Title: wetten.nl - Regeling - Warenwetregeling liften - BWBR0008415

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0008415/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Warenwetregeling liften - BWBR0008415", "content": "Regeling houdende nadere regels ten aanzien van liften\n\nDe Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,\n\nHandelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;\n\nGelet op de artikelen 4, vijfde en zesde lid, 5, derde lid, 11, eerste lid, 12, eerste lid, eerste zin, en 19 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen en artikel 23, derde lid, van het Besluit liften;\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder Besluit: het Warenwetbesluit liften.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nEen aanwijzing als aangewezen instelling en aangewezen aangemelde instelling kan geschieden\n                                    indien:\n\na. in geval van de overeenstemmingsbeoordeling van een lift of veiligheidscomponent dan\n                                          wel de beoordeling van een kwaliteitsborgingsysteem als bedoeld in de artikelen 8 en 9 van het besluit, de aanvragende instelling voldoet aan de criteria, vastgelegd in het Werkveldspecifiek\n                                          document voor Aanwijzing en Toezicht op de instellingen voor overeenstemmingsbeoordelingsprocedures\n                                          voor de richtlijn 95/16/EG \u2013 Liften, zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regeling;\n\nb. in geval van de beoordeling van een voorgenomen wijziging in een lift, model lift\n                                          of model veiligheidscomponent als bedoeld in artikel 11 van het besluit, dan wel een keuring of vervolgkeuring van een lift als bedoeld in artikel 17 van het besluit, de aanvragende instelling voldoet aan de criteria, vastgelegd in het Werkveldspecifiek\n                                          document voor Aanwijzing en Toezicht op de instellingen ten behoeve van keuringen\n                                          van liften in de gebruiksfase, zoals opgenomen in bijlage 2 bij de regeling.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe dossiers en de briefwisseling die betrekking hebben op de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures,\n                                    bedoeld in het besluit, worden gesteld in de Nederlandse taal, of in een andere door de aangewezen aangemelde\n                                    instelling aanvaarde taal.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIn het jaarverslag, bedoeld in artikel 7c, tweede lid, van de wet, worden door de aangewezen instelling en de aangewezen aangemelde instelling ten\n                                    minste de volgende onderwerpen behandeld:\n\na. de door de instelling afgegeven, ingetrokken dan wel geweigerde certificaten;\n\nb. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende accreditaties,\n                                          reglementen en procedures;\n\nc. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende taakverdeling;\n\nd. wijzigingen in de bestuurssamenstelling;\n\ne. wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement;\n\nf. aan derden uitbestede werkzaamheden;\n\ng. structurele knelpunten op het werkveld van de instelling die zich in de uitvoeringspraktijk\n                                          hebben voorgedaan;\n\nh. het gevoerde overleg en de samenwerking op het werkveld met andere instellingen;\n\ni. door de instelling ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan;\n\nj. tegen de besluiten van de instelling ingediende bezwaren en ingestelde beroepen en\n                                          de wijze van afhandeling daarvan;\n\nk. een financieel verslag betreffende de activiteiten waarvoor de instelling is aangewezen.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nEen certificaat kan worden afgegeven indien, in geval van de beoordeling van een voorgenomen\n                                    wijziging in een lift, model lift of model veiligheidscomponent als bedoeld in artikel 11 van het besluit, dan wel een keuring of vervolgkeuring van een lift als bedoeld in artikel 17 van het besluit, de aanvrager voldoet aan de eisen, vastgelegd in Werkveldspecifiek certificatieschema\n                                    ten behoeve van het Warenwetbesluit liften binnen het werkveld keuringen van liften,\n                                    documentcode WSCS-Liften Gebruiksfase, zoals opgenomen in bijlage 3, behorend bij artikel 5, Warenwetregeling liften.\n\n[Vervallen per 01-09-2003]\n\n[Vervallen per 01-09-2003]\n\n[Vervallen per 01-09-2003]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling liften.\n\n[Vervallen per 26-05-2005]\n\n[Vervallen per 26-05-2005]\n\n[Vervallen per 26-05-2005]\n\n\u2019s-Gravenhage, 12 december 1996\n\nStaatssecretaris\n\nF.H.G. de Grave\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDocument: WDAT-Liften Handelsfase\n\nINHOUD\n\n1.\n\nINLEIDING\n\n2.\n\nDEFINITIES\n\n3.\n\nWERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN\n\n3.1\n\nBeschrijving document\n\n3.2\n\nRisicoanalyse\n\n4.\n\nEISEN TEN BEHOEVE VAN DE AANWIJZING\n\n4.1\n\nAlgemeen kader\n\n4.2\n\nAanwijzingskavels\n\n4.3\n\nEisen aan de keuringsinstellingen\n\n4.4\n\nProductcertificatie, inspectie en systeemcertificatie\n\n4.5\n\nFuncties en vakbekwaamheidseisen\n\n4.6\n\nAanwijzingscriteria\n\n5.\n\nTOEZICHT\n\n6.\n\nMAATREGELEN\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nVoor liften zijn wettelijk verplichte conformiteitbeoordelingsprocedures vastgesteld.\n                                    De procedures zijn in overeenstemming met de Richtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement\n                                    en de Raad van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van\n                                    de Lid-Staten betreffende Liften, hierna: de Richtlijn. De Richtlijn is ge\u00efmplementeerd\n                                    in het Warenwetbesluit Liften. Voor elk product dat onder de Richtlijn valt moet een EG-verklaring van Overeenstemming\n                                    worden opgesteld. Hierin verklaart de fabrikant dat aan alle essenti\u00eble eisen van\n                                    veiligheid en gezondheid uit de Richtlijn wordt voldaan. De fabrikant of een gemachtigd\n                                    persoon van de fabrikant ondertekent de verklaring en stuurt deze verklaring mee met\n                                    het product. Ook brengt hij de CE- markering op het product aan.\n\nKeuringsinstellingen voeren productkeuringen uit. In Nederland gevestigde instellingen\n                                    dienen door de minister van SZW te zijn aangewezen. Deze instellingen worden bij de\n                                    Europese Commissie aangemeld als conformity assessment body (CAB), en zijn dan Notified\n                                    Body (NoBo).\n\nDit document voor aanwijzing en toezicht verwijst naar de Europese eisen waar keuringsinstellingen\n                                    aan moeten voldoen alvorens de minister van SZW overgaat tot aanwijzing op een werkveld\n                                    van het Warenwetbesluit Liften. De Raad voor Accreditatie zal aan de hand van dit document de keuringsinstellingen\n                                    beoordelen1. Kortweg komt deze beoordeling neer op het volgende:\n\n1. Een (kandidaat) conformity assessment body (CAB) moet voldoen aan de eisen genoemd\n                                          in de specifieke \u2018nieuwe aanpak\u2019 richtlijn en aan de eisen als genoemd in het besluit\n                                          van het New Legislative Framework (NLF), ook wel \u2018het goederenpakket\u2019 genoemd;\n\n2. De (kandidaat) CAB kan aantonen dat hij aan deze eisen voldoet door het overleggen\n                                          van een accreditatie op de toepasselijke geharmoniseerde accreditatienorm voor de\n                                          scope van de aanwijzing;\n\n3. Als de (kandidaat) CAB kiest om niet de weg van accreditatie te volgen, kan de (kandidaat)\n                                          CAB worden beoordeeld op basis van dezelfde geharmoniseerde norm als genoemd onder\n                                          punt 2;\n\nDe geharmoniseerde normen zijn gepubliceerd door de Europese Commissie in het Official\n                                    Journal.\n\nDe RvA voert de beoordeling uit en hanteert hierbij de toepasselijke IAF-, ILAC- en\n                                    EC-toelichtingen.\n\nDe consequenties zijn:\n\na) Overlegt een (kandidaat) CAB accreditatie, dan resteert na melding in NANDO een stand\n                                          still periode van 2 weken;\n\nb) Anders, als de (kandidaat) CAB geen accreditatie kan overleggen, moeten alle documenten\n                                          waarop de lidstaat zijn oordeel baseert worden ge-upload en volgt na melding in NANDO\n                                          een stand still periode van 2 maanden.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nZie de definities in de richtlijn 95/16/EG van 29 juni 1995, de verordening (EG) Nr.\n                                    764/2008, de verordening (EG) Nr. 765/2008 en het besluit Nr. 768/2008/EG van 9 juli\n                                    2008.\n\nBinnen dit document gelden verder de volgende definities:\n\nAccreditatienorm\n\n:\n\nGeharmoniseerde norm, gepubliceerd in een Mededeling van de Commissie in het kader\n                                                   van de uitvoering van Verordening (EG) nr.\u00a0765/2008 van het Europees Parlement en\n                                                   de Raad, Besluit nr.\u00a0768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening\n                                                   (EG) nr.\u00a0761/2001 van het Europees Parlement en de Raad (EU Pl 2009/C 136 van 2009-06-16).\n\nhet Besluit\n\n:\n\nBesluit Nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9\u00a0juli 2008 betreffende\n                                                   een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van\n                                                   Besluit 93/465/EEG van de Raad.\n\nCAB\n\n:\n\nInstelling die door de Minister van SZW krachtens wettelijk voorschrift is aangewezen\n                                                   als instelling die bevoegd is om nationaal geldende certificaten af te geven. Deze\n                                                   instelling wordt ook aangeduid als CKI.\n\n\u2018goederenpakket\u2019\n\n:\n\nOmvattende:\n\n1) Verordening (EG) Nr. 764/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli\n                                                   2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische\n                                                   voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn\n                                                   gebracht, en tot intrekking van Beschikking nr. 3052/95/EG;\n\n2) Verordening (EG) Nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli\n                                                   2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende\n                                                   het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93;\n\n3) Besluit Nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende\n                                                   een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van\n                                                   Besluit 93/465/EEG van de Raad.