\n2-butoxyethanol; butylglycol\n\ngO\n\ngO.2\n\n111-77-3\n\n2-(2-methoxyethoxy)ethanol; DEGME\n\ngO\n\ngO.2\n\n111-90-0\n\ndiethyleenglycolmonoethylether; ethyldiglycol\n\ngO\n\ngO.2\n\n1119-40-0\n\ndimethylglutaraat\n\ngO\n\ngO.1\n\n111-96-6\n\nbis(2-methoxyethyl)ether\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n111988-49-9\n\nthiacloprid\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1120-71-4\n\n1,3-propaansulton\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n112-07-2\n\n1-butoxy-2-ethylacetaat; butylglycolacetaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n112-24-3\n\ntriethyleentetramine\n\ngO\n\ngO.2\n\n112-34-5\n\n2-(2-butoxy-ethoxy)-ethanol; butyldiglycol; diethyleenglycolbutylether\n\ngO\n\ngO.2\n\n112-49-2\n\n1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan; TEGDME; triethyleenglycoldimethylether; triglyme\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n112-70-9\n\ntridecanol (isomeren mengsel); tridecylalkohol\n\ngO\n\ngO.2\n\n115-10-6\n\ndimethylether\n\ngO\n\ngO.2\n\n115-11-7\n\n2-methylpropeen; isobuteen; isobutyleen\n\ngO\n\ngO.2\n\n115-29-7\n\nendosulfan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n115-32-2\n\ndicofol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n115-86-6\n\ntrifenylfosfaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n115-96-8\n\ntris(2-chloorethyl)fosfaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n116-14-3\n\ntetrafluoretheen; tetrafluorethyleen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n116-15-4\n\nhexafluorpropeen\n\ngO\n\ngO.1\n\n117-81-7\n\nbis(2-ethylhexyl)ftalaat; di-ethylhexyl ftalaat; DEHP\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n117-82-8\n\nbis(2-methoxyethyl)ftalaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n117955-40-5\n\n2-methoxypropylacetaat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n118658-99-4\n\n(methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridiniumdichloridedihydrochloride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n118-74-1\n\nhexachloorbenzeen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n118-79-6\n\n2,4,6-tribroomfenol\n\ngO\n\ngO.1\n\n119313-12-1\n\n2-benzyl-2-dimethylamino-4\u2032-morfolinobutyrofenon\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1194-65-6\n\ndichlobenil\n\nsO\n\nsO\n\n119-64-2\n\n1,2,3,4-tetrahydronaftaleen; tetraline\n\ngO\n\ngO.2\n\n119738-06-6\n\n(\u00b1) tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloorchinoxalin-2-yloxy)-fenyloxy]propanoaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n119-90-4\n\n3,3'-dimethoxybenzidine; o-dianisidine; zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine; zouten\n                                                van o-dianisidine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n119-93-7\n\n3,3'-dimethylbenzidine; 4,4'-bi-o-toluidine; zouten van 3,3'-dimethylbenzidine; zouten\n                                                van 4,4'-bi-o-toluidine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n12002-03-8\n\nkoperacetoarseniet\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n12007-00-0\n\nnikkelboride (NiB)\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n12007-01-1\n\ndinikkelboride\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n12007-02-2\n\ntrinikkelboride\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n12008-41-2\n\ndinatriumoctaboraat watervrij\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n120-12-7\n\nantraceen\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n12036-01-0\n\nzirkoonoxide\n\nS\n\nS\n\n12040-72-1\n\nperboorzuur natriumzout monohydraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n12068-61-0\n\nnikkeldiarsenide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n120-71-8\n\n6-methoxy-m-toluidine; p-cresidine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n120-80-9\n\ncatechol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n120-82-1\n\n1,2,4-trichloorbenzeen\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n120-92-3\n\ncyclopentanon\n\ngO\n\ngO.1\n\n121-14-2\n\n2,4-dinitrotolueen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n121158-58-5\n\nfenol, dodecyl-, vertakt\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n121-44-8\n\ntriethylamine\n\ngO\n\ngO.1\n\n121-69-7\n\nN,N-dimethylaniline\n\ngO\n\ngO.1\n\n12179-04-3\n\nboraxpentahydraat; dinatriumtetraboraatpentahydraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n122-60-1\n\n1,2-epoxy-3-fenoxypropaan; fenylglycidylether\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n122-66-7\n\nhydrazobenzeen; 1,2-difenylhydrazine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n12267-73-1\n\ntetraboordinatriumheptaoxide hydraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n12280-03-4\n\ndinatriumoctaboraat tetrahydraat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n122-99-6\n\nfenoxyethanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n123-03-5\n\ncetylpyridiniumchloride\n\ngO\n\ngO.1\n\n123312-54-9\n\ndistearyldimethylammonium-bisulfaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n123-38-6\n\npropanal; propionaldehyde\n\ngO\n\ngO.2\n\n123-39-7\n\nN-methylformamide\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n123-42-2\n\n4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon; diacetonalcohol\n\ngO\n\ngO.2\n\n123-72-8\n\nbutanal; n-butylaldehyde; n-butyraldehyd\n\ngO\n\ngO.2\n\n123-73-9\n\n(2E)-2-butenal\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n123-77-3\n\nazodicarbonamide; 1,1-Azobisformamide; C,C'-azodi(formamide)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n123-86-4\n\nazijnzuurbutylester; n-butylacetaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n123-91-1\n\n1,4-dioxan\n\ngO\n\ngO.1\n\n123-92-2\n\niso-amylacetaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n123-95-5\n\nbutylstearaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n124-17-4\n\n2-(2-butoxy-ethoxy)-ethylacetaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n124-40-3\n\ndimethylamine\n\ngO\n\ngO.1\n\n124495-18-7\n\nquinoxyfen; 5,7-dichloor-4-(p-fluorfenoxy)quinoline\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n124-65-2\n\nnatriumkakodylaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n124-68-5\n\nisobutanol-2-amine\n\ngO\n\ngO.2\n\n12510-42-8\n\nerioniet\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n12619-90-8\n\nnikkelboride\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n126-99-8\n\nchloropreen; 2-chloor-1,3-butadieen; 2-chloropreen\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n127-18-4\n\nperchloorethyleen; tetrachlooretheen; PER\n\ngO\n\ngO.2\n\n127-19-5\n\nN,N-dimethylaceetamide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n12737-30-3\n\nkobaltnikkeloxide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n1300-71-6\n\nxylenolen\n\ngO\n\ngO.1\n\n1303-00-0\n\ngalliumarsenide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n1303-28-2\n\narseenpentoxide; diarseenpentaoxide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n1303-86-2\n\nbooroxide; diboortrioxide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n1303-96-4\n\nboraxdecahydraat; dinatriumtetraboraat decahydraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n1304-56-9\n\nberylliumoxide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1305-78-8\n\ncalciumoxide\n\nsA\n\nsA.3\n\n1306-23-6\n\ncadmiumsulfide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1310-58-3\n\nkaliumhydroxide\n\nsA\n\nsA.3\n\n1310-73-2\n\nnatriumhydroxide\n\nsA\n\nsA.3\n\n131-18-0\n\ndi-n-pentylftalaat; n-pentyl-isopentylftalaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1313-99-1\n\nnikkeloxide; nikkelmonoxide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1314-36-9\n\nyttriumoxide\n\nsA\n\nsA.3\n\n1314-62-1\n\nvanadiumpentoxide\n\nsA\n\nsA.1\n\n13149-00-3\n\nhexahydroftaalzuur-anhydride (cis-isomeer); cis-cyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1317-61-9\n\nijzeroxide (Fe3O4)\n\nS\n\nS\n\n1319-77-3\n\ncresolen\n\ngO\n\ngO.1\n\n1321-64-8\n\npentachloornaftaleen\n\nZZS\n\nERS\n\n1321-65-9\n\ntrichloornaftaleen\n\nZZS\n\nERS\n\n132-32-1\n\n3-amino-9-ethylcarbazool; 9-ethylcarbazool-3-ylamine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n13252-13-6\n\n2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n1327-53-3\n\narseentrioxide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n1330-43-4\n\nboorzuur dinatriumzout; dinatriumtetraboraat watervrij; boraxdecahydraat; dinatriumtetraboraat\n                                                decahydraat; boraxpentahydraat; dinatriumtetraboraat pentahydraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n1331-22-2\n\nmethylcyclohexanon\n\ngO\n\ngO.2\n\n1332-21-4\n\nasbest\n\nsA\n\nsA.1\n\n1333-86-4\n\ncarbon black\n\nS\n\nS\n\n133-49-3\n\npentachloorbenzeenthiol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1335-32-6\n\nloodacetaat, basisch\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1335-87-1\n\nhexachloornaftaleen\n\nZZS\n\nERS\n\n1335-88-2\n\ntetrachloornaftaleen\n\nZZS\n\nERS\n\n13360-57-1\n\ndimethylsulfamoylchloride\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n1336-36-3\n\npolychloorbifenylen; PCB's\n\nZZS\n\nERS\n\n1338-23-4\n\nmethylethylketonperoxide\n\ngO\n\ngO.1\n\n133855-98-8\n\nepoxiconazool; (2RS,3SR)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]oxiraan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n13463-39-3\n\nnikkeltetracarbonyl; tetracarbonylnikkel\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n13463-40-6\n\nijzerpentacarbonyl\n\nsA\n\nsA.1\n\n13463-67-7\n\ntitaandioxide\n\nS\n\nS\n\n13477-70-8\n\nnikkel(II)arsenaat; trinikkelbis(arsenaat)\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n13517-20-9\n\nperboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n13560-89-9\n\nDechloraan Plus\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n137-17-7\n\n2,4,5-trimethylaniline\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n13746-66-2\n\nkaliumferricyanide\n\nsA\n\nsA.3\n\n13814-96-5\n\nloodbis(tetrafluorboraat); loodfluorboraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n138-22-7\n\nbutyllactaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n13840-56-7\n\northoboorzuur natriumzout\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n138-86-3\n\nlimoneen\n\ngO\n\ngO.2\n\n139-65-1\n\n4,4'-thiodianiline; zouten van 4,4'-thiodianiline\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n140-01-2\n\npentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n140-66-9\n\n1,1,3,3-tetramethyl-4-butylfenol; 4-tert-octylfenol; para-tert-octylfenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n140-88-5\n\nacrylzuurethylester; ethylacrylaat; ethylpropenoaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n141-32-2\n\nbutylacrylaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n141-43-5\n\nethanolamine\n\ngO\n\ngO.2\n\n14166-21-3\n\nhexahydroftaalzuur-anhydride (trans-isomeer); trans-cyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n141-78-6\n\nazijnzuurester; azijnzuurethylester; ethylacetaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n1420-07-1\n\ndinoterb; 2-tert-butyl-4,6-dinitrofenol; zouten en esters van dinoterb\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n142844-00-6\n\naluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n142-96-1\n\ndibutylether\n\ngO\n\ngO.2\n\n143-18-0\n\nkaliumoleaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n143-50-0\n\nchloordecon\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n143860-04-2\n\n3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n14464-46-1\n\ncristoballiet\n\nsA\n\nsA.1\n\n1464-53-5\n\n2,2'-bioxiraan; 1,2:3,4-diepoxybutaan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n14708-14-6\n\nnikkelbis(tetrafluorboraat)\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n14808-60-7\n\nsilica (kwarts) als respirabel stof, met uitsluiting van silicavezels; zand e.a. siliciumverbindingen,\n                                                m.u.v. kristallijne en/of vezelvormige verbindingen\n\nsA\n\nsA.2\n\n148-24-3\n\n8-hydroxychinoline\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n148477-71-8\n\nspirodiclofen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n14977-61-8\n\nchromylchloride\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n15087-24-8\n\n3-benzylideenkamfer\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n15120-17-9\n\nnatriumarseniet\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n15120-21-5\n\nnatriumperboraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n151-56-4\n\naziridine; ethyleenimine\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n151798-26-4\n\n2-[2-hydroxy-3-(2-chlorfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]fluoreen-9-on\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n15195-06-9\n\nstrontiumarseniet\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n15468-32-3\n\ntridymiet\n\nsA\n\nsA.1\n\n15606-95-8\n\ntriethylarsenaat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n1569-01-3\n\nn-propoxypropanol-2\n\ngO\n\ngO.2\n\n1569-02-4\n\n1-ethoxy-2-propanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n1582-09-8\n\ntrifluraline\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1589-47-5\n\n2-methoxypropanol\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n16071-86-6\n\ndinatrium-5-[(4'-((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)(1,1'-bifenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)cupraat(2-)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n16118-49-3\n\ncarbetamide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1634-04-4\n\nmethyl-tertiair-butylether; MTBE\n\ngO\n\ngO.2\n\n164058-22-4\n\ntrinatrium-[4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-nafthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-nafthylazo)-bifenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']koper(II)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n16812-54-7\n\nnikkelsulfide; nikkel(II)sulfide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1763-23-1\n\nheptadecafluoroctaan-1-sulfonzuur; perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n17804-35-2\n\nbenomyl; methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazool-2-ylcarbamaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1825-21-4\n\npentachlooranisol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n183196-57-8\n\nkalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazool-5-olaat\n                                                [met 0,5 procent of meer N,N-dimethylformamide (EC nr 200-679-5)]\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n1836-75-5\n\nnitrofeen; 2,4-dichloorfenyl-4-nitrofenylether\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n18540-29-9\n\nchroom(VI)\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n189-55-9\n\ndibenzo[a,i]pyreen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n189-64-0\n\ndibenzo[a,h]pyreen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1897-52-5\n\n2,6-difluorbenzonitril; diflubenil\n\nsO\n\nsO\n\n19089-47-5\n\n2-ethoxy-1-propanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n191-24-2\n\nbenzo[g,h,i]peryleen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n191-30-0\n\ndibenzo[a,l]pyreen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n192-65-4\n\ndibenzo[a,e]pyreen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n19287-45-7\n\ndiboraan (B2H6)\n\ngA\n\ngA.1\n\n192-97-2\n\nBenzo[e]pyreen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n193-39-5\n\nindeno(1,2,3-cd)pyreen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n1937-37-7\n\ndinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo]-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n19438-60-9\n\nmethylcyclohexyl-1,6-dicarboxylzuur-anhydride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n194-59-2\n\n7H-dibenzo[c,g]carbazol (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n199327-61-2\n\n7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on [met 0,5 procent of meer\n                                                formamide (EC nr. 200-842-0)]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2040-90-6\n\n2-chloor-6-fluorfenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n205-82-3\n\nbenzo[j]fluorantheen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2058-94-8\n\nperfluorundecanoaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n205-99-2\n\nbenzo[b]fluorantheen (PAK); benzo[e]acefenantryleen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2062-98-8\n\n2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionyl fluoride\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n206-44-0\n\nfluorantheen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n207-08-9\n\nbenzo[k]fluorantheen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n207122-15-4\n\nhexabroomdifenylether; BDE-154\n\nZZS\n\nERS\n\n207122-16-5\n\nheptabroomdifenylether; BDE -183\n\nZZS\n\nERS\n\n208-96-8\n\nacenaftyleen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2104-64-5\n\nethyl-p-nitrofenylthio-benzeenfosfenaat; EPN\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n21049-39-8\n\nnatriumzouten van perfluornonaanzuur\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n210555-94-5\n\nfenol, 4-dodecyl-, vertakt\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n21136-70-9\n\nbenzidine sulfaat; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine sulfaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n214353-17-0\n\n1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiol hydrochloride [met 0,1 procent\n                                                of meer 4-chlooraniline (EC nr. 203-401-0)]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n21436-97-5\n\n2,4,5-trimethylanilinehydrochloride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n218-01-9\n\nchryseen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2227-13-6\n\ntetrasul\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2234-13-1\n\noctachloornaftaleen\n\nZZS\n\nERS\n\n22398-80-7\n\nindium fosfide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n224-42-0\n\ndibenz[a,j]acridine (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n226-36-8\n\ndibenz[a,h]acridine (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n23593-75-1\n\nclotrimazol; 1-(2-chloorfenyl)difenylmethyl-1-h-imidazol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2385-85-5\n\nmirex\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2425-06-1\n\ncaptafol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n24280-93-1\n\nmycofenolinezuur\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2440-02-0\n\nheptachloornorborneen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2451-62-9\n\n1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H3H5H)-trion; TGIC\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n24602-86-6\n\ntridemorf; 2,6-dimethyl-4-tridecylmorfoline\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2475-45-8\n\n1,4,5,8-tetraaminoantrachinon\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n24937-79-9\n\npolyvinylideenfluoride\n\nS\n\nS\n\n25038-54-4\n\n6-aminohexaanzuur, dimeer\n\ngO\n\ngO.2\n\n25086-15-1\n\npolymethylmethacrylaat\n\nS\n\nS\n\n25154-52-3\n\nnonylfenolen en verwante verbindingen; NPs\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n25155-23-1\n\ntrixylyl fosfaat; TXP\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n25167-70-8\n\n2,4,4-trimethyl-1-penteen; diisobuteen\n\ngO\n\ngO.2\n\n25214-70-4\n\noligomere reactieproducten van formaldehyde met aniline (technisch MDA)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n25321-09-9\n\ndiisopropylbenze(e)n(en)\n\ngO\n\ngO.2\n\n25321-14-6\n\ndinitrotolueen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n25339-17-7\n\nisodecanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n25340-17-4\n\ndiethylbenzeen, isomeren:1,2-;1,3-;1,4\n\ngO\n\ngO.2\n\n2551-62-4\n\nzwavelhexafluoride\n\ngA\n\ngA.3\n\n25550-51-0\n\nmethylhexahydroftaalzuur anhydride (MHHPA)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2580-56-5\n\n[4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]\n                                                dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) [met 0,1 procent of meer Michler's\n                                                keton (EG-nr. 202-027-5) of Michler's base (EC nr. 202-959-2)]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n25973-55-1\n\n2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2602-46-2\n\ntetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n26140-60-3\n\nterfenyl\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n26761-40-0\n\ndi-isodecyl-ftalaat; DIDP; diisodecylftalaat\n\nsO\n\nsO\n\n2687-91-4\n\nN-ethyl-2-pyrrolidon; 1-ethylpyrrolidin-2-one\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n27016-75-7\n\nnikkelarsenide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n27140-08-5\n\nfenylhydrazinehydrochloride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n27366-72-9\n\nN,N-(dimethylamino)thioaceetamide hydrochloride\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n27458-92-0\n\nisotrideca-1-ol\n\ngO\n\ngO.1\n\n2795-39-3\n\nkaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat; kaliumperfluoroctaansulfonaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n28553-12-0\n\ndiisononylftalaat; DINP\n\nsO\n\nsO\n\n28680-45-7\n\nheptachloornorborneen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n28772-56-7\n\nbromadiolon\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n288-32-4\n\nimidazool\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n29081-56-9\n\nammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat; ammoniumperfluoroctaansulfonaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2915-52-8\n\ndidodecylmaleaat; dilauryl