\n\nInspecteur\n\n:\n\nEen functionaris, werkzaam bij de CAB, die aan de hand van checklijsten en instructies\n                                                   keurings- en inspectiewerkzaamheden verricht.\n\nde Richtlijn:\n\nRichtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 inzake de\n                                                   onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende liften.\n\nSenior inspecteur\n\nEen functionaris, werkzaam bij de CAB, die zelfstandig aanvragen en documentatie kan\n                                                   controleren, technische constructiedossiers kan onderzoeken en beoordelen en keuringen\n                                                   verricht, hierover rapporten opstelt en die kan beslissen over de verstrekking van\n                                                   de certificaten.\n\nTechnisch manager\n\nEen functionaris werkzaam bij de CAB, die overeenkomstig NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012\n                                                   onder andere eindverantwoordelijk is voor het keuringsproces en die kan beslissen\n                                                   over de verstrekking en intrekking van certificaten.\n\nde Verordening:\n\nVerordening (EG) Nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008\n                                                   tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het\n                                                   verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nConform de Richtlijn en het \u2018goederenpakket\u2019.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDit werkveldspecifieke document voor aanwijzing en toezicht in het werkveld liften\n                                       in de handelsfase is door de minister van SZW vastgesteld op basis van het Warenwetbesluit\n                                       liften.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDit document richt zich uitsluitend op liften in de handelsfase. Risico's worden binnen\n                                       de bestaande kaders van de Richtlijn, het \u2018goederenpakket\u2019, de geharmoniseerde productnormen,\n                                       normen voor accreditatie en de accreditatiepraktijk afdoende afgedekt. Het speelveld\n                                       is Europees geordend. Overleg met de Europese Commissie en Lidstaten heeft plaats\n                                       in het Standing Committee en in het regulier overleg van conformity assessment bodies,\n                                       het zogenoemde Notified Body Committee. Het overleg over het markttoezicht heeft plaats\n                                       in de Administrative Co-operation (ADCO) Working Group Lifts.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nHet beoordelen en aanwijzen van een CAB (Notified Body) gebeurt op grond van het volgende\n                                       normstelsel:\n\n1) \nWarenwetbesluit en -regeling liften;\n\n2) De minimumcriteria voor de aanwijzing van de aan te melden instanties door de Lid-Staten,\n                                             zoals vermeld in bijlage VII van de Richtlijn;\n\n3) artikel\u00a0R17 Eisen in verband met aangemelde instanties van bijlage I van het Besluit;\n\n4) Als er sprake is van een accreditatie voor de scope van de richtlijn op basis van\n                                             de relevante geharmoniseerde accreditatienormen, dan is er een gerechtvaardigd vertrouwen\n                                             dat daarmee is voldaan aan het criterium onder punt 2 en 3: de minimumcriteria voor\n                                             de aanwijzing van de aan te melden instanties door de Lid-Staten zoals vermeld in\n                                             bijlage VII van de Richtlijn en de eisen in verband met aangemelde instanties van\n                                             artikel\u00a0R17 van bijlage I van het Besluit.\n\nDe geharmoniseerde accreditatienormen zijn gepubliceerd in een Mededeling van de Commissie\n                                       in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees\n                                       Parlement en de Raad, Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad,\n                                       Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad (EU Pl 2009/C\n                                       136 van 2009-06-16).\n\nDe Raad voor Accreditatie moet voor de beoordeling van notified bodies gebruik maken\n                                       van de EA-2/17M-EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of\n                                       conformity assessment bodies for notification purposes (June 2009 rev01). De Guidance\n                                       omvat de criteria voor aanwijzing van notified bodies, zoals onder de punten 1, 2\n                                       en 3 is vermeld.\n\nUitgangspunt is dat instellingen die conformiteitsbeoordelingen uitvoeren in het kader\n                                       van de Richtlijn zijn geaccrediteerd op grond van de toepasselijke geharmoniseerde\n                                       accreditatienorm(en).\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nEen instelling kan worden aangewezen voor \u00e9\u00e9n of meer van de hieronder aangegeven\n                                       aanwijzingskavels:\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\na) EG-Typeonderzoek van liften volgens Bijlage V-B (Module B)\n\nb) Eindcontrole volgens Bijlage VI (Module C)\n\nc) Eenheidskeuring volgens Bijlage X (Module G)\n\nd) Productkwaliteitsborging volgens Bijlage XII (Module E)\n\ne) Volledige kwaliteitsborging volgens Bijlage XIII (Module H)\n\nf) Productiekwaliteitsborging volgens Bijlage XIV (Module D)\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\na. Grendelinrichtingen van schachtdeuren\n\n\u2212 EG-Typeonderzoek volgens Bijlage V-A (Module B)\n\n\u2212 Productkwaliteitsborging volgens Bijlage VIII (Module E)\n\n\u2212 Volledige kwaliteitsborging volgens Bijlage IX (Module H)\n\n\u2212 Overeenstemming met het type en steekproeven volgens Bijlage XI (Module C)\n\nb. Vanginrichtingen of inrichtingen die ongecontroleerde bewegingen naar boven verhinderen\n\n\u2212 EG-Typeonderzoek volgens Bijlage V-A (Module B)\n\n\u2212 Productkwaliteitsborging volgens Bijlage VIII (Module E)\n\n\u2212 Volledige kwaliteitsborging volgens Bijlage IX (Module H)\n\n\u2212 Overeenstemming met het type en steekproeven volgens Bijlage XI (Module C)\n\nc. Snelheidsbegrenzers\n\n\u2212 EG-Typeonderzoek volgens Bijlage V-A (Module B)\n\n\u2212 Productkwaliteitsborging volgens Bijlage VIII (Module E)\n\n\u2212 Volledige kwaliteitsborging volgens Bijlage IX (Module H)\n\n\u2212 Overeenstemming met het type en steekproeven volgens Bijlage XI (Module C)\n\nd. Energieopnemende buffers met\n\n\u2212 niet-lineare karakteristiek\n\n\u2212 terugslagdemping\n\nEnergieafvoerende buffers\n\n\u2212 EG-Typeonderzoek volgens Bijlage V-A (Module B)\n\n\u2212 Productkwaliteitsborging volgens Bijlage VIII (Module E)\n\n\u2212 Volledige kwaliteitsborging volgens Bijlage IX (Module H)\n\n\u2212 Overeenstemming met het type en steekproeven volgens Bijlage XI (Module C)\n\ne. Veiligheidsinrichtingen op vijzels van hydraulische circuits die als vanginrichting\n                                                worden gebruikt\n\n\u2212 EG-Typeonderzoek volgens Bijlage V-A (Module B)\n\n\u2212 Productkwaliteitsborging volgens Bijlage VIII (Module E)\n\n\u2212 Volledige kwaliteitsborging volgens Bijlage IX (Module H)\n\n\u2212 Overeenstemming met het type en steekproeven volgens Bijlage X I(Module C)\n\nf. Elektrische veiligheidsinrichtingen in de vorm van veiligheidscircuits met elektronische\n                                                componenten\n\n\u2212 EG-Typeonderzoek volgens Bijlage V-A (Module B)\n\n\u2212 Productkwaliteitsborging volgens Bijlage VIII (Module E)\n\n\u2212 Volledige kwaliteitsborging volgens Bijlage IX (Module H)\n\n\u2212 Overeenstemming met het type en steekproeven volgens Bijlage XI (Module C)\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nAls relevante geharmoniseerde accreditatienormen gelden:\n\nProductcertificatie of inspectie voor de Modules B, C en G op basis van een accreditatie\n                                       volgens de vigerende versies van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 (certificatie product)\n                                       of NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 (type A) (inspectie);\n\nSysteemcertificatie voor de Modules D, E en H op basis van een accreditatie volgens\n                                       de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17021: 2011.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nProductcertificatie van veiligheidscomponenten in de ontwerp- en productiefase conform\n                                          artikel\u00a09 van het Warenwetbesluit liften bij veiligheidscomponenten bij afgifte, schorsing, opheffing van deze schorsing en\n                                          intrekking van een Certificaat van EG-typeonderzoek krachtens de Richtlijn liften,\n                                          bijlage V-A en bijlage XI.\n\nHet beoordelen van een instelling voor het aanwijzen en aanmelden als NoBo voor het\n                                          afgeven van een certificaat van EG-typeonderzoek van veiligheidscomponenten vindt\n                                          plaats op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nProductcertificatie of inspectie van liften in de ontwerp- en productiefase conform\n                                          artikel\u00a08 van het Warenwetbesluit liften bij liften bij afgifte, schorsing,opheffing van deze schorsing en intrekking van:\n\n\u2212 een Certificaat van EG-typeonderzoek krachtens de Richtlijn liften, bijlage V-B,\n\n\u2212 een Verklaring van Eindcontrole krachtens de Richtlijn liften, bijlage VI,\n\n\u2212 een Certificaat van Overeenstemming krachtens de Richtlijn liften, bijlage X.\n\nHet beoordelen van een instelling voor het aanwijzen en aanmelden als CAB voor het\n                                          afgeven van een certificaat van EG-typeonderzoek, een verklaring van eindcontrole\n                                          of een certificaat van overeenstemming van liften vindt plaats op basis van de vigerende\n                                          versie van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 of NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 (type A),\n                                          al naar gelang de keuze van de instelling.