maleate\n\ngO\n\ngO.2\n\n29457-72-5\n\nlithiumheptadecafluoroctaansulfonaat; lithiumperfluoroctaansulfonaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n294-62-2\n\ncyclododecaan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n301-04-2\n\nlooddiacetaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n302-01-2\n\nhydrazine\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n3033-77-0\n\n2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride; glycidyltrimethylammoniumchloride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n307-55-1\n\nperfluordodecanoaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n309-00-2\n\naldrin\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n3108-42-7\n\nammonium perfluordecaanzuur\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n3165-93-3\n\n4-chloor-o-toluidinehydrochloride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n319-84-6\n\nalfa-HCH\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n319-85-7\n\nbeta-HCH\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n32241-08-0\n\nheptachloornaftaleen\n\nZZS\n\nERS\n\n32534-81-9\n\npentabroomdifenyl ether\n\nZZS\n\nERS\n\n32536-52-0\n\noctabroomdifenylether; OctaBDE; commercieel octabroomdifenylether\n\nZZS\n\nERS\n\n330-54-1\n\ndiuron\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n330-55-2\n\nlinuron; 3-(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylureum\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n33213-65-9\n\nbeta-endosulfan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n334-88-3\n\ndiazomethaan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n335-57-9\n\nhexadecafluorheptaan\n\nZZS\n\nERS\n\n335-67-1\n\nperfluoroctaanzuur; decapentafluoroctaanzuur; PFOA\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n335-76-2\n\nperfluordecaanzuur\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n3424-82-6\n\no,p-DDE isomeer\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n34590-94-8\n\ndipropyleenglycolmonomethylether\n\ngO\n\ngO.2\n\n35367-38-5\n\ndiflubenzuron\n\nsO\n\nsO\n\n355-46-4\n\nperfluorhexaan-1-sulfonzuur\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n36065-30-2\n\n1,3,5-tribroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen; 2,4,6-tribroomfenyl 2-methyl-2,3-dibroompropylether\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n36341-27-2\n\nbenzidine acetaat; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine acetaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n36355-01-8\n\nhexabroombifenyl\n\nZZS\n\nERS\n\n36437-37-3\n\n2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n36643-28-4\n\ntributyltin-kation en tributyltin verbindingen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n3687-31-8\n\ntrilooddiarsenaat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n3691-35-8\n\nchloorfacinon\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n37240-96-3\n\nloodrhodiumoxide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n3724-43-4\n\nchloor-N,N-dimethylformiminiumchloride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n37244-98-7\n\nperboorzuur natriumzout tetrahydraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n375-73-5\n\nperfluorbutaansulfonzuur; PFBS\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n375-95-1\n\nperfluornonaanzuur\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n376-06-7\n\nperfluortetradecanoaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n37894-46-5\n\netacelasil; 6-(2-chloorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n382-21-8\n\nperfluorisobuteen\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n3825-26-1\n\nammonium pentadecafluoroctanoaat; APFO\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n3830-45-3\n\nnatrium perfluordecaanzuur\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n3843-16-1\n\ndistearyldimethylammonium-methosulfaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n3846-71-7\n\n2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n3864-99-1\n\n2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n39156-41-7\n\n2,4-diaminoanisoolsulfaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n39300-45-3\n\ndinocap; (RS)-2,6-dinitro-4-octylfenylcrotonaten en (RS)-2,4-dinitro-6-octylfenylcrotonaten\n                                                waarbij octyleen een mengsel is van 1-methylheptyl-, 1-ethylhexyl- en 1-propylpentylgroepen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n39807-15-3\n\noxadiargyl\n\nsO\n\nsO\n\n399-95-1\n\n4-amino-3-fluorfenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n40722-80-3\n\n(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n41083-11-8\n\nazocyclotin\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n4149-60-4\n\nammoniumzouten van perfluornonaanzuur\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n4170-30-3\n\n2-butenal\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n446255-22-7\n\nheptabroomdifenylether; BDE -175\n\nZZS\n\nERS\n\n463-58-1\n\ncarbonylsulfide\n\ngO\n\ngO.1\n\n465-73-6\n\nisodrin\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n470-90-6\n\nchloorfenvinfos\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n48122-14-1\n\nhexahydro-1-methylftaalzuur-anhydride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n485-31-4\n\nbinapacryl; 2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl-3-methylcrotonaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n488-23-3\n\n1,2,3,4-tetramethylbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n4904-61-4\n\n1,5,9-cyclododecatrieen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n49690-63-3\n\ntri-2,4-dibroomfenylfosfaat; tris(2,4-dibroomfenyl)fosfaat\n\nsO\n\nsO\n\n50-00-0\n\nformaldehyde\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n50-29-3\n\nDDT, 4,4\u2019-isomeer; para-para-DDT\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n50-32-8\n\nbenzo[a]pyreen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n50471-44-8\n\nvinchlozolin; N-3,5-dichloorfenyl-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dion\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n506-77-4\n\nchloorcyaan\n\ngA\n\ngA.1\n\n51000-52-3\n\nethenyl ester van neodecaanzuur\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n512-04-9\n\n3beta,25R-spirost-5-en-3-ol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n5131-66-8\n\n1-butoxy-2-propanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n513-42-8\n\n2-methylallylalcohol\n\ngO\n\ngO.1\n\n513-79-1\n\nkobaltcarbonaat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n5146-66-7\n\n3,7-dimethylocta-2,6-dieennitril\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n51594-55-9\n\n(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n51-79-6\n\nurethaan; ethylcarbamaat\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n52033-74-6\n\nfenylhydrazinesulfaat (2:1)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n52125-53-8\n\n1,2-propaandiolmonoethylether\n\ngO\n\ngO.2\n\n5216-25-1\n\np-chloorbenzotrichloride; \u03b1,\u03b1,\u03b1,4-tetrachloortolueen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n527-53-7\n\n1,2,3,5-tetramethylbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n531-85-1\n\nbenzidine dihydrochloride; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine hydrochloride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n531-86-2\n\nbenzidine sulfaat; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine sulfaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n5343-92-0\n\n1,2-pentaandiol\n\ngO\n\ngO.2\n\n53-70-3\n\ndibenz[a,h]antraceen (PAK); dibenzo(a,h)-antraceen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n540-59-0\n\n1,2-dichlooretheen\n\ngO\n\ngO.2\n\n540-73-8\n\n1,2-dimethylhydrazine\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n540-97-6\n\ndodecamethylcyclohexasiloxaan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n541-02-6\n\ndecamethylcyclopentasiloxaan; D5\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n541-05-9\n\nhexamethylcyclotrisiloxaan; D3\n\ngO\n\ngO.2\n\n542-56-3\n\nisobutylnitriet\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n542-88-1\n\nbis(chloormethyl)ether; oxybis(chloormethaan)\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n5436-43-1\n\ntetrabroomdifenylether; BDE-47\n\nZZS\n\nERS\n\n548-62-9\n\nC.I. Basic Violet 3 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5)]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n55219-65-3\n\ntriadimenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n552-30-7\n\nbenzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n553-00-4\n\n2-naftylamine acetaat; 2-naftaleenamine acetaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n5543-57-7\n\n(S)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n5543-58-8\n\n(R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n55525-54-7\n\n3,3\u2019-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n556-52-5\n\nglycidol; 2,3-epoxypropaan-1-ol\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n556-67-2\n\noctamethyltetra-siloxaan; D4\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n557-05-1\n\nzinkstearaat\n\nS\n\nS\n\n5571-36-8\n\ncyclisch 3-(1,2-ethaandiylacetaal)oestra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dion\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n56073-07-5\n\ndifenacum\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n56073-10-0\n\nbrodifacoum\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n561-41-1\n\n4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol [met 0,1 procent of meer Michler's\n                                                keton (EG-nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n5625-90-1\n\nN,N\u2032-methyleendimorfoline\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n56-35-9\n\ntributyltinoxide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n563-80-4\n\n3-methyl-2-butanon; methylisopropylketon\n\ngO\n\ngO.2\n\n56-55-3\n\nbenz[a]antraceen (PAK); benzo[a]antraceen (PAK)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n56-81-5\n\nglycerol\n\nsO\n\nsO\n\n569-61-9\n\n4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n57044-25-4\n\n2,3-epoxypropaan-1-ol\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n57110-29-9\n\nhexahydro-3-methylftaalzuur-anhydride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n57-14-7\n\nN,N-dimethylhydrazine\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n57171-56-9\n\ngeethoxyleerd sorbitolhexaoleaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n573-58-0\n\ndinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n57-55-6\n\n1,2-propaandiol; propyleenglycol\n\ngO\n\ngO.2\n\n57-57-8\n\n1,3-propiolacton; 3-propanolide\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n57-74-9\n\nchloordaan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n578-94-9\n\ndifenylaminochloorarsine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n581-89-5\n\n2-nitronaftaleen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n5836-29-3\n\ncumatetralyl\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n584-84-9\n\n1-methyl-2,4-fenyleen-diisocyanaat; tolueen-2,4-diisocyanaat; TDI\n\nsO\n\nsO\n\n58591-45-0\n\nkobaltnikkeldioxide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n58-89-9\n\ngamma-hexachloorcyclohexaan; gamma-HCH; lindaan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n592-62-1\n\nmethyl-ONN-azoxymethylacetaat; methylazoxymethylacetaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n593-60-2\n\nvinylbromide\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n59447-55-1\n\n(pentabroomfenyl)methylacrylaat; (pentabroomfenyl) methylester van 2-propeenzuur\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n59653-74-6\n\n1,3,5-tris-[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H3H5H)-trion\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n598-14-1\n\nethyldichloorarsine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n59-88-1\n\nfenylhydrazinechloride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n60-09-3\n\n4-aminoazobenzeen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n602-01-7\n\n2,3-dinitrotolueen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n60207-90-1\n\npropiconazool\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n602-87-9\n\n5-nitroacenafteen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n60-29-7\n\ndiethylether; ether\n\ngO\n\ngO.2\n\n60-32-2\n\n6-aminohexaanzuur, monomeer\n\ngO\n\ngO.2\n\n603-35-0\n\ntrifenylfosfine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n60-34-4\n\nmethylhydrazine\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n60348-60-9\n\npentabroomdifenylether; BDE-99\n\nZZS\n\nERS\n\n605-50-5\n\ndi-isopentylftalaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n60-57-1\n\ndieldrin\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n606-20-2\n\n2,6-dinitrotolueen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n608-33-3\n\n2,6-dibroomfenol\n\nsO\n\nsO\n\n608-73-1\n\nhexachloorcyclohexaan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n608-93-5\n\npentachloorbenzeen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n610-39-9\n\n3,4-dinitrotolueen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n612-52-2\n\n2-naftylamine hydrochloride; 2-naftaleenamine hydrochloride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n612-82-8\n\n4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride; 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride; 3,3'-dimethyl-[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine\n                                                dihydrochloride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n613-35-4\n\nN,N'-diacetylbenzidine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n615-05-4\n\n2,4-diaminoanisool; 4-methoxy-m-fenyleendiamine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n615-58-7\n\n2,4-dibroomfenol\n\ngO\n\ngO.1\n\n61571-06-0\n\ntetrahydrothiopyraan-3-carboxaldehyde\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n61788-32-7\n\ngehydrogeneerd terfenyl\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n61788-33-8\n\npolychloorterfenylen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n6180-61-6\n\nfenoxypropanol; 3-fenoxy-1-propanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n618-85-9\n\n3,5-dinitrotolueen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n619-15-8\n\n2,5-dinitrotolueen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n620-14-4\n\n1-methyl-3-ethylbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n62037-80-3\n\nammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n621-64-7\n\nnitrosodipropylamine\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n62-53-3\n\naminobenzeen; aniline\n\ngO\n\ngO.1\n\n625-45-6\n\nmethoxyazijnzuur\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n62-55-5\n\nthioaceetamide\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n626-38-0\n\nsec-amylacetaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n62-75-9\n\nN-nitrosodimethylamine; dimethylnitrosoamine\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n627-93-0\n\ndimethyladipaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n628-63-7\n\nn-amylacetaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n629-14-1\n\n1,2-diethoxyethaan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n630-08-0\n\nkoolmonoxide (CO) (deze verbinding heeft geen emissiegrenswaarde)\n\n---\n\n---\n\n63148-62-9\n\nsiliconenolie\n\ngO\n\ngO.2\n\n63989-69-5\n\nijzer(III)arseniet\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n64-17-5\n\nethanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n64-18-6\n\nmierenzuur\n\ngO\n\ngO.1\n\n64-19-7\n\nazijnzuur\n\ngO\n\ngO.2\n\n64475-85-0\n\nwhite spirit\n\ngO\n\ngO.2\n\n646-13-9\n\nisobutylstearaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n64-67-5\n\ndiethylsulfaat\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n64-86-8\n\ncolchicine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n64969-36-4\n\n4,4'-bi-o-toluidine disulfaat; 3,3'-dimethylbenzidine disulfaat; 3,3'-dimethyl-[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine\n                                                disulfaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n65229-23-4\n\nnikkelboorfosfide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n65277-42-1\n\n1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichloorfenyl)-2-(imidazool-1-ylmethyl)-1,3-dioxolaan-4-yl]methoxy]fenyl]piperazine-1-yl]ethanon;\n                                                ketoconazool\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n65321-67-7\n\ntolueen-2,4-diammoniumsulfaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n65996-93-2\n\nPek koolteer, hoge temperatuur; Het residu dat wordt verkregen bij de destillatie\n                                                van bij hoge temperatuur verkregen koolteer. Een zwarte vaste stof met een verwekingstraject\n                                                van bij benadering 30\u00b0C tot 180\u00b0C. Voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling\n                                                van aromatische koolwaterstoffen met drie- of meervoudig gecondenseerde ringen.\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n65997-15-1\n\nPortland cement\n\nS\n\nS\n\n66-81-9\n\ncycloheximide; 4-{(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl}}piperidine-2,6-dion\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n67118-55-2\n\nkalium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n67-56-1\n\nmethanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n67-63-0\n\n2-propanol; iso-propanol; isopropylalcohol\n\ngO\n\ngO.2\n\n67-64-1\n\naceton; propanon\n\ngO\n\ngO.2\n\n67-66-3\n\nchloroform; trichloormethaan\n\ngO\n\ngO.1\n\n6786-83-0\n\n\u03b1,\u03b1-bis[4-(dimethylamino)fenyl]-4 (fenylamino)naftaleen-1-methanol (C.I. Solvent Blue\n                                                4) [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5) of Michler's base (EC\n                                                No. 202-959-2)]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n68016-03-5\n\nkobaltdimolybdeennikkeloctaoxide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n680-31-9\n\nhexamethylfosforamide; hexamethylfosforzuurtriamide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n6804-07-5\n\ncarbadox\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n68049-83-2\n\nazafenidin; 2-(2,4-dichloor-5-prop-2-ynyloxyfenyl)- 5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazool[4,3-a]pyridin-3(2H)-\n                                                one\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n6807-17-6\n\n4,4-isobutylethylideendifenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n68-12-2\n\nN,N-dimethylformamide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n68186-89-0\n\nkobaltnikkel grijze periklaas: C.I. Pigment black 25; C.I. 77332\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n68515-42-4\n\n1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n68515-50-4\n\n1,2-benzeendicarbonzuur, dihexyl ester, vertakte en lineaire alkylesters\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n68515-51-5\n\n1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-10-alkyl esters\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n68631-49-2\n\nhexabroomdifenylether; BDE-153\n\nZZS\n\nERS\n\n68648-93-1\n\n1,2-benzeendicarbonzuur, mengsel van decyl en hexyl en octyl diesters\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n68694-11-1\n\ntriflumizool\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n69029-86-3\n\ntellurium\n\nsA\n\nsA.2\n\n693-98-1\n\n2-methylimidazool\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n69806-50-4\n\nfluazifop-butyl; butyl-2-[4-[[5-(trifluormethyl)- 2-pyridyl]oxy]fenoxy]propionaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n70124-77-5\n\nflucythrinaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n70225-14-8\n\ndiethanolamineperfluoroctaansulfonaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n70-25-7\n\n1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n70657-70-4\n\n2-methoxypropylacetaat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n70776-03-3\n\npolychloornaftalenen; PCNs; chloorderivaten van naftaleen\n\nZZS\n\nERS\n\n70987-78-9\n\n(S)-oxiraanmethanol 4-methylbenzeensulfonaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n71-23-8\n\nn-propenol\n\ngO\n\ngO.2\n\n712-48-1\n\ndifenylchloorarsine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n71-36-3\n\nbutylalcohol; n-butanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n71-43-2\n\nbenzeen\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n71-48-7\n\nkobaltacetaat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n71850-09-4\n\ndiisohexylftalaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n71868-10-5\n\n2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n71888-89-6\n\n1,2-benzeendicarbonzuur; C7-rijk di-C6-8-vertakte alkylesters\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n72-20-8\n\nendrin\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n72-43-5\n\nmethoxychloor\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n72629-94-8\n\nperfluortridecanoaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n732-26-3\n\n2;4;6-tri-tert-butylfenol; dodecylfenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7397-62-8\n\nbutylglycolaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n7439-97-6\n\nkwik\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7429-90-5\n\naluminium\n\nS\n\nS\n\n7439-92-1\n\nlood\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n7439-96-5\n\nmangaan\n\nsA\n\nsA.3\n\n7439-98-7\n\nmolybdeen\n\nS\n\nS\n\n7440-02-0\n\nnikkel\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n7440-05-3\n\npalladium\n\nsA\n\nsA.3\n\n7440-06-4\n\nplatina\n\nsA\n\nsA.3\n\n7440-16-6\n\nrhodium\n\nsA\n\nsA.2\n\n7440-22-4\n\nzilver\n\nsA\n\nsA.2\n\n7440-25-7\n\ntantaal\n\nsA\n\nsA.3\n\n7440-28-0\n\nthallium\n\nsA\n\nsA.1\n\n7440-31-5\n\ntin\n\nsA\n\nsA.3\n\n7440-36-0\n\nantimoon\n\nsA\n\nsA.3\n\n7440-38-2\n\narseen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7440-39-3\n\nbarium\n\nsA\n\nsA.3\n\n7440-41-7\n\nberyllium\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7440-42-8\n\nborium\n\nS\n\nS\n\n7440-43-9\n\ncadmium\n\nZZS\n\nZie