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nKwaliteitsmanagementsysteemcertificatie van liften en veiligheidscomponenten in de\n                                          ontwerp- en productiefase conform artikel\u00a08 en 9 van het Warenwetbesluit liften bij afgifte, schorsing, opheffing van deze schorsing of intrekking van een kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat\n                                          volgend op een beoordeling van een kwaliteitsmanagementsysteem krachtens de Richtlijn\n                                          liften, bijlagen VIII, IX, XII, XIII en XIV. Het beoordelen van een instelling voor\n                                          het aanwijzen en aanmelden als CAB voor het beoordelen van een kwaliteitsmanagementsysteem\n                                          van liften en veiligheidscomponenten en het daaropvolgend toekennen van een kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat\n                                          vindt plaats op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17021: 2011.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nBinnen de instelling zijn functies te onderscheiden waaraan specifieke vakbekwaamheidseisen\n                                       worden gesteld. Uit de beschrijving van de organisatie moet blijken dat de betrokken\n                                       functionarissen geen functies mogen uitoefenen welke strijdig zijn met de uitoefening\n                                       van hun taak.\n\nAls verbijzondering van NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 hoofdstuk 5 met betrekking tot organisatie\n                                       en management en paragraaf 6.1 met betrekking tot personeel, NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012\n                                       par. 5.1 met betrekking tot de organisatiestructuur, hfst. 8 met betrekking tot het\n                                       kwaliteitssysteem en paragraaf 6.1 met betrekking tot het certificatiepersoneel en\n                                       NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011 par. 6.1 met betrekking tot de organisatie, hfst. 10 met\n                                       betrekking tot het kwaliteitssysteem en hfst. 7 met betrekking tot het certificatiepersoneel\n                                       geldt het volgende:\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIn haar organisatieschema/-beschrijving vermeldt de instelling functionarissen en\n                                          hun plaatsvervangers, die activiteiten verrichten als technisch manager, senior inspecteur\n                                          of inspecteur.\n\nCombinaties van functies zijn mogelijk en het staat de instelling vrij aan deze functionarissen\n                                          andere functiebenamingen toe te kennen, mits eenduidig een relatie wordt gegeven met\n                                          de in paragraaf 2 omschreven functiebenamingen.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIn de vastgelegde procedures die de instelling hanteert moet worden aangegeven welke\n                                          functies, volgens de gegeven typering, bevoegd respectievelijk verantwoordelijk zijn\n                                          voor de in die procedures beschreven handelingen.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nHieronder zijn de vakbekwaamheidseisen vastgelegd voor de aangegeven functies. Deze\n                                          eisen (dan wel, naar keuze, evident zwaardere eisen), moeten door de instelling in\n                                          haar documentatie zijn vastgelegd.\n\nVoor deze vakbekwaamheidseisen geldt in algemene zin \u2018of gelijkwaardig\u2019, waarbij die\n                                          gelijkwaardigheid per geval door de instelling gemotiveerd moet zijn vastgelegd en\n                                          door de Raad voor Accreditatie zal worden getoetst. Deze toetsing is voor:\n\na) Technisch manager:\n\nHBO-opleiding. grondige kennis vereist van de Richtlijn liften en vigerende procedures\n                                                (zie hoofdstuk 4). Globale kennis van hijs- en hefwerktuigen. Algemene kennis en 5\n                                                jaar relevante ervaring op het gebied van systeem- en/of productcertificatie.\n\nb) Senior Inspecteur:\n\nHBO-opleiding. 2 jaar relevante ervaring in engineering en/of onderhoud en/of inspectie\n                                                van hijs- en hefwerktuigen. Diepgaande kennis van de Richtlijn Liften en normen op\n                                                het gebied van liften. Kennis van kwaliteitssystemen en ervaring in het \u2018veiligheidsdenken\u2019.\n\nc) Inspecteur:\n\nMBO-opleiding, 2 jaar relevante ervaring in engineering en/of onderhoud en/of inspectie\n                                                van hijs- en hefwerktuigen. Kennis van de Richtlijn liften en normen op het gebied\n                                                van liften.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nHet feit dat functionarissen voldoen aan de hierboven omschreven vakbekwaamheidseisen\n                                          moet blijken uit de personeelsdossiers die de instelling van die functionarissen beheert.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe conformiteitbeoordelende instantie wordt in het kader van haar aanwijzing op grond\n                                       van Hoofdstuk V van het Warenwetbesluit liften getoetst.\n\nAangezien de (aangemelde) aangewezen instantie als een zelfstandig bestuursorgaan\n                                       wordt aangemerkt, gelden bovendien onderstaande aanwijzingscriteria.\n\n1. De aangewezen CKI is bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dient te voldoen aan bestuurswetgeving zoals de Algemene wet bestuursrecht, de\n                                             Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet 1995.\n\n2. Bij be\u00ebindiging van de activiteiten door de aangewezen CKI dient deze terstond de\n                                             minister van SZW te informeren. De minister van SZW bepaalt wat de (voorheen) aangewezen\n                                             CKI met de dossiers moet doen, de (voorheen) aangewezen CKI dient hieraan mee te werken.\n                                             Dit vrijwaart de (voorheen) aangewezen CKI niet van eventuele aansprakelijkheid voor\n                                             fouten in door haar uitgevoerde keuringen of beoordelingen.\n\n3. De aangewezen CKI dient de volgende procedures op schrift te hebben gesteld: een zienswijzeprocedure\n                                             (afdeling 4.1.2 Awb), een bezwaarschriftprocedure (hoofdstuk 6 en 7 Awb) en een klachtenprocedure (hoofdstuk 9 Awb).\n\n4. Alle documenten en registraties in het verkeer met de overheid dienen in het Nederlands\n                                             te zijn tenzij anders met de overheid overeengekomen.\n\n5. Voor zover een sanctie- en maatregelenbeleid is vastgesteld, dient de CKI zich bij\n                                             de op te leggen sancties/maatregelen aan dit sanctie- en maatregelenbeleid te houden.\n                                             In geval van kennelijke onredelijkheid heeft de CKI op grond van de Awb de bevoegdheid\n                                             hier van af te wijken. Afwijking geschiedt alleen op grond van door de certificaathouder\n                                             aan te dragen argumenten. De onderbouwing voor de afwijking wordt opgenomen in het\n                                             besluit over de opgelegde sanctie. Afwijkingen worden geregistreerd door de CKI.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nTen behoeve van de informatieverzameling voor het toezicht dient de instelling kosteloos:\n\na) Zich jaarlijks v\u03cc\u03ccr 1 maart over het afgelopen kalenderjaar schriftelijk aan de minister\n                                          van SZW te verantwoorden over de rechtmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren\n                                          op elk werkveld waarvoor de minister van SZW haar heeft aangewezen. In deze verantwoording\n                                          worden de volgende onderwerpen behandeld:\n\n1. de door haar afgegeven, geschorste, ingetrokken dan wel geweigerde certificaten of\n                                                verklaringen van overeenstemming;\n\n2. wijzigingen in de accreditaties, reglementen en procedures;\n\n3. wijziging in de bestuurssamenstelling;\n\n4. wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement;\n\n5. aan derden uitbestede werkzaamheden;\n\n6. structurele knelpunten die zich in de uitvoeringspraktijk hebben voorgedaan;\n\n7. het gevoerde overleg en de samenwerking met andere instellingen die conformiteitbeoordelingen\n                                                verrichten in het kader van de Richtlijn;\n\n8. door haar ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan;\n\n9. tegen haar beslissingen ingediende bezwaren en aangespannen beroepszaken en de wijze\n                                                van afhandeling daarvan;\n\n10. het aantal malen per kalenderjaar dat afgeweken wordt van het sanctie- en maatregelenbeleid,\n                                                genoemd in punt 4.6 onderdeel 5.\n\nb) Mee te werken aan controles door SZW en tijdige en juiste informatie te verstrekken\n                                          aan personen die daartoe door de minister zijn aangewezen.\n\nc) Indien sprake is van accreditatie op basis van een geharmoniseerde accreditatienorm:\n\n1. de minister van SZW terstond te informeren als de accreditatie dreigt te worden opgeschort\n                                                of ingetrokken en als de accreditatie is opgeschort of ingetrokken, met vermelding\n                                                van de reden.\n\n2. De minister van SZW in te lichten zodra zij een aanvraag indient voor een aanvullende\n                                                accreditatie of beoordeling.\n\nd) De minister van SZW in te lichten zodra zij een of meer van haar taken, waarvoor zij\n                                          is aangewezen, wenst te be\u00ebindigen.\n\ne) De minister van SZW terstond te informeren over intrekking van een certificaat of\n                                          verklaring van overeenstemming.\n\nf) De minister van SZW te informeren over hoe zij certificaten en verklaringen van overeenstemming\n                                          verstrekt en hoe zij houders van certificaten of verklaringen van overeenstemming\n                                          periodiek beoordeelt.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIndien de aangewezen instelling niet meer voldoet aan de eisen in dit schema kan dit\n                                    gevolgen hebben voor de aanwijzing. Zie beleidsmaatregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDocument: WDAT-Liften Gebruiksfase\n\nINHOUD\n\n1.\n\nInleiding\n\n2.\n\nVerklaring van begrippen\n\n3.\n\nWerkveldspecifieke kenmerken\n\n3.1\n\nBeschrijving document\n\n3.3\n\nRisicoanalyse\n\n4.