bijlage 12b\n\n7440-47-3\n\nchroom (m.u.v chroom(VI))\n\nsA\n\nsA.3\n\n7440-48-4\n\nkobalt\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7440-50-8\n\nkoper\n\nsA\n\nsA.3\n\n7440-62-2\n\nvanadium\n\nsA\n\nsA.3\n\n7440-65-5\n\nyttrium\n\nsA\n\nsA.3\n\n7440-66-6\n\nzink\n\nS\n\nS\n\n7440-67-7\n\nzirkoon\n\nS\n\nS\n\n74499-35-7\n\nfenol, (tetrapropenyl)- derivaten\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n74646-29-0\n\ntrinikkelbis(arseniet)\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n74753-18-7\n\n4,4'-bi-o-toluidine sulfaat; 3,3'-dimethylbenzidine sulfaat; 3,3'-dimethyl-[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine\n                                                sulfaat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n74-85-1\n\netheen\n\ngO\n\ngO.2\n\n74-86-2\n\nacetyleen; ethyn\n\ngO\n\ngO.2\n\n74-87-3\n\nchloormethaan; methylchloride\n\ngO\n\ngO.1\n\n74-89-5\n\naminomethaan; methylamine\n\ngO\n\ngO.1\n\n74-90-8\n\nblauwzuurgas; cyaanwaterstof; HCN\n\ngA\n\ngA.2\n\n75-00-3\n\nchloorethaan; ethylchloride\n\ngO\n\ngO.2\n\n75-01-4\n\nvinylchloride; chlooretheen; chloorethyleen\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n75-04-7\n\naminoethaan; ethylamine\n\ngO\n\ngO.1\n\n75-05-8\n\nacetonitril\n\ngO\n\ngO.2\n\n75-07-0\n\nethanal\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n75-09-2\n\ndichloormethaan; methyleenchloride\n\ngO\n\ngO.2\n\n75113-37-0\n\ndi-\u00b5-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyboraan; dibutyltinhydrogeenboraat; dibutyltinwaterstofboraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n75-12-7\n\nformamide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n75-15-0\n\nkoolstofdisulfide; zwavelkoolstof\n\ngO\n\ngO.2\n\n75-18-3\n\ndimethylmercaptaan; thiobismethaan\n\ngO\n\ngO.1\n\n75-21-8\n\n1,2-epoxyethaan; ethyleenoxide; oxiraan; etheenoxide\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n75-25-2\n\ntribroommethaan\n\ngO\n\ngO.1\n\n75-26-3\n\n2-broompropaan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n75-27-4\n\nbroomdichloormethaan\n\ngO\n\ngO.1\n\n75-28-5\n\nisobutaan [met 0,1 procent of meer butadieen (EG-nr. 203-450-8)]\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n75-29-6\n\n2-chloorpropaan\n\ngO\n\ngO.2\n\n75-34-3\n\n1,1-dichloorethaan\n\ngO\n\ngO.3\n\n75-35-4\n\n1,1-dichlooretheen\n\ngO\n\ngO.1\n\n75-38-7\n\n1,1-difluoretheen; vinylideenfluoride\n\ngO\n\ngO.2\n\n75-44-5\n\nfosgeen\n\ngA\n\ngA.1\n\n75-52-5\n\nnitromethaan\n\ngO\n\ngO.3\n\n75-55-8\n\n2-methylaziridine\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n75-56-9\n\npropyleenoxide; methyloxiraan; 1,2-epoxypropaan; propeenoxide\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n75-60-5\n\nkakodylzuur\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n75-65-0\n\n2-methyl-2-propanol; tert-butanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n75-73-0\n\nkoolstoftetrafluoride; methaantetrafluoride; tetrafluormethaan\n\ngO\n\ngO.2\n\n75-91-2\n\n1,1-dimethylethyl-hydroperoxide; tertiairbutylhydroperoxide; TBHP\n\ngO\n\ngO.1\n\n76-01-7\n\npentachloorethaan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n7601-90-3\n\nperchloorzuur\n\ngA\n\ngA.1\n\n76-16-4\n\nhexafluorethaan\n\ngO\n\ngO.2\n\n76-19-7\n\noctafluorpropaan\n\ngO\n\ngO.2\n\n76253-60-6\n\nmonomethyltetrachloordifenylmethaan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7631-86-9\n\nsiliciumdioxide (amorf)\n\nS\n\nS\n\n7631-89-2\n\nnatriumarsenaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7632-04-4\n\nnatriumperoxometaboraat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n7637-07-2\n\nboriumtrifluoride\n\ngA\n\ngA.2\n\n764-41-0\n\n1,4-dichloorbut-2-een\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n76-44-8\n\nheptachloor\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7646-79-9\n\nkobaltchloride; kobaltdichloride\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n7646-85-7\n\nzinkchloride (rook)\n\nsA\n\nsA.3\n\n7647-01-0\n\nzoutzuur\n\ngA\n\ngA.2\n\n7664-38-2\n\nfosforzuur\n\ngA\n\ngA.2\n\n7664-39-3\n\nwaterstoffluoride\n\ngA\n\ngA.2\n\n7664-41-7\n\nammoniak\n\ngA\n\ngA.3\n\n7664-93-9\n\nzwavelzuur\n\ngA\n\ngA.2\n\n76-87-9\n\nfentinhydroxide; trifenyltinhydroxide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7697-37-2\n\nsalpeterzuur (nevels)\n\ngA\n\ngA.3\n\n77-09-8\n\nfenolftale\u00efne\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n77182-82-2\n\nglufosinaat-ammonium; ammonium-2-amino- 4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7726-95-6\n\nbroom\n\ngA\n\ngA.2\n\n77402-03-0\n\nmethylacrylamidomethoxyacetaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n77402-05-2\n\nmethylacrylamidoglycolaat [met 0,1 procent of meer acrylamide]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n77-47-4\n\n1,2,3,4,5,5-hexachloor(1,3-)cyclopentadieen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7758-01-2\n\nkaliumbromaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n77-58-7\n\ndibutyltindilauraat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n776297-69-9\n\nN-pentyl-isopentylftalaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n77-78-1\n\ndimethylsulfaat\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n7778-39-4\n\narseenzuur\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n7778-44-1\n\ncalciumarsenaat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n7782-41-4\n\nfluor\n\ngA\n\ngA.1\n\n7782-42-5\n\ngrafiet\n\nS\n\nS\n\n7782-49-2\n\nseleen\n\nsA\n\nsA.2\n\n7782-50-5\n\nchloorgas (Cl2)\n\ngA\n\ngA.2\n\n7782-65-2\n\ngermaniumhydride (GeH4)\n\ngA\n\ngA.2\n\n7783-06-4\n\nwaterstofsulfide; zwavelwaterstof\n\ngA\n\ngA.2\n\n7783-54-2\n\nstikstoftrifluoride\n\ngA\n\ngA.2\n\n7783-61-1\n\nsiliciumtetrafluoride\n\ngA\n\ngA.2\n\n7784-08-9\n\nzilverarseniet\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7784-33-0\n\narseenbromide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7784-34-1\n\narseentrichloride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7784-40-9\n\nloodarsenaat\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n7784-41-0\n\nkaliumarsenaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7784-42-1\n\narseenwaterstof (arsine)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7784-44-3\n\nammoniumarsenaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7789-75-5\n\ncalciumfluoride\n\nsA\n\nsA.3\n\n7790-79-6\n\ncadmiumfluoride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n7803-51-2\n\nfosforwaterstof (fosfine)\n\ngA\n\ngA.1\n\n7803-57-8\n\nhydraten van hydrazine\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n7803-62-5\n\nsiliciumtetrahydride\n\ngA\n\ngA.2\n\n78-10-4\n\nethylsilicaat; tetraethylorthosilicaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n78-59-1\n\n3,5,5-trimethyl-2-cyclohexeen-1-on; isoforon\n\ngO\n\ngO.2\n\n78-79-5\n\nisopreen\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n78-83-1\n\nisobutanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n78-87-5\n\n1,2-dichloorpropaan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n789-02-6\n\n2,4-DDT isomeer\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n78-92-2\n\n2-butanol; sec-butanol\n\ngO\n\ngO.2\n\n78-93-3\n\n2-butanon; ethylmethylketon; methylethylketon; MEK\n\ngO\n\ngO.2\n\n79-00-5\n\n1,1,2-trichloorethaan\n\ngO\n\ngO.1\n\n79-01-6\n\ntrichlooretheen; trichloorethyleen; TRI\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n79-06-1\n\nacrylamide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n79-09-4\n\npropaanzuur; propionzuur\n\ngO\n\ngO.2\n\n79-10-7\n\nacrylzuur; propeenzuur\n\ngO\n\ngO.1\n\n79-11-8\n\nchloorazijnzuur\n\ngO\n\ngO.1\n\n79-16-3\n\nN-methylacetamide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n79-20-9\n\nazijnzuurmethylester; methylacetaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n79-21-0\n\nperazijnzuur\n\ngO\n\ngO.1\n\n79-24-3\n\nnitroethaan\n\ngO\n\ngO.3\n\n79-27-6\n\n1,1,2,2- tetrabroomethaan\n\ngO\n\ngO.1\n\n79-29-8\n\n2,3-dimethylbutaan\n\ngO\n\ngO.2\n\n793-24-8\n\nN-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine; 4-(dimethylbutylamino) difenylamine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n79-34-5\n\n1,1,2,2-tetrachloorethaan\n\ngO\n\ngO.1\n\n79-44-7\n\ndimethylcarbamoylchloride\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n79-46-9\n\n2-nitropropaan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n79-94-7\n\ntetrabroombisfenol A\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n8001-35-2\n\ntoxafeen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n80-05-7\n\nbisfenol A\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n8021-39-4\n\ncreosoot, hout\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n80387-97-9\n\n2-ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)- 4-hydroxyfenyl]methyl]thio]acetaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n80-46-6\n\np-(1,1-dimethylpropyl)fenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n80-62-6\n\nmethacrylzuurmethylester; methyl-(2-methyl)- propenoaat; methylmethacrylaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n81-15-2\n\nmusk xyleen; muskus-xyleen; 5-tert-butyl-2,4,6- trinitro-m-xyleen\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n81-81-2\n\nwarfarine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n822-06-0\n\n1,6-hexaandiisocyanaat; hexamethyleendiisocyanaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n82413-20-5\n\n(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]fenyl]- 2-fenylbut-1-enyl]fenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n83-32-9\n\nacenafteen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n838-88-0\n\n4,4'-methyleendi-o-toluidine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n84-15-1\n\no-terfenyl\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n84245-12-5\n\nN-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin- 2-yl]acetamide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n84540-57-8\n\nmethoxypropylaceta(a)t(en)\n\ngO\n\ngO.2\n\n84-61-7\n\ndicyclohexylftalaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n84-65-1\n\nantrachinon\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n84-69-5\n\ndiisobutylftalaat; DIBP\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n84-74-2\n\ndibutylftalaat; DBP\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n84-75-3\n\ndihexylftalaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n84-76-4\n\ndinonylftalaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n84777-06-0\n\nvertakte en lineaire dipentylesters van 1,2- benzeendicarbonzuur\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n84929-62-4\n\nricinusolie-ethoxylaat (met 15 