\n\nEisen ten behoeve van de aanwijzing\n\n4.1\n\nAlgemeen\n\n4.2\n\nAanwijzingskavels\n\n4.3\n\nKeuring van Liften in de gebruiksfase\n\n4.4\n\nAanwijzingscriteria\n\n5\n\nToezicht op de instelling\n\n6\n\nmaatregelen\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nLiften in de gebruiksfase vormen een risicovol product. Om het maatschappelijke belang\n                                    \u2013 veiligheid en gezondheid van personen \u2013 te waarborgen, is nationaal gekozen voor\n                                    een wettelijk verplichte inspectiecertificatieregeling van liften. Een oordeel wordt\n                                    onder deze regeling geveld door een aangewezen instelling in de gebruiksfase.\n\nOm een oordeel te mogen vellen, dient een instelling voor de gebruiksfase te worden\n                                    aangewezen door de minister van SZW. Dit gebeurt door de organisatie en de activiteiten\n                                    van de instelling te toetsen aan de criteria van dit Werkveldspecifiek Document voor\n                                    Aanwijzing en Toezicht (WDA&T). In dit document wordt aangegeven, aan welke regels\n                                    en procedures de betreffende instellingen zich voor de betreffende werkvelden dienen\n                                    te houden.\n\nEen instelling die wil worden aangewezen dient daartoe een schriftelijk verzoek tot\n                                    aanwijzing in bij de minister van SZW, dat vergezeld gaat van een op de dag van het\n                                    aanwijzingsverzoek relevant en geldig positief beoordelingsrapport van de Raad voor\n                                    Accreditatie dat niet ouder is dan vier maanden.\n\nDe instelling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een verlenging\n                                    van haar aanwijzing. De instelling dient ten behoeve van een aaneensluitende aanwijzing\n                                    minimaal twee maanden voor de einddatum van de vigerende aanwijzing een aanwijzingsaanvraag\n                                    in bij de Inspectie SZW. De Inspectie SZW neemt de aanvraag namens de Minister van\n                                    SZW in behandeling en verstrekt ook de aanwijzingsbeschikking.\n\nIn geval van een aanwijzing voor de gebruiksfase dient de instelling zich daartoe\n                                    minimaal zes maanden v\u00f3\u00f3r afloop van de aanwijzingstermijn te laten beoordelen door\n                                    de Raad voor Accreditatie.\n\nDe aanwijzingsaanvraag gaat vergezeld van een afschrift van het beoordelingsrapport\n                                    door de Raad voor Accreditatie.\n\nAangaande een beoordelingsrapport dient de instelling, conform de prestatieverplichtingen\n                                    inzake het uitvoeren van beoordelingsonderzoeken en -rapportages door de Raad voor\n                                    Accreditatie tijdig een verzoek om beoordeling in bij de Raad voor Accreditatie.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nBegrip of afkorting\n\n:\n\nBetekenis\n\nAangewezen instelling\n\n(CKI)\n\n:\n\nDe instelling die door de minister van SZW krachtens wettelijk voorschrift is aangewezen\n                                                   als instelling die bevoegd is om nationaal geldende certificaten af te geven. Deze\n                                                   instelling wordt ook aangeduid als CKI.\n\nAanwijzing\n\n:\n\nAanwijzing van een instelling bij of krachtens wettelijk voorschrift door de minister\n                                                   van SZW.\n\nAccreditatie\n\n:\n\nBevestiging van een daartoe geautoriseerde instantie, dat een conformiteitbeoordelende\n                                                   instelling onderbouwd heeft aangetoond dat zij competent is, bepaalde conformiteitbeoordelende\n                                                   taken uit te voeren.\n\nBeheerstichting\n\n:\n\nEen beheerstichting als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel f, van het Warenwetbesluit liften, in casu de Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL).\n\nBeoordeling\n\n:\n\n(Initi\u00eble of her-) Beoordeling door de Raad voor Accreditatie van instellingen, op\n                                                   basis van het door de minister van SZW vastgestelde WDA&T, op grond waarvan de Raad\n                                                   voor Accreditatie schriftelijk rapporteert of de instelling competent is om wettelijk\n                                                   verplichte certificaten af te geven. Bij het vaststellen van het WDA&T door de minister\n                                                   van SZW wordt zoveel mogelijk aangesloten bij internationale systematiek en normen.\n\nCentraal College van Deskundigen Liften (CCvDL)\n\n:\n\nHet college, onderdeel van en gefaciliteerd door de beheersstichting SBCL, dat belanghebbende\n                                                   partijen bij liften de mogelijkheid biedt tot deelname aan het opstellen en onderhouden\n                                                   van werkveldspecifieke documenten en dat op zodanige wijze is samengesteld dat sprake\n                                                   is van een evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging van deze partijen.\n\nCertificaat\n\n:\n\nEen document in de zin van artikel\u00a017a, eerste lid Warenwetbesluit liften.\n\nCertificaathouder\n\n:\n\nDe (rechts-)persoon die in het bezit is van een geldig wettelijk verplicht certificaat.\n\nCertificatieproces\n\n:\n\nAlle activiteiten via welke een instelling beoordeelt en besluit of een lift of kwaliteitsborgingssysteem\n                                                   voldoet en blijft voldoen aan de vigerende regelgeving zoals opgenomen in het werkveldspecifieke\n                                                   certificatieschema respectievelijk in de normen.\n\nCertificatieregeling\n\n:\n\nHet geheel van documenten dat dient om uitvoering te geven aan de wettelijk voorgeschreven\n                                                   certificatie van liften.\n\nCertificatiereglement\n\n:\n\nBepalingen voor de uitvoering van het certificatieproces en de relaties tussen certificaathouder\n                                                   en instelling.\n\nCertificatieschema\n\n:\n\nHet totaal aan bepalingen en processen die dienen om te komen tot afgifte van een\n                                                   certificaat.\n\nCertificatiesysteem\n\n:\n\nSet van procedures en middelen, benodigd om het certificatieproces uit te voeren.\n\nCertificerende en keurende instelling (CKI)\n\n:\n\nZie \u2018Aangewezen instelling\u2019.\n\nControle\n\n:\n\nPeriodieke beoordeling van instellingen door de Raad voor Accreditatie tegen de voor\n                                                   beoordeling geldende regels van de minister als opgenomen in het WDA&T.\n\nInspecteur\n\n:\n\nEen functionaris die aan de hand van checklijsten en instructies keuringswerkzaamheden\n                                                   verricht, hierover rapporten opstelt en die kan beslissen over de verstrekking van\n                                                   de certificaten.\n\nInspectie SZW\n\n:\n\nToezichthouder van de minister van SZW.\n\nInstelling\n\n:\n\nEen instelling die op grond van artikel 7a van de Warenwet door de Minister van Sociale Zaken is aangewezen.\n\nKeuring\n\n:\n\nOnderzoek op basis van deskundige beoordeling van een product en vaststelling van\n                                                   de overeenstemming daarvan met in het werkveldspecifieke certificatieschema vastgelegde\n                                                   eisen.\n\nLift\n\n:\n\nLift als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Warenwetbesluit liften.\n\nRisicoanalyse\n\n:\n\nAnalyse waaruit de motivatie voor de te maken keuzes in het werkveldspecifieke probleemgebied\n                                                   blijkt, op te nemen in het betreffende werkveldspecifieke schema.\n\nSenior Inspecteur\n\n:\n\nEen functionaris die zelfstandig aanvragen en documentatie kan controleren, technische\n                                                   constructiedossiers kan onderzoeken en beoordelen en keuringen verricht, hierover\n                                                   rapporten opstelt en die kan beslissen over de verstrekking van de certificaten.\n\nTechnisch manager\n\n:\n\nEen functionaris die overeenkomstig NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 onder andere eindverantwoordelijk\n                                                   is voor het keuringsproces en die kan beslissen over de verstrekking en intrekking\n                                                   van certificaten.\n\nToezicht\n\n:\n\nHet verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de\n                                                   daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel\n                                                   naar aanleiding daarvan interveni\u00ebren.\n\nVerklaring\n\n:\n\nEen document in de zin van artikel\u00a08 Warenwetbesluit liften, overeenkomend met de verklaring als bedoeld in de Richtlijn liften, bijlage VI.\n\nWerkveld\n\n:\n\nKeuring van liften in de gebruiksfase.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDit Werkveldspecifiek Document voor Aanwijzing & Toezicht betreft het werkveld van\n                                       keuringen van liften in de gebruiksfase.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe Nederlandse overheid maakt in de publieke sector gebruik van het private systeem\n                                       van certificatie. Het doel van certificatie is in het algemeen het garanderen dat\n                                       een product, systeem of dienst aan bepaalde eisen voldoet en ook blijft voldoen. De\n                                       waarde van certificatie in de publiekrechtelijke sfeer in het bijzonder is de mate\n                                       van algemeen vertrouwen en zekerheid die wordt bereikt met een onderzoek door de in\n                                       deze certificatieregeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen\n                                       instellingen (de CKI\u2019s).\n\nGelet op de rol van de hier bedoelde CKI, namelijk het beoordelen of een lift tijdens\n                                       het gebruik van die installatie blijft voldoen aan de vervaardigingsvoorschriften,\n                                       met inbegrip van tijdens het gebruik mogelijk doorgevoerde modificaties met minimaal\n                                       het behoud van het veiligheidsniveau van die liftinstallatie op het moment v\u00f3\u00f3r die\n                                       modificatie, bestaan er, vaak als gevolg van externe factoren, risico\u2019s die het beoogde\n                                       functioneren, het vertrouwen in en de zekerheid van deze instellingen kunnen schaden\n                                       en het beoogde doel van certificatie ondermijnen.\n\nDe CKI dient in alle gevallen haar werkzaamheden op integere, onpartijdige en onafhankelijke\n                                       wijze uit te voeren en zal daarbij rekening houden met de mogelijke risico\u2019s in de\n                                       volgende zes gebieden:\n\n\u2022 de autonomie in onderzoek (inspecteren, keuren, auditeren), rapportage en certificatie,\n\n\u2022 het niveau van deskundigheid en vakbekwaamheid,\n\n\u2022 het hanteren van vertrouwelijke informatie,\n\n\u2022 de mate van transparantie van de werkprocessen,\n\n\u2022 het verwerken van ontvangen klachten en bezwaren, en\n\n\u2022 het nemen van verantwoordelijkheid.\n\nVoor de hand liggende risico\u2019s zijn:\n\n\u2022 onterecht een verklaring of certificaat afgeven,\n\n\u2022 onterecht een verklaring of certificaat niet afgeven, schorsen of intrekken (en de\n                                             financi\u00eble risico\u2019s daarvan),\n\n\u2022 inbreuken op de vertrouwelijkheid,\n\n\u2022 inbreuken op de onpartijdigheid,\n\n\u2022 inbreuken op het omgaan met ontoelaatbare (financi\u00eble) druk,\n\n\u2022 inbreuken op de vereiste competentie en de gevolgen daarvan.\n\nOm deze risico\u2019s te beheersen volgen de instellingen een kwaliteitsmanagementsysteem,\n                                       in overeenstemming met NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012, General criteria for the operation\n                                       of various types of bodies performing inspection. Het beoordelen van de instelling\n                                       geschiedt door de Raad voor Accreditatie.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nEen instelling dient voor het verkrijgen van een aanwijzing voor nationale certificatieverleningen\n                                       aan het ministerie van SZW een positieve beoordeling door de Raad voor Accreditatie\n                                       te kunnen overleggen. Deze beoordeling geschiedt tegen bepaalde criteria en met inachtneming\n                                       van de werkveldspecifieke invullingen als vermeld in deze bijlage. De instelling dient\n                                       voor de aanwijzing bovendien te voldoen aan de volgende norm voor keuring van liften\n                                       in de gebruiksfase: NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 (zie par. 4.5.5). De interpretatie van\n                                       deze norm is gebaseerd op het Warenwetbesluit liften en op besluiten van het CCvDL. De uitvoering van de keuring van liften in de gebruiksfase\n                                       dient te geschieden volgens het Werkveldspecifiek certificatieschema voor de keuring\n                                       van liften (Bijlage 3 bij de Warenwetregeling liften)\n\nIndien de instelling voor de gebruiksfase geaccrediteerd is conform de norm NEN-EN-ISO/IEC\n                                       17020:2012 (alleen type A inspectie-instelling), met inbegrip van eventueel hieronder\n                                       gelegen IAF-, EA-, IEC- of andersoortige toepassingsdocumenten, zullen de als dan\n                                       reeds beoordeelde punten niet opnieuw inhoudelijk beoordeeld worden. In dat geval\n                                       wordt verondersteld dat door de instelling aan de overeenkomstige criteria ten opzichte\n                                       van dit document op een minimaal gelijkwaardig niveau is voldaan.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe aanwijzingskavels zijn uitgewerkt in paragraaf 4.2.1 van het werkveldspecifiek\n                                       document voor aanwijzing en toezicht op de instellingen voor overeenstemmingsbeoordelingsprocedures\n                                       voor de richtlijn 95/16/EG- liften: (bijlage 1 behorend bij artikel 2 van de Warenwetregeling liften): Document WDAT-Liften Handelsfase.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nHet beoordelen van een instelling voor het (her)aanwijzen als CKI voor het afgeven,\n                                          weigeren van afgifte, schorsen, opheffen van een schorsing, wijzigen ten nadele van\n                                          de certificaathouder en intrekken van een certificaat van goedkeuring van een lift\n                                          vindt plaats op basis van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 (type A). Daarbij moeten\n                                          de hierna volgende verbijzonderingen van de volgende normhoofdstukken en -paragrafen\n                                          in acht worden genomen.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe CKI voldoet aan de criteria, bedoeld in hoofdstuk 4 van de norm NEN-EN-ISO/IEC\n                                             17020:2012 (type A), met de volgende uitwerkingen met betrekking tot onafhankelijkheid,\n                                             onpartijdigheid en vertrouwelijkheid:\n\n1) de CKI beschikt over een gedragscode (hoe dan ook genaamd) en implementeert deze aantoonbaar\n                                                   in de organisatie. Iedere werknemer moet deze code kennen en toepassen. In deze gedragscode\n                                                   komen in ieder geval de volgende elementen aan de orde: onafhankelijkheid, onpartijdigheid\n                                                   en vertrouwelijkheid;\n\n2) de CKI dient situaties waarin haar onafhankelijkheid of onpartijdigheid in gedrang\n                                                   kan komen te vermijden en zal haar activiteiten op integere, professionele, onafhankelijke\n                                                   en onpartijdige wijze uitvoeren, zonder zich onder druk te laten zetten om af te wijken\n                                                   van haar eigen beproefde methoden en procedures of de rapportage van correct behaalde\n                                                   resultaten;\n\n3) de CKI zal haar gegevens, onderzoeksresultaten en andere belangrijke feiten naar beste\n                                                   weten en kunnen in een rapport correct weergeven;\n\n4) de CKI voorkomt strijdigheid van belangen die het beoordelingsvermogen kunnen be\u00efnvloeden;\n\n5) de CKI dient de door haar ontvangen informatie strikt vertrouwelijk te behandelen.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nBinnen de instelling zijn functies te onderscheiden waaraan specifieke vakbekwaamheidseisen\n                                             worden gesteld. Uit de beschrijving van de organisatie moet blijken dat de betrokken\n                                             functionarissen geen functies mogen uitoefenen welke strijdig zijn met de uitoefening\n                                             van hun taak.\n\nAls verbijzondering van NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 paragraaf 5.2 met betrekking tot\n                                             organisatie en management en paragraaf 6.1 met betrekking tot personeel, geldt het\n                                             volgende:\n\nOrganisatieschema\n\nIn haar organisatieschema/-beschrijving vermeldt de instelling functionarissen en\n                                             hun plaatsvervangers, die in relatie tot liftkeuringen conform artikel 17 van het Warenwetbesluit liften activiteiten verrichten als technisch manager, inspecteur en senior inspecteur.\n\nCombinaties van functies zijn mogelijk en het staat de instelling vrij aan deze functionarissen\n                                             andere functiebenamingen toe te kennen, mits eenduidig een relatie wordt gegeven met\n                                             de in paragraaf 2 omschreven functiebenamingen.\n\nVerantwoordelijkheden\n\nIn de vastgelegde procedures die de instelling hanteert moet worden aangegeven welke\n                                             functies, volgens de paragraaf 6.1 van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 gegeven typering,\n                                             bevoegd respectievelijk verantwoordelijk zijn voor de in die procedures beschreven\n                                             handelingen.\n\nVakbekwaamheidseisen\n\nHieronder zijn de vakbekwaamheidseisen vastgelegd voor de aangegeven functies. Deze\n                                             eisen (dan wel, naar keuze, evident zwaardere eisen), moeten door de instelling in\n                                             haar documentatie zijn vastgelegd.\n\nVoor deze vakbekwaamheidseisen geldt in algemene zin \u2018of gelijkwaardig\u2019, waarbij die\n                                             gelijkwaardigheid per geval door de instelling gemotiveerd moet zijn vastgelegd en\n                                             door de Raad voor Accreditatie zal worden getoetst. Deze toetsing is voor:\n\na) Technisch manager:\n\nHBO-opleiding. grondige kennis vereist van de Richtlijn liften en vigerende procedures\n                                                   (zie hoofdstuk 4). Globale kennis van hijs- en hefwerktuigen. Algemene kennis en 5\n                                                   jaar relevante ervaring op het gebied van systeem- en/of productcertificatie/inspectie.\n\nb) Senior Inspecteur:\n\nHBO-opleiding. 2 jaar relevante ervaring in engineering en/of onderhoud en/of inspectie\n                                                   van hijs- en hefwerktuigen. Diepgaande kennis van de Richtlijn Liften en normen op\n                                                   het gebied van liften. Kennis van kwaliteitssystemen en ervaring in het \u2018veiligheidsdenken\u2019.\n\nc) Inspecteur:\n\nMBO-opleiding, 2 jaar relevante ervaring in engineering en/of onderhoud en/of inspectie\n                                                   van hijs- en hefwerktuigen. Kennis van de Richtlijn liften en normen op het gebied\n                                                   van liften.\n\nPersoneelsdossiers\n\nHet feit dat functionarissen voldoen aan de hierboven omschreven vakbekwaamheidseisen\n                                             moet blijken uit de personeelsdossiers die de instelling van die functionarissen beheert.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nNaast de persoonlijke uitrusting die vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit is voorgeschreven, zal de CKI moeten beschikken over minimaal de hier genoemde benodigde\n                                             voorzieningen en uitrusting voor metingen en beproevingen:\n\n\u2022 Amp\u00e8retang;\n\n\u2022 tachometer, pulsmeter of chronograaf;\n\n\u2022 isolatieweerstandmeter;\n\n\u2022 multimeter;\n\n\u2022 luxmeter;\n\n\u2022 meetinstrument voor meting van de stijfheid van deuren;\n\n\u2022 meetinstrument voor meting van de sluitkracht van deuren;\n\n\u2022 meetinstrument voor meting van de sluitenergie van deuren.\n\nDe CKI zorgt er voor dat, waar van toepassing, de middelen zijn gekalibreerd v\u00f3\u00f3r\n                                             ingebruikname en vervolgens in overeenstemming met een vastgelegd schema.\n\nIndien de CKI gebruik maakt van voorzieningen van derden, moet zij een gedocumenteerde\n                                             werkwijze hanteren, welke borgt dat de gebruikte voorzieningen en uitrusting van derden\n                                             ten tijde van de keuring beschikbaar, geschikt en toereikend zijn.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe instelling wordt in het kader van haar aanwijzing op grond van hoofdstuk V van het Warenwetbesluit liften tevens op de volgende criteria getoetst:\n\n4.4.1.  