ethyleenoxide- eenheden)\n\ngO\n\ngO.2\n\n85-01-8\n\nfenantreen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n85136-74-9\n\n6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo- 5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n85-22-3\n\npentabroomethylbenzeen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n85-42-7\n\nhexahydroftaalzuur-anhydride; cyclohexaan-1,2- dicarbonzuuranhydride\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n85-44-9\n\nftaalzuuranhydride\n\nsO\n\nsO\n\n85509-19-9\n\nflusilazool; bis(4-fluorfenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol- 1-ylmethyl)silane\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n85535-84-8\n\nC10-13-chlooralkanen; kortketenige gechloreerde paraffines; SCCP's; C10-13 alifatische\n                                                chloorkoolwaterstoffen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n85-68-7\n\nbenzylbutylftalaat; BBP\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n872-50-4\n\nN-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n87-61-6\n\n1,2,3-trichloorbenzeen\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n87-68-3\n\nhexachloorbutadieen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n87-86-5\n\npentachloorfenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n88-72-2\n\n2-nitrotolueen\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n88-85-7\n\ndinoseb; 6-(1-methylpropyl)-2,4-dinitrofenol; zouten en esters van dinoseb\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n90035-08-8\n\nflocumafen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n90-04-0\n\no-anisidine; 2-methoxyaniline\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n9016-45-9\n\nnonylfenolethoxylaten en verwante verbindingen; NPEs\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n90640-80-5\n\nantraceenolie, Een complexe verzameling polycyclische aromatische koolwaterstoffen\n                                                die wordt verkregen uit koolteer met een destillatietraject van ongeveer 300\u00b0C tot\n                                                400\u00b0C. Voornamelijk samengesteld uit fenantreen antraceen en carbazool.\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n90640-81-6\n\nantraceenolie, fractie, De antraceenrijke vaste stof die wordt verkregen door de kristallisatie\n                                                en centrifugatie van antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit antraceen carbazool en\n                                                fenantreen. antraceenolie, antraceenpasta\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n90640-82-7\n\nantraceenolie, fractie, De olie die resteert na de verwijdering, door middel van een\n                                                kristallisatieproces, van een antraceenrijke vaste stof (antraceenpasta) uit antraceenolie.\n                                                Bestaat voornamelijk uit aromatische verbindingen met twee, drie of vier ringen. antraceenolie,\n                                                antraceenarm\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n90-72-2\n\n2,4,6-tri(dimethylaminomethyl)fenol\n\nsO\n\nsO\n\n90-94-8\n\n4,4'-bis(dimethylamino)benzofenon; Michler's keton\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n91079-47-9\n\nfenolen C9-11-; gedestilleerde fenolen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n91-08-7\n\n1-methyl-2,6-fenyleen-diisocyanaat; tolueen-2,6-diisocyanaat\n\nsO\n\nsO\n\n91-17-8\n\nbicyclo(4,4,0)decaan; decahydronaftaleen; decaline\n\ngO\n\ngO.2\n\n91-20-3\n\nnaftaleen; naftaline\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n91-22-5\n\nquinoline; chinoline\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n91-23-6\n\n2-nitroanisool\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n91-59-8\n\n2-naftylamine; 2-naftaleenamine; zouten van 2-naftylamine; zouten van 2-naftaleenamine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n91-94-1\n\n3,3-dichloorbenzidine; zouten van 3,3- dichloorbenzidine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n91-95-2\n\nbifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine; diaminobenzidine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n91995-15-2\n\nantraceenolie, fractie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie\n                                                van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze\n                                                hoge-temperatuur- teer, met een kooktraject van ongeveer 330 \u00b0C tot 350 \u00b0C. Bevat\n                                                hoofdzakelijk antraceen carbazool en fenantreen. antraceenolie, antraceenpasta, antraceenfractie\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n91995-17-4\n\nantraceenolie, fractie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie\n                                                van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze\n                                                hoge-temperatuur- teer, met een kooktraject van ongeveer 290 \u00b0C tot 340 \u00b0C. Bevat\n                                                hoofdzakelijk tricyclische aromaten en dihydroderivaten daarvan. antraceenolie, antraceenpasta,\n                                                lichte destillatiefracties\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n924-42-5\n\nN-methylolacrylamide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n92-52-4\n\nbifenyl; difenyl\n\nsO\n\nsO\n\n92-67-1\n\n4-aminobifenyl; xenylamine; zouten van 4-aminobifenyl; zouten van xenylamine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n92-87-5\n\nbenzidine; 4,4'-diaminobifenyl; zouten van benzidine; zouten van 4,4'-diaminobifenyl;\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n92-93-3\n\n4-nitrobifenyl\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n93-58-3\n\nbenzo\u00ebzuurmethylester; methylbenzoaat\n\nsO\n\nsO\n\n94-26-8\n\nbutylparabeen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n94361-06-5\n\ncyproconazool\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n94551-87-8\n\nontkoperd afvalslik en bezinksel van elektrolytische koperzuivering\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n94-59-7\n\n5-allyl-1,3-benzodioxoo; safrool\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n94723-86-1\n\n2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexaan-3-ylcyclohex- 2-een-1-on\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n95-06-7\n\nsulfallaat; 2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n95-50-1\n\n1,2-dichloorbenzeen\n\ngO\n\ngO.1\n\n95-53-4\n\no-toluidine; 2-aminotolueen; 2-methylbenzeenamine; zouten van o-toluidine; zouten\n                                                van 2-aminotolueen; zouten van 2-methylbenzeenamine\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n95-69-2\n\n4-chloor-o-toluidine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n95-80-7\n\n4-methyl-m-fenyleendiamine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n95-92-1\n\ndiethyloxalaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n95-93-2\n\n1,2,4,5-tetramethylbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n959-98-8\n\nalfa-endosulfan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n96-09-3\n\n(epoxyethyl)benzeen; fenyloxiraan; styreenoxide\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n96-12-8\n\ndibroomchloorpropaan; 1,2-dibroom- 3-chloorpropaan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n96-13-9\n\n2,3-dibroompropaan-1-ol\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n96-18-4\n\n1,2,3-trichloorpropaan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n96-22-0\n\n3-pentanon\n\ngO\n\ngO.2\n\n96-23-1\n\n1,3-dichloorpropaan-2-ol\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n96-29-7\n\n2-butanonoxim\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n96-33-3\n\nacrylzuurmethylester; methylacrylaat; methylpropenoaat\n\ngO\n\ngO.1\n\n96-45-7\n\nethyleenthioureum; ETU; imidazolidine-2-thion\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n96-48-0\n\n\u03b3-butyrolacton\n\ngO\n\ngO.1\n\n97-56-3\n\no-aminoazotolueen; 4-amino-2',3- dimethylazobenzeen; 4-o-tolylazo-o-toluidine\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n97-64-3\n\nethyllactaat; ethyl-\u03b1-hydroxypropionaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n97-88-1\n\nn-butylmethacrylaat\n\ngO\n\ngO.2\n\n97925-95-6\n\nethanol, 2,2'-iminobis-, N- (C13-15-vertakt en lineair alkyl)-derivaten\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n97-99-4\n\ntetrahydro-2-furylmethanol\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n98-00-0\n\n2-hydroxymethylfuran; furfurylalcohol\n\ngO\n\ngO.2\n\n98-01-1\n\n2-furaldehyde; furfural; furfurol\n\ngO\n\ngO.1\n\n98-07-7\n\nbenzotrichloride; trichloormethylbenzeen\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n98-54-4\n\n4-tert-butylfenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n98-55-5\n\n\u03b1-terpineol\n\ngO\n\ngO.2\n\n98-73-7\n\n4-tert-butylbenzo\u00ebzuur\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n98-82-8\n\ncumeen; isopropylbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n98-83-9\n\nisopropenylbenzeen; \u03b1-methylstyreen\n\ngO\n\ngO.2\n\n98-87-3\n\nbenzalchloride\n\ngO\n\ngO.1\n\n98-95-3\n\nnitrobenzeen\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\n99-62-7\n\nm-diisopropylbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\n996-35-0\n\ndimethylisopropylamine\n\ngO\n\ngO.1\n\n99688-47-8\n\nmonomethyldibroomdifenylmethaan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden\n                                                (omvattend elk van hun individuele isomeren en combinaties daarvan)\n\nZZS\n\nMVP 2\n\n4-heptylfenol, vertakt en lineair\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5- methyl-1,3-dioxaan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5- methyl-1,3-dioxaan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\n6-aminohexaanzuur, trimeer\n\ngO\n\ngO.2\n\naardolie\n\ngO\n\ngO.2\n\nalifatisch koolwaterstofmengsel\n\ngO\n\ngO.2\n\nalkoholethyleen-oxide-fosfaatester (mengsel van C12/C14 mono- di- en trimeren)\n\ngO\n\ngO.2\n\nalkylalcoholen\n\ngO\n\ngO.2\n\naluminiumverbindingen\n\nS\n\nS\n\nantimoonverbindingen\n\nsA\n\nsA.3\n\naromatisch koolwaterstofmengsel\n\ngO\n\ngO.2\n\narseenverbindingen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nazokleurstoffen op basis van benzidine; 4,4- diarylazobifenylkleurstoffen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nazokleurstoffen op basis van o-dianisidine; 4,4'- diarylazo-3,3'-dimethoxybifenylkleurstoffen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nazokleurstoffen op basis van o-tolidine; 4,4'- diarylazo-3,3'-dimethylbifenylkleurstoffen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nbariumverbindingen\n\nsA\n\nsA.3\n\nbenzine\n\ngO\n\ngO.2\n\nberylliumverbindingen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nboriumverbindingen (stofvormig)\n\nS\n\nS\n\nbroomverbindingen1\n\ngA\n\ngA.2\n\ncadmiumverbindingen\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\ncalciumverbindingen, m.u.v. calciumoxide\n\nS\n\nS\n\nchloorbenzenen m.u.v. 1,2-dichloorbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\nchloorverbindingen\n\ngA\n\ngA.3\n\nchroomverbindingen (m.u.v. Chroom(VI)verbindingen)\n\nsA\n\nsA.3\n\nchroom(VI)verbindingen\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\ncyaniden\n\nsA\n\nsA.3\n\ndichloorfenol(en)\n\ngO\n\ngO.1\n\ndichloorsiliciumdihydride\n\ngA\n\ngA.3\n\ne-glas microvezels met een representatieve samenstelling\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nester van penta-erythritol en C9-C10-vetzuur\n\ngO\n\ngO.2\n\nethoxypropylaceta(a)t(en)\n\ngO\n\ngO.2\n\nfenol, 2-dodecyl-, vertakt\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nfenol, 3-dodecyl-, vertakt\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nfluoriden\n\nsA\n\nsA.3\n\nfluorspar\n\nsA\n\nsA.3\n\nfluorverbindingen\n\ngA\n\ngA.2\n\ngebromeerde brandvertragers\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nge\u00ebthoxyleerd 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nge\u00ebthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol\n\nZZS\n\nMVP 1\n\ngesulfateerde plantaardige olie\n\ngO\n\ngO.2\n\nglaswolvezels\n\nsA\n\nsA.2\n\nhexachloorcyclohexanen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nhoutstof (deeltjes <10 \u03bcm)\n\nS\n\nS\n\nhydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeensulfonaat)\n\nZZS\n\nMVP 2\n\nhydrazine-trinitromethaan\n\nZZS\n\nMVP 2\n\nhydrazine zouten\n\nZZS\n\nMVP 2\n\niso-octyl/nonyl-fenyl-polyglycolether (met 5 ethyleenoxide-eenheden)\n\ngO\n\ngO.2\n\nkeramische vezels\n\nsA\n\nsA.1\n\nkobaltverbindingen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nkobaltlithiumnikkeloxide\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\nkoperverbindingen, uitgezonderd koperrook\n\nsA\n\nsA.3\n\nkoperrook\n\nsA\n\nsA.2\n\nkwikverbindingen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nloodalkylen\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\nloodverbindingen, anorganisch\n\nZZS\n\nZie bijlage 12b\n\nloodverbindingen organisch\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nmagnesiumverbindingen\n\nS\n\nS\n\nmangaanverbindingen\n\nsA\n\nsA.3\n\nmengsel van 4-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]- 4H-1,2,4-triazool en 1-[[bis-(4-\n                                                fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazool\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nmengsel van dimethyl(2- (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat, diethyl(2- (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat\n                                                en methylethyl(2- (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nmengsel van dinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat\n                                                en trinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nmengsel van N-[3-hydroxy-2-(2-methyl-acryloylamino-methoxy)-propoxymethyl]-2-methyl-acrylamide,\n                                                N-[2,3-bis-(2-methyl-acryloylamino-methoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide, methacrylamide,\n                                                2-methyl-N-(2-methyl-acryloylamino-methoxy-methyl)-acrylamide en N-(2,3-dihydroxy-propoxymethyl)-2-methyl-acrylamide\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nmengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H3H5H)-triazine-2,4,6-trion; mengsel\n                                                van oligomeren van 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H3H5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H3H5H)-triazine-2,4,6-trion\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nmercaptanen\n\ngO\n\ngO.1\n\nmethylfenolen\n\ngO\n\ngO.1\n\nmethylfenyleendiamine; diaminotolueen; [technisch product \u2013 mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine\n                                                (EU-nr. 202-453-1) en 2-methyl-m-fenyleendiamine (EC nr. 212-513-9)\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nmolybdeenverbindingen\n\nS\n\nS\n\nmonomethyldichloordifenylmethaan\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nnikkelverbindingen\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\nnitrocresolen\n\nsO\n\nsO\n\nnitrofenolen\n\nsO\n\nsO\n\nnitrotolue(e)n(en)\n\nsO\n\nsO\n\nO-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nolefinische koolwaterstoffen\n\ngO\n\ngO.2\n\nPAKs; polycyclische aromatische koolwaterstoffen\n\nZZS\n\nMVP 1\n\npalladiumverbindingen\n\nsA\n\nsA.3\n\nparaffine-olie\n\ngO\n\ngO.2\n\nparaffinische koolwaterstoffen\n\ngO\n\ngO.2\n\nperfluorbutaansulfonzuur zouten\n\nZZS\n\nMVP 1\n\npinenen\n\ngO\n\ngO.2\n\nplatinaverbindingen, niet wateroplosbaar\n\nsA\n\nsA.3\n\nplatinaverbindingen, wateroplosbaar\n\nsA\n\nsA.1\n\npolybroomdibenzodioxines\n\nZZS\n\nERS\n\npolybroomdibenzofuranen\n\nZZS\n\nERS\n\npolychloordibenzodioxines; polychloordibenzo- p-dioxinen; PCDD's; dioxine\n\nZZS\n\nERS\n\npolychloordibenzofuranen; PCDF's\n\nZZS\n\nERS\n\npolyethyleenglycol\n\nsO\n\nsO\n\npolyhalogeen-dibenzodioxines\n\nZZS\n\nERS\n\npolyhalogeen-dibenzofuranen\n\nZZS\n\nERS\n\npolyvinylalcohol\n\nS\n\nS\n\nreactieproducten van 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithion, formaldehyde en vertakt en\n                                                lineair 4-heptylfenol [met 0,1 procent of meer vertakt of lineair 4-heptylfenol (EG-nr.\n                                                217-862-0)]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nreactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) [met 0,1\n                                                procent of meer formaldehyde (CAS-nr. 50-00-0) of andere ZZS]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nreactieproducten van paraformaldehyde met 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1) [met 0,1\n                                                procent of meer formaldehyde (CAS-nr. 50-00-0) of andere ZZS]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nrhodiumverbindingen, niet wateroplosbaar\n\nsA\n\nsA.2\n\nrhodiumverbindingen, wateroplosbaar\n\nsA\n\nsA.1\n\nseleenverbindingen\n\nsA\n\nsA.2\n\nsilicavezels, m.n. cristoballiet en tridymiet\n\nsA\n\nsA.1\n\nslakkenwolvezels\n\nsA\n\nsA.1\n\nsteenwolvezels\n\nsA\n\nsA.2\n\nstikstofoxiden\n\ngA\n\ngA.5\n\nstof\n\nS\n\nS\n\ntelluriumverbindingen\n\nsA\n\nsA.2\n\nthalliumverbindingen\n\nsA\n\nsA.1\n\nthioalcoholen\n\ngO\n\ngO.1\n\nthioethers\n\ngO\n\ngO.1\n\ntinverbindingen, anorganisch\n\nsA\n\nsA.3\n\ntinverbindingen, organisch; organotinverbindingen\n\nZZS\n\nzie bijlage 12b\n\ntrichloorfenolen\n\ngO\n\ngO.1\n\ntrimethylbenzeen\n\ngO\n\ngO.2\n\ntris(vertakt en lineair 4-nonylfenyl) fosfiet [met \u2265 0.1 gewichtsprocent vertakt en\n                                                lineair 4-nonylfenol]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nvanadiumlegeringen en vanadiumcarbide\n\nsA\n\nsA.3\n\nvanadiumverbindingen\n\nsA\n\nsA.1\n\nvuurvaste keramische vezels, vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van\n                                                minerale wol zoals gedefinieerd in bijlage VI van de EU-CLP/GHS [synthetische (silicaat)glasvezels\n                                                met een willekeurige ori\u00ebntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O\n                                                plus K2O plus CaO plus MgO plus BaO) van ten hoogste 18 gewichtsprocent]\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nxylenen\n\ngO\n\ngO.2\n\nzilververbindingen\n\nsA\n\nsA.1\n\nzinkverbindingen\n\nS\n\nS\n\nzinkarsenaat of zinkarseniet of zinkarsenaat en zinkarseniet, mengsel\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nzirkonium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels\n\nZZS\n\nMVP 1\n\nzwaveloxiden, berekend als SO2\n\ngA\n\ngA.4\n\n1 Gebromeerde brandvertragers zijn uitgezonderd van deze stofgroep, zie aparte vermeldingen\n                                 op deze lijst.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nStoffen die in een andere stofklasse zijn ingedeeld met bijbehorende afwijkende waarden\n                                 als bedoeld in artikel 1.3b, tweede lid, van deze regeling.\n\nCAS Nummer\n\nNaam\n\nStofklasse\n\nGrensmassastroom (g/uur)\n\nEmissiegrenswaarde (mg/Nm3)\n\n10043-35-3\n\nboorzuur\n\nMVP 1\n\n\u2013\n\n51\n\n100-44-7\n\nbenzylchloride; chloormethylbenzeen; alfachloortolueen\n\nMVP 2\n\n100\n\n20\n\n10124-43-3\n\nkobaltsulfaat\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n10141-05-6\n\nkobalt(II)dinitraat\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n10190-55-3\n\nloodmolybdaat\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n10332-33-9\n\nperboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n10486-00-7\n\nperboorzuur (HBO(O2)) natriumzout tetrahydraat\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n106-94-5\n\n1-broompropaan\n\nMVP 2\n\n500\n\n50\n\n109-86-4\n\n2-methoxyethanol; methyleenglycolmonomethylether; ethyleenglycolmonomethylether; methylglycol\n\nMVP 2\n\n100\n\n20\n\n110-49-6\n\n2-methoxyethylacetaat\n\nMVP 2\n\n100\n\n20\n\n110-80-5\n\n2-ethoxyethanol; ethyleenglycolmonoethylether\n\nMVP 2\n\n500\n\n50\n\n11113-50-1\n\nnatuurlijk ruw boorzuur met een gehalte aan H3BO3 van niet meer dan 85 gewichtspercenten berekend op de droge stof\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n111-15-9\n\n2-ethoxyethylacetaat; ethylglycolacetaat\n\nMVP 2\n\n500\n\n50\n\n11138-47-9\n\nperboorzuur natriumzout\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n117955-40-5\n\n2-methoxypropylacetaat\n\nMVP 2\n\n500\n\n50\n\n12007-00-0\n\nnikkelboride (NiB)\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n12007-01-1\n\ndinikkelboride\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n12007-02-2\n\ntrinikkelboride\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n120-12-7\n\nantraceen\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n12040-72-1\n\nperboorzuur natriumzout monohydraat\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n12068-61-0\n\nnikkeldiarsenide\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n12179-04-3\n\nboraxpentahydraat; dinatriumtetraboraat pentahydraat\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n12267-73-1\n\ntetraboordinatriumheptaoxide hydraat\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n12619-90-8\n\nnikkelboride\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n126-99-8\n\nchloropreen; 2-chloor-1,3-butadieen; 2-chloropreen\n\nMVP 2\n\n500\n\n50\n\n127-19-5\n\nN,N-dimethyl-aceetamide\n\nMVP 