De instelling en de werknemers die met de keuringen of beoordelingen zijn belast,\n                                             voeren deze uit met de grootste mate van beroepsintegriteit.\n\n4.4.2. Er is een integriteitbeleid, dat waar nodig in duidelijke voorschriften is uitgewerkt.\n                                             Het personeel heeft zich aantoonbaar hieraan geconformeerd.\n\n4.4.3. De instelling treedt integer en niet buiten zijn bevoegdheden in de markt op.\n\n4.4.4.  Het personeel van de instelling is aantoonbaar gebonden aan beroepsgeheim ten aanzien\n                                             van al hetgeen het bij de uitoefening van zijn taak in het kader van het besluit ter\n                                             kennis is gekomen, behalve tegenover de ter zake bevoegde overheidsinstanties.\n\n4.4.5.  De aangewezen CKI is bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dient te voldoen aan bestuurswetgeving zoals de Algemene wet bestuursrecht, de\n                                             Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet 1995.\n\n4.4.6.  De instelling dient te beschikken over een WA-verzekering die voldoende dekking biedt\n                                             voor redelijkerwijs te verwachten risico\u2019s.\n\n4.4.7. De instelling dient een procedure te hebben waarin geregeld is dat in geval van ontdekking\n                                             van een vermoeden van direct gevaar voor de veiligheid dit ogenblikkelijk door de\n                                             betreffende medewerker gemeld wordt, en waarin staat beschreven dat de instelling\n                                             zo spoedig mogelijk de belanghebbenden informeert, waaronder indien van toepassing\n                                             de betreffende overheidsinstantie.\n\n4.4.8. Bij be\u00ebindiging van de activiteiten door de instelling dient deze terstond de minister\n                                             van SZW te informeren. De minister van SZW bepaalt wat de (voorheen) aangewezen of\n                                             aangemelde aangewezen instelling met de dossiers moet doen, en de (voorheen) aangewezen\n                                             of aangemelde aangewezen instelling dient hieraan mee te werken. Dit vrijwaart de\n                                             (voorheen) aangewezen instelling niet van eventuele aansprakelijkheid voor fouten\n                                             in de door haar uitgevoerde keuringen of beoordelingen.\n\n4.4.9.  De aangewezen CKI dient de volgende procedures op schrift te hebben gesteld: een\n                                             zienswijzeprocedure (afdeling 4.1.2 Awb), een bezwaarschriftprocedure (hoofdstuk 6 en 7 Awb) en een klachtenprocedure (hoofdstuk 9 Awb).\n\n4.4.10.  De instelling moet zich aantoonbaar laten vertegenwoordigen in het nationale overleg\n                                             van de instellingen.\n\n4.4.11.  Voor zover een sanctie- en maatregelenbeleid voor keuringen van liften in de gebruiksfase\n                                             is vastgesteld, dient de CKI zich bij de op te leggen sancties/maatregelen aan dit\n                                             sanctie- en maatregelenbeleid te houden. In geval van kennelijke onredelijkheid heeft\n                                             de CKI op grond van de Awb de bevoegdheid hier van af te wijken. Afwijking geschiedt\n                                             alleen op grond van door de certificaathouder aan te dragen argumenten. De onderbouwing\n                                             voor de afwijking wordt opgenomen in het besluit over de opgelegde sanctie. Afwijkingen\n                                             worden geregistreerd door de CKI.\n\n4.4.12. De instelling gebruikt voor haar rapportages en dossiers de Nederlandse taal. Een\n                                             andere taal kan worden gebruikt indien dit doelmatiger is en andere belangen niet\n                                             worden geschaad. Alle documenten en registraties in het verkeer met de overheid dienen\n                                             in de Nederlandse taal te zijn, tenzij anders met de overheid is overeengekomen.\n\n4.4.13. De instelling bewaart de gegevens met betrekking tot de afgifte van certificaten van\n                                             goedkeuring tenminste tien jaar in haar administratie.\n\n4.4.14. De instelling mag de afgifte van certificaten en de daaraan voorafgaande beoordeling\n                                             en beslissing niet uitbesteden.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIn verband met de verplichtingen in het kader van toezicht op de instellingen (CKI\u2019s)\n                                    is hoofdstuk V van het Warenwetbesluit liften en artikel\u00a04 van de Warenwetregeling liften van toepassing.\n\nTen behoeve van de informatieverzameling dient de instelling kosteloos:\n\n1) zich jaarlijks v\u03cc\u03ccr 1 maart schriftelijk aan SZW te verantwoorden over de rechtmatigheid\n                                          en doeltreffendheid van het functioneren op elk werkveld waarvoor de instelling gedurende\n                                          het daaraan voorafgaande kalenderjaar door de minister van SZW is aangewezen. In deze\n                                          schriftelijke verantwoording worden tenminste de volgende onderwerpen behandeld:\n\na) de door de instelling afgegeven, dan wel geweigerde certificaten;\n\nb) wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende beoordeling,\n                                                reglementen en procedures;\n\nc) wijzigingen in de bestuurssamenstelling;\n\nd) wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement;\n\ne) werkzaamheden waarvoor derden zijn ingeleend;\n\nf) structurele knelpunten op het werkveld van de instelling die zich in de uitvoeringspraktijk\n                                                hebben voorgedaan;\n\ng) het gevoerde overleg en de samenwerking op het werkveld met andere instellingen;\n\nh) door de instelling ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan;\n\ni) tegen de beslissingen van de instelling ingediende bezwaren en aangespannen zaken\n                                                en de wijze van afhandeling daarvan;\n\nj) een financieel verslag betreffende de activiteiten waarvoor de instelling is aangewezen.\n\nk) De onder de punten a, b, c, f, g, h en i genoemde informatie dient tevens v\u00f3\u00f3r 1 maart\n                                                aan SBCL verstrekt te worden.\n\nl) het aantal malen per kalenderjaar dat afgeweken wordt van het sanctie- en maatregelenbeleid,\n                                                genoemd in punt 4.5.12.\n\n2) mee te werken aan controles door SZW. (In de praktijk betekent dit, dat de controles\n                                          door de Inspectie SZW en de Raad voor Accreditatie kunnen worden uitgevoerd.)\n\n3) wijzigingen in de situatie die geleid heeft tot het voldoen aan de aanwijzingsnorm\n                                          omgaand aan SZW te melden.\n\n4) in het kader van hun registratietaak terstond informatie te verstrekken aan de Inspectie\n                                          SZW wanneer een lift is afgekeurd omdat sprake was van een direct gevaar voor de veiligheid\n                                          als bedoeld in onderdeel 4.4.7, dan wel van afkeuring van een brandweerlift als bedoeld\n                                          in de laatste zin van paragraaf 5.5 van bijlage 3, behorende bij artikel 5 Warenwetregeling liften.\n\n5) desgevraagd informatie te verstrekken aan de Inspectie SZW over de wijze waarop zij\n                                          certificaten heeft verstrekt.\n\n6) SZW en SBCL in te lichten zodra zij voornemens is een of meer van haar taken te be\u00ebindigen.\n\n7) SZW in te lichten zodra zij een aanvraag indient voor een aanvullende beoordeling\n                                          op basis van een wettelijk specifiek schema.\n\n8) SZW onverwijld in kennis te stellen van het wegvallen van een geldige overeenkomst\n                                          met SBCL.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIndien de aangewezen instelling niet meer voldoet aan de eisen in dit schema kan dit\n                                    gevolgen hebben voor de aanwijzing. Zie beleidsmaatregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDocument: WSCS-Liften Gebruiksfase\n\nINHOUD\n\n1.\n\nInleiding\n\n1.1\n\nProces van keuring\n\n1.2\n\nVerantwoordelijkheden voor de betrokken partijen\n\n1.3\n\nGeldigheidsduur werkveldspecifiek document\n\n2.\n\nVerklaring van begrippen\n\n3.\n\nWerkveldspecifieke kenmerken\n\n3.1\n\nRisicoananlyse\n\n4.\n\nCertificatieprocedure\n\n4.1\n\nDoelstelling\n\n4.2\n\nProcedure aanvragen van certificaat\n\n4.3\n\nCertificatieprocedures\n\n4.4\n\nBeslissing inzake het certificaat\n\n4.5\n\nGeldigheid van het certificaat\n\n4.6\n\nGeldigheidscondities van het certificaat\n\n4.7\n\nKlachtenregeling\n\n4.9\n\nInterpretatie regelgeving\n\n5.\n\nToezicht op veiligheid liften\n\n5.1\n\nToegang\n\n5.2\n\nFrequentie van het toezicht\n\n5.3\n\nDe wijze van uitvoering van het toezicht\n\n5.4\n\nVerslag van bevindingen\n\n5.5\n\nMaatregelen\n\n6.\n\nOnderwerp van certificatie\n\n6.1\n\nKeuring van liften v\u00f3\u00f3r de eerste ingebruikname tijdens de bouwfase van een gebouw\n                                                of bouwwerk (bijlage A)\n\n6.2\n\nPeriodieke keuring van een lift tijdens de bouwfase van een gebouw of bouwwerk (bijlage\n                                                B)\n\n6.3\n\nPeriodieke keuring\n\n6.4\n\nKeuring na vervanging of herstel en keuring na wijziging\n\n7.\n\nEisen\n\n7.1\n\nEisen tijdens de bouwfase en v\u00f3\u00f3r de eerste ingebruikname\n\n7.2\n\nEisen voor periodieke keuring\n\n7.3\n\nEisen voor heringebruikneming\n\n8.\n\nToetsmethodiek\n\n8.1\n\nToetsmethodiek tijdens de bouwfase\n\n8.2\n\nToetsmethodiek voor periodieke keuring\n\n8.3\n\nToetsmethodiek voor heringebruikneming\n\n9.\n\nHet certificaat\n\nBijlage A\n\nBijlage B.\n\nBijlage C1\n\nBijlage C2\n\nBijlage D\n\nBijlage E\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIn deze inleiding worden de werking en de context beschreven waarin het nu voorliggende\n                                    Werkveldspecifiek Certificatieschema binnen het werkveld \u2018keuring van liften in de\n                                    gebruiksfase\u2019 functioneert in relatie tot de norm NEN-EN ISO/IEC 17020:2004.\n\nDe Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL) treedt voor het werkveld \u2018liften\u2019 op\n                                    als beheerstichting met betrekking tot de schema\u2019s voor aanwijzing en toezicht en\n                                    certificatieschema\u2019s. Binnen SBCL fungeert een Centraal College van Deskundigen Liften\n                                    (CCvDL), waarin belanghebbenden de mogelijkheid hebben tot deelname aan het overleg\n                                    over het opstellen en onderhouden van de hier bedoelde schema\u2019s.\n\nIndien een instelling in de markt wil opereren als Certificerende en Keurende Instelling\n                                    ten behoeve van keuringen in de gebruiksfase, moet zij daartoe worden aangewezen door\n                                    de Minister van SZW op grond van de eisen in artikel 2 van de Warenwetregeling liften\n                                    en de eisen in het \u2018Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de instellingen\n                                    ten behoeve van keuringen van liften in de gebruiksfase\u2019 (bijlage 2 behorend bij artikel\n                                    2 Warenwetregeling liften).\n\nDit Werkveldspecifiek Certificatieschema (WSCS) bevat de procedures volgens welke\n                                    beoordelingen respectievelijk keuringen dienen te worden uitgevoerd, en de voorwaarden\n                                    waarbinnen dit dient plaats te vinden. Dit WSCS is gebaseerd op de NEN-EN-ISO/IEC17020:2012\n                                    (\u2018inspection\u2019) en de door EA (European co-operation for Accreditation) gepubliceerde\n                                    toelichtingen. Het leidt tot rapportages die op basis van keuring worden gedaan en\n                                    waarbij als resultaat (na een genomen beslissing tot goedkeuring) een certificaat\n                                    wordt verstrekt.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIn deze paragraaf worden de rollen beschreven van partijen die bij het keuren van\n                                       liften in de gebruiksfase betrokken zijn. Daartoe wordt een aantal zaken onderscheiden\n                                       en wordt ingegaan op de rollen van partijen in de verschillende fasen van het proces.\n                                       Het algemene wettelijke kader is geregeld in de artikelen\u00a07 en 7a t/m 7e van de Warenwet\n                                       en in het Warenwetbesluit liften.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nOm aan te tonen dat de staat van de lift voldoet aan de minimale veiligheidseisen,\n                                          dient de installatie op grond van de Warenwetgeving onderzocht en beproefd te worden.\n\nIn het certificatieschema voor het keuren van liften onderscheidt men in de gebruiksfase\n                                          vijf trajecten:\n\na. keuring v\u00f3\u00f3r ingebruikneming van liften in de bouwfase van een gebouw of bouwwerk.\n\nb. periodieke keuring van liften tijdens de bouwfase van een gebouw of bouwwerk.\n\nc. periodieke keuring van liften tijdens de gebruiksfase van een gebouw of bouwwerk.\n\nd. (incidentele) keuring na herstel of gedeeltelijke vervanging van liften in de gebruiksfase\n                                                van een gebouw of bouwwerk,\n\ne. (incidentele) keuring na wijziging van liften in de gebruiksfase van een gebouw of\n                                                bouwwerk.\n\nWaar in de Engelstalige versie van de normen wordt gesproken over \u2018inspection\u2019, is\n                                          dit woord in het Nederlands vertaald met \u2018keuring\u2019.\n\nDe instelling die is aangewezen door de Minister van SZW om keuringen te mogen verrichten\n                                          en certificaten van goedkeuring te mogen afgeven in de gebruiksfase, wordt \u2018Certificerende\n                                          en Keurende Instelling\u2019 genoemd (hierna: CKI).\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nEen liftinstallatie die gebruikt wordt tijdens de bouwfase van een gebouw of bouwwerk\n                                          moet gekeurd worden zodra deze in gebruik wordt genomen of wanneer deze tijdens de\n                                          bouwfase is hersteld of gewijzigd. De grond voor de keuring van liftinstallaties ligt\n                                          besloten in het Warenwetbesluit liften.\n\nDeze keuring kan alleen worden uitgevoerd door een instelling die conform het Werkveldspecifiek\n                                          Document voor Aanwijzing en Toezicht op de instellingen ten behoeve van keuringen\n                                          van liften in de gebruiksfase is aangewezen door de Minister van SZW.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIn de gebruiksfase wordt een liftinstallatie gekeurd en gecertificeerd middels een\n                                          periodieke keuring, teneinde vast te stellen of de liftinstallatie op dat moment van\n                                          keuren voldoet aan de aan die lift te stellen eisen. Deze keuring is voorgeschreven\n                                          voor apparatuur waarvan verwacht mag worden dat deze tijdens het gebruik aan slijtage\n                                          onderhevig is of anderszins achteruitgaat op het gebied van veiligheid. De grond voor\n                                          de keuring van liftinstallaties ligt besloten in het Warenwetbesluit liften.\n\nDeze periodieke keuring kan alleen worden uitgevoerd door een instelling die conform\n                                          het Werkveldspecifiek Document voor Aanwijzing en Toezicht op de instellingen ten\n                                          behoeve van keuringen van liften in de gebruiksfase is aangewezen door de Minister\n                                          van SZW.\n\nHet keuringsinterval voor de periodieke keuringen is vastgesteld in het Warenwetbesluit\n                                          liften (waarin deze keuring een \u2018vervolgkeuring\u2019 wordt genoemd).\n\nHet CCvDL geeft, op basis van de risicoanalyse, in het werkveldspecifieke schema aan\n                                          op welke wijze de CKI\u2019s dienen te keuren en welke gegevens zij dienen vast te leggen.\n                                          Partijen dienen zich aan de verplichtingen van dit werkveldspecifieke schema te houden.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n\u2022 Keuren van liften conform het werkveldspecifieke certificatieschema en de daarin opgenomen\n                                                normen en eisen.\n\n\u2022 Afgeven van een keuringsrapport en (na genomen beslissing tot goedkeuring) afgeven\n                                                van een certificaat van goedkeuring op de installatie conform het werkveldspecifieke\n                                                certificatieschema.\n\n\u2022 Aanbrengen van een kenmerk in de kooi conform het werkveldspecifieke certificatieschema.\n\n\u2022 Behandelen van klachten en verzoeken om herziening tegen haar beslissingen.\n\n\u2022 Afsluiten van een overeenkomst met de beheersstichting.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n\u2022 Dient zich te houden aan de gestelde eisen in het kader van het werkveldspecifieke\n                                                certificatieschema.\n\n\u2022 Dient mee te werken aan alle vormen van toezicht in het kader van het werkveldspecifieke\n                                                certificatieschema.\n\n\u2022 Dient aan de CKI de kosten te voldoen die gemaakt zijn bij het beoordelen en toezicht\n                                                houden.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nBegrip of afkorting\n\n:\n\nBetekenis\n\nAangewezen aangemelde instelling\n\n(NoBo)\n\n:\n\nDe instelling die door de Minister van SZW krachtens wettelijk voorschrift is aangewezen\n                                                   en door het Ministerie van SZW bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen is\n                                                   aangemeld als instelling die bevoegd is om binnen de EER geldige certificaten of verklaringen\n                                                   af te geven.\n\nAangewezen instelling\n\n(CKI)\n\n:\n\nDe instelling die door de Minister van SZW krachtens wettelijk voorschrift is aangewezen\n                                                   als instelling die bevoegd is om nationaal geldende certificaten af te geven.\n\nAanvrager van een\n\ncertificaat\n\n:\n\nDe (rechts-)persoon die bij de instelling een aanvraag doet voor het afgeven van een\n                                                   certificaat.\n\nAanwijzing\n\n:\n\nAanwijzing van een instelling bij of krachtens wettelijk voorschrift door de Minister\n                                                   van SZW.\n\nAccreditatie\n\n:\n\nBevestiging van een daartoe geautoriseerde instantie, dat een conformiteitbeoordelende\n                                                   instelling onderbouwd heeft aangetoond dat zij competent is, bepaalde conformiteitbeoordelende\n                                                   taken uit te voeren.\n\nBeheerstichting\n\n:\n\nEen beheerstichting als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel f, van het Warenwetbesluit\u2019\n                                                   liften, in casu de Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL).\n\nBeoordeling\n\n:\n\n(Initi\u00eble of her-) Beoordeling door de nationale accreditatie-instantie van instellingen\n                                                   op basis van het door de Minister van SZW vastgestelde WDA&T, op grond waarvan de\n                                                   nationale accreditatie-instantie schriftelijk rapporteert of de instelling competent\n                                                   is om wettelijk verplichte certificaten af te geven. Bij het vaststellen van het WDA&T\n                                                   door de Minister van SZW wordt zoveel mogelijk aangesloten bij internationale systematiek\n                                                   en normen.\n\nBrandweerlift\n\n:\n\nLift die met een eenvoudige handeling ter beschikking van de brandweer kan worden\n                                                   gesteld voor het transport van materieel en manschappen.\n\nCentraal College van Deskundigen Liften (CCvDL)\n\n:\n\nHet college, onderdeel van en gefaciliteerd door de beheersstichting SBCL, dat belanghebbende\n                                                   partijen bij liften de mogelijkheid biedt tot deelname aan het opstellen en onderhouden\n                                                   van werkveldspecifieke documenten en dat op zodanige wijze is samengesteld dat sprake\n                                                   is van een evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging van deze partijen.\n\nCertificaat (van goedkeuring)\n\n:\n\nEen document in de zin van artikel\u00a017a, eerste lid Warenwetbesluit liften.\n\nCertificaathouder\n\n:\n\nDe (rechts-)persoon die als eigenaar van een lift in het bezit is van een geldig wettelijk\n                                                   verplicht certificaat.\n\nCertificatiebeslisser\n\n:\n\nFunctionaris van de CKI die beslist over de toekenning van een certificaat en de goedkeuring\n                                                   van een controleverslag.\n\nCertificatieproces\n\n:\n\nAlle activiteiten via welke een CKI beoordeelt en besluit of een lift voldoet en blijft\n                                                   voldoen aan de vigerende regelgeving zoals opgenomen in het werkveldspecifieke certificatieschema\n                                                   respectievelijk in de normen.\n\nCertificatieregeling\n\n:\n\nHet geheel van documenten dat dient om uitvoering te geven aan de wettelijk voorgeschreven\n                                                   certificatie van liften.