2\n\n500\n\n50\n\n12737-30-3\n\nkobaltnikkeloxide\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n1303-00-0\n\ngalliumarsenide\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n1303-28-2\n\narseenpentoxide; diarseenpentaoxide\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n1303-86-2\n\nbooroxide; diboortrioxide\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n1303-96-4\n\nboraxdecahydraat; dinatriumtetraboraat decahydraat\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n1327-53-3\n\narseentrioxide\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n1330-43-4\n\nboorzuur dinatriumzout; dinatriumtetraboraat, watervrij; boraxdecahydraat; dinatriumtetraboraat\n                                                decahydraat; boraxpentahydraat; dinatriumtetraboraat pentahydraat\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n13477-70-8\n\nnikkel(II)arsenaat; trinikkelbis(arsenaat)\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n13517-20-9\n\nperboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n13814-96-5\n\nloodbis(tetrafluorboraat); loodfluorboraat\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n13840-56-7\n\northoboorzuur natriumzout\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n14708-14-6\n\nnikkelbis(tetrafluorboraat)\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n14977-61-8\n\nchromylchloride\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n15120-21-5\n\nnatriumperboraat\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n151-56-4\n\naziridine; ethyleenimine\n\nMVP 2\n\n100\n\n20\n\n15606-95-8\n\ntriethylarsenaat\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n1589-47-5\n\n2-methoxypropanol\n\nMVP 2\n\n500\n\n50\n\n18540-29-9\n\nchroom(VI)\n\nMVP 1\n\n0,5\n\n0,1\n\n27016-75-7\n\nnikkelarsenide\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n3687-31-8\n\ntrilooddiarsenaat\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n37244-98-7\n\nperboorzuur natriumzout tetrahydraat\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n51000-52-3\n\nethenyl ester van neodecaanzuur\n\nMVP 2\n\n100\n\n20\n\n513-79-1\n\nkobaltcarbonaat\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n58591-45-0\n\nkobaltnikkeldioxide\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n65229-23-4\n\nnikkelboorfosfide\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n68016-03-5\n\nkobaltdimolybdeennikkeloctaoxide\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n68-12-2\n\nN,N-dimethylformamide\n\nMVP 2\n\n500\n\n50\n\n68186-89-0\n\nkobaltnikkel grijze periklaas: C.I. Pigment black 25; C.I. 77332\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n70657-70-4\n\n2-methoxypropylacetaat\n\nMVP 2\n\n500\n\n50\n\n71-48-7\n\nkobaltacetaat\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n7439-92-1\n\nlood\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n7440-02-0\n\nnikkel\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\n7440-43-9\n\ncadmium\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n74646-29-0\n\ntrinikkelbis(arseniet)\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n74753-18-7\n\n4,4'-bi-o-toluidine sulfaat; 3,3'-dimethylbenzidine sulfaat; 3,3'-dimethyl-[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine\n                                                sulfaat\n\nMVP 2\n\n100\n\n20\n\n75113-37-0\n\ndi-\u00b5-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboraan; dibutyltinhydrogeenboraat; dibutyltinwaterstofboraat\n\nMVP 1\n\n100\n\n20\n\n7632-04-4\n\nnatriumperoxometaboraat\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n7646-79-9\n\nkobaltchloride; kobaltdichloride\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n7778-39-4\n\narseenzuur\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n7778-44-1\n\ncalciumarsenaat\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n7784-40-9\n\nloodarsenaat\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\n78-79-5\n\nisopreen\n\nMVP 2\n\n100\n\n20\n\n79-01-6\n\ntrichlooretheen, trichloorethyleen; TRI\n\nMVP 2\n\n500\n\n50\n\n79-16-3\n\nN-methylacetamide\n\nMVP 2\n\n500\n\n50\n\n79-94-7\n\ntetrabroombisfenol A\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n81-15-2\n\nmusk xyleen; muskus-xyleen; 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen\n\nMVP 1\n\n-\n\n51\n\n84-69-5\n\ndiisobutylftalaat; DIBP\n\nMVP 2\n\n100\n\n20\n\n872-50-4\n\nN-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon\n\nMVP 2\n\n500\n\n50\n\n95-53-4\n\no-toluidine; 2-aminotolueen; 2-methylbenzeenamine; zouten van o-toluidine; zouten\n                                                van 2-aminotolueen; zouten van 2-methylbenzeenamine\n\nMVP 2\n\n100\n\n20\n\n98-07-7\n\nbenzotrichloride; trichloormethylbenzeen\n\nMVP 2\n\n100\n\n20\n\n98-95-3\n\nnitrobenzeen\n\nMVP 2\n\n100\n\n20\n\nloodalkylen\n\nMVP 1\n\n100\n\n20\n\ncadmiumverbindingen\n\nMVP 1\n\n0,25\n\n0,05\n\nchroom(VI)verbindingen\n\nMVP1\n\n0,5\n\n0,1\n\nkobaltlithiumnikkeloxide\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\nloodverbindingen, anorganisch\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\nnikkelverbindingen\n\nMVP 1\n\n2,5\n\n0,5\n\ntinverbindingen, organisch; organotinverbindingen;\n\nMVP 1\n\n100\n\n20\n\nVoetnoot 1:\n\nVoor deze stof geldt:\n\na) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5\u00a0mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden\n                                       gedurende \u00e9\u00e9n uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit\n                                       al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron\n                                       geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk\n                                       niet meer dan 20\u00a0milligram per normaal kubieke meter;\n\nof\n\nb) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20\u00a0mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden\n                                       gedurende \u00e9\u00e9n uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit\n                                       al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nCAS-nummer\n\nStof\n\nMTR (\u00b5g/m3)\n\nToelichting\n\n100-44-7\n\nbenzylchloride; chloormethylbenzeen; alfachloortolueen\n\n2,8\n\n10124-43-3\n\nkobaltsulfaat\n\n0,5\n\ngemeten als kobalt\n\n10141-05-6\n\nkobalt(II)dinitraat\n\n0,5\n\ngemeten als kobalt\n\n106-89-8\n\nepichloorhydrine; 1-chloor-2,3-epoxypropaan; chloormethyloxiraan\n\n80\n\n106-93-4\n\n1,2-dibroomethaan\n\n0,2\n\n106-94-5\n\n1-broompropaan\n\n70\n\n106-99-0\n\n1,3-butadieen; buta-1,3-dieen\n\n3\n\n107-06-2\n\n1,2-dichloorethaan; ethyleenchloride\n\n48\n\n107-13-1\n\nacrylonitril; 2-propeennitril; propeennitril\n\n10\n\n108-70-3\n\n1,3,5-trichloorbenzeen\n\n50\n\n109-86-4\n\n2-methoxyethanol; methyleenglycolmonomethylether; ethyleenglycolmono-methylether;\n                                                methylglycol\n\n200\n\n110-80-5\n\n2-ethoxyethanol; ethyleenglycolmono-ethylether\n\n200\n\n115-29-7\n\nendosulfan\n\n0,02\n\n116-14-3\n\ntetrafluoretheen; tetrafluorethyleen\n\n30\n\n117-81-7\n\nbis(2-ethylhexyl)ftalaat; di-ethylhexylftalaat; DEHP\n\n14\n\n118-74-1\n\nhexachloorbenzeen\n\n0,75\n\n120-82-1\n\n1,2,4-trichloorbenzeen\n\n50\n\n121-14-2\n\n2,4-dinitrotolueen\n\n7,0\n\n1303-28-2\n\narseenpentoxide; diarseenpentaoxide\n\n0,006\n\n1303-96-4\n\nboraxdecahydraat; dinatriumtetraboraat decahydraat\n\n700\n\n1327-53-3\n\narseentrioxide\n\n0,006\n\n1333-82-0\n\nchroomtrioxide\n\n0,0025\n\ngemeten als chroom (VI)\n\n1335-32-6\n\nloodacetaat, basisch\n\n0,5\n\n143-50-0\n\nchloordecon\n\n1,1\n\n14977-61-8\n\nchromyldichloride\n\n0,0025\n\ngemeten als chroom (VI)\n\n1582-09-8\n\ntrifluraline\n\n26\n\n18540-29-9\n\nchroom(VI)verbindingen\n\n0,0025\n\ngemeten als chroom (VI)\n\n301-04-2\n\nlooddiacetaat\n\n0,5\n\n302-01-2\n\nhydrazine\n\n0,07\n\n309-00-2\n\naldrin\n\n0,35\n\n32534-81-9\n\npentabroomdifenylether\n\n7,0\n\n382-21-8\n\nperfluorisobuteen\n\n0,1\n\n50-00-0\n\nformaldehyde\n\n10\n\n50-29-3\n\nDDT, 4,4\u2019-isomeer; para-para-DDT\n\n1,8\n\n513-79-1\n\nkobaltcarbonaat\n\n0,5\n\ngemeten als kobalt\n\n55525-54-7\n\n3,3'-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat\n\n0,05\n\n57-74-9\n\nchloordaan\n\n0,02\n\n58-89-9\n\ngamma-hexachloorcyclohexaan; gamma-HCH; lindaan\n\n0,14\n\n593-60-2\n\nvinylbromide\n\n3\n\n60-57-1\n\ndieldrin\n\n0,35\n\n606-20-2\n\n2,6-dinitrotolueen\n\n0,35\n\n608-73-1\n\nhexachloorcyclohexaan\n\n0,2\n\n608-93-5\n\npentachloorbenzeen\n\n2,8\n\n629-14-1\n\n1,2-diethoxyethaan\n\n200\n\n70776-03-3\n\npolychloornaftalenen; PCNs; chloorderivaten van naftaleen\n\n1,0\n\ngeldt voor de som van alle chloornafatalenen\n\n71-43-2\n\nbenzeen\n\n5\n\nEU-grenswaarde, staat ook in de Wet milieubeheer\n\n71-48-7\n\nkobaltacetaat\n\n0,5\n\ngemeten als kobalt\n\n72-20-8\n\nendrin\n\n0,7\n\n7439-92-1\n\nlood\n\n0,5\n\ngrenswaarde Wet milieubeheer\n\n7439-97-6\n\nkwik\n\n0,05\n\ngeldt voor metallisch kwik\n\n7440-02-0\n\nnikkel\n\n0,02\n\nEU-streefwaarde, geldt ook voor nikkelverbindingen, gemeten als nikkel, staat ook\n                                                in de Wet milieubeheer\n\n7440-38-2\n\narseen\n\n0,006\n\nEU-streefwaarde, staat ook in de Wet milieubeheer\n\n7440-41-7\n\nberyllium\n\n0,02\n\ngeldt ook voor berylliumverbindingen, gemeten als beryllium\n\n7440-43-9\n\ncadmium\n\n0,005\n\nEU-streefwaarde, geldt ook voor cadmiumverbindingen, gemeten als cadmium, staat ook\n                                                in de Wet milieubeheer\n\n7440-48-4\n\nkobalt\n\n0,50\n\ngrenswaarde wet bodemsanering\n\n75-01-4\n\nvinylchloride\n\n3,6\n\n75-07-0\n\nethanal\n\n70\n\n75-21-8\n\nethyleenoxide\n\n3\n\n75-56-9\n\npropyleenoxide\n\n90\n\n76-44-8\n\nheptachloor\n\n0,5\n\n7646-79-9\n\nkobaltchloride; kobaltdichloride\n\n0,5\n\ngemeten als kobalt\n\n7738-94-5\n\nchroomzuur\n\n0,0025\n\ngemeten als chroom(VI)\n\n7778-39-4\n\narseenzuur\n\n0,006\n\ngeldt ook voor zouten van arseenzuur\n\n78-79-5\n\nisopreen\n\n225\n\n78-87-5\n\n1,2-dichloorpropaan\n\n12\n\n79-01-6\n\ntrichlooretheen; trichloorethyleen; TRI\n\n200\n\n79-06-1\n\nacrylamide\n\n0,6\n\n79-46-9\n\n2-nitropropaan\n\n20\n\n8001-35-2\n\ntoxafeen\n\n0,07\n\n84-69-5\n\ndiisobutylftalaat; DIBP\n\n30\n\n84-74-2\n\ndibutylftalaat; DBP\n\n0,1\n\n85-68-7\n\nbenzylbutylftalaat; BBP\n\n1750\n\n872-50-4\n\nN-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon\n\n71\n\n87-61-6\n\n1,2,3-trichloorbenzeen\n\n50\n\n87-68-3\n\nhexachloorbutadieen\n\n5\n\n87-86-5\n\npentachloorfenol\n\n11\n\n88-72-2\n\n2-nitrotolueen\n\n16\n\n91-94-1\n\n3,3-dichloorbenzidine\n\n0,02\n\n95-53-4\n\no-toluidine; 2-aminotolueen; 2-methylbenzeenamine\n\n32\n\n96-18-4\n\n1,2,3-trichloropropaan\n\n0,012\n\n96-45-7\n\nethyleenthioureum; ETU; imidazolidine-2-thion\n\n18\n\n98-07-7\n\nbenzotrichloride; trichloormethylbenzeen\n\n0,028\n\n98-95-3\n\nnitrobenzeen\n\n9\n\ntinverbindingen, organisch; organotinverbindingen\n\n0,02\n\ngeldt voor de som van alle organotinverbindingen\n\nPAKs; polycyclische aromatische koolwaterstoffen\n\n0,001\n\nEU-streefwaarde, gemeten als benzo[a]pyreen, staat ook in de Wet milieubeheer\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]"}