\n\nCertificatiereglement\n\n:\n\nBepalingen voor de uitvoering van het certificatieproces en de relaties tussen certificaathouder\n                                                   en CKI.\n\nCertificatieschema\n\n:\n\nHet totaal aan bepalingen en processen die dienen om te komen tot afgifte van een\n                                                   certificaat.\n\nCertificatiesysteem\n\n:\n\nSet van procedures en middelen, benodigd om het certificatieproces uit te voeren.\n\nCertificerende en keurende instelling (CKI)\n\n:\n\nZie \u2018Aangewezen instelling\u2019\n\nControle\n\n:\n\nPeriodieke beoordeling van de CKI door de nationale accreditatie-instantie van CKI\u2019s\n                                                   tegen de voor beoordeling geldende regels van de minister als opgenomen in het WDA&T.\n\nInspecteur\n\n:\n\nEen functionaris die aan de hand van checklijsten en instructies keuringswerkzaamheden\n                                                   verricht, hierover rapporten opstelt en die kan beslissen over de verstrekking van\n                                                   de certificaten.\n\nInspectie SZW\n\n:\n\nToezichthouder van de minister van SZW.\n\nInstelling\n\n:\n\nEen instelling die op grond van artikel 7a van de Warenwet door de Minister van Sociale\n                                                   Zaken is aangewezen.\n\nKeuring\n\n:\n\nOnderzoek op basis van deskundige beoordeling van een product en vaststelling van\n                                                   de overeenstemming daarvan met algemene eisen.\n\nLift\n\n:\n\nLift of liftinstallatie conform artikel 1, onder c, van het Warenwetbesluit liften.\n\nNotified Body (NoBo)\n\n:\n\nZie \u2018Aangewezen aangemelde instelling\u2019\n\nRisicoanalyse\n\n:\n\nAnalyse waaruit de motivatie voor de te maken keuzes in het werkveldspecifieke probleemgebied\n                                                   blijkt, op te nemen in het betreffende werkveldspecifieke certificatieschema.\n\nToezicht\n\n:\n\nHet verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de\n                                                   daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel\n                                                   naar aanleiding daarvan interveni\u00ebren.\n\nUrgentiecode\n\n:\n\nDe klassering die wordt toegekend aan een constatering die in het keuringsrapport\n                                                   wordt vermeld. Deze klassering is afhankelijk van het niveau van risico voor ongevallen\n                                                   ten gevolge van de betreffende constatering.\n\nWerkveld\n\n:\n\nDe keuring van liften in de gebruiksfase.\n\nWerkveldspecifiek certificatieschema (WSCS)\n\n:\n\nEen document dat door de Minister van SZW is vastgesteld, waarin wordt vastgelegd\n                                                   aan welke criteria de uitvoering van keuringen dient te voldoen.\n\nWSCS-Liften\n\n:\n\nWerkveldspecifiek Certificatieschema ten behoeve van het warenwetbesluit liften binnen\n                                                   het werkveld keuringen van liften in de gebruiksfase.\n\nDocumentnaam: WSCS-Liften Gebruiksfase.\n\nWerkveldspecifiek document voor aanwijzing en toezicht (WDA&T)\n\n:\n\nEen document dat door de Minister van SZW is vastgesteld, waarin wordt vastgelegd\n                                                   aan welke criteria instellingen dienen te voldoen om door de Minister van SZW te worden\n                                                   aangewezen en onder welke voorwaarden deze aanwijzing van een instelling plaatsvindt.\n\nWDAT-Liften\n\nHandelsfase\n\n:\n\nWerkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de instellingen voor overeenstemmingsbeoordelingsprocedures\n                                                   voor de richtlijn 95/16/EG \u2013 Liften.\n\nDocumentnaam: WDAT-Liften Handelsfase.\n\nWDAT-Liften\n\nGebruiksfase\n\n:\n\nWerkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de instellingen ten behoeve\n                                                   van keuringen van liften in de gebruiksfase. Documentnaam: WDAT-Liften Gebruiksfase.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nOm het maatschappelijke belang, i.c. veiligheid van liften, te waarborgen, is door\n                                    de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte regeling voor de borging van de\n                                    veiligheid van liften.\n\nBeschrijving schema\n\nDit schema is door de Minister van SZW vastgesteld op basis van het Warenwetbesluit\n                                    liften.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nHet Europees Parlement en de Nederlandse overheid hebben vastgesteld dat een lift\n                                       een werktuig is dat potentieel gevaren kan opleveren voor personen die deze installatie\n                                       gebruiken of daaraan werkzaamheden verrichten of daarin aanwezig zijn. Onvolkomenheden\n                                       of mankementen in de lift kunnen leiden tot een storing die verwonding, invaliditeit\n                                       of overlijden tot gevolg kan hebben. In het bijzonder kan worden genoemd het risico\n                                       dat:\n\n\u2212 passagiers en/of onderhouds- of inspectiepersoneel vanuit of vanaf de lift in de schacht\n                                             vallen,\n\n\u2212 personen vanaf de verdiepingsvloer in de schacht vallen,\n\n\u2212 personen bekneld raken tussen een liftonderdeel en de schachtwand,\n\n\u2212 onderhouds- of inspectiepersoneel in de schachtput of schachtkop bekneld raakt,\n\n\u2212 de lift bediend wordt door niet-deskundige personen,\n\n\u2212 de lift een ongecontroleerde of onbedoelde opwaartse of neerwaartse beweging maakt.\n\nOm deze risico\u2019s zo klein mogelijk te laten zijn, dienen ontwerp, functioneren en\n                                       onderhoud van een lift of onderdelen daarvan aan strenge eisen te voldoen. Deze eisen,\n                                       gebaseerd op van overheidswege gemaakte risicoanalyses, zijn vastgelegd in een veelomvattend\n                                       stelsel van normen en regelgeving en hebben betrekking op technische aspecten, veiligheid\n                                       en gezondheid en preventie van risico\u2019s. Verwezen mag onder andere worden naar de\n                                       motivatie van respectievelijk de door het Europees Parlement vastgestelde Richtlijn\n                                       liften 95/16/EG, de Richtlijn machines 2006/42/EG, de Richtlijn gebruik arbeidsmiddelen\n                                       2009/104/EG, de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet, de Warenwet en het Warenwetbesluit\n                                       liften en de relevante normen voor liften.\n\nTeneinde te bevorderen dat een lift veilig functioneert, veilig blijft functioneren\n                                       en risico\u2019s worden geminimaliseerd dient:\n\n\u2022 een veiligheidscomponent in de ontwerp- en productiefase aan relevante Europese richtlijnen\n                                             te voldoen en volgens de Richtlijn liften 95/16/EG te worden gecertificeerd,\n\n\u2022 een lift in de ontwerp- en productiefase aan relevante Europese richtlijnen te voldoen\n                                             en volgens de Richtlijn liften 95/16/EG te worden gecertificeerd,\n\nof, bij zelfcertificatie van producten, dient:\n\n\u2022 een relevant kwaliteitsmanagementsysteem te worden beoordeeld volgens de Richtlijn\n                                             liften 95/16/EG,\n\nEn in de gebruiksfase dient\n\n\u2022 de lift binnen de wettelijk gestelde termijnen te worden gekeurd en gecertificeerd.\n\nDe certificering of beoordeling in de ontwerp- en productiefase wordt uitgevoerd door\n                                       een NoBo. De keuring en het (na genomen beslissing tot goedkeuring) afgeven van een\n                                       certificaat van goedkeuring in de gebruiksfase wordt uitgevoerd door een CKI.\n\nDe resultaten van de risicoanalyses die ten grondslag liggen aan de regelgeving worden\n                                       door de beheersstichting gebruikt om de vereiste keuringen uit te laten voeren aan\n                                       de hand van specifieke certificatieschema\u2019s.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIn dit hoofdstuk worden de procedures beschreven die van belang zijn voor het juist\n                                       toepassen van het relevante certificatieschema. Hierbij moet gedacht worden aan onder\n                                       meer de procedure van aanvraag, de condities met betrekking tot de keuring, de procedures\n                                       bij het uitvoeren van keuringen en de afgifte van het certificaat en het indienen\n                                       en behandelen van verzoeken om herziening.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nEen aanvrager die een certificaat van goedkeuring wil verkrijgen dient bij een CKI\n                                       (zie daartoe www.sbcl.nl) en in overeenstemming met deze certificatieprocedure een\n                                       aanvraag in tot het uitvoeren van een certificatieproces. Vervolgens verstrekt deze\n                                       CKI aan deze aanvrager informatie over de gang van zaken bij de afhandeling van de\n                                       aanvraag.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe CKI dient door het Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te zijn aangewezen\n                                       voor het uitvoeren van een certificatieproces en/of keuring met certificatie, en een\n                                       samenwerkingsovereenkomst te hebben gesloten met de beheerstichting.\n\nDaarnaast is deze CKI verplicht, de aanvrager aantoonbaar te informeren over de regels,\n                                       voorwaarden en procedures die verband houden met het afgeven van een certificaat.\n\nIn het kader van het proces van het keuren van een liftinstallatie gelden de voorwaarden\n                                       en procedures als vermeld in hoofdstuk 6.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe CKI moet beschikken over vastgelegde procedures voor het afgeven van een certificaat.\n\nDe beslissing betreffende het afgeven van een certificaat wordt genomen door een functionaris\n                                       van de CKI die daartoe is gekwalificeerd en aangesteld conform het kwaliteitssysteem\n                                       van de CKI en de procedures als vermeld in hoofdstuk 6.\n\nOvereenkomstig de bepalingen uit de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 kan een functionaris\n                                       die de keuring uitvoert tevens beslissen over de afgifte van het certificaat.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nEen certificaat van goedkeuring is slechts een bewijs dat de lift op het moment van\n                                       keuren voldoet aan de aan die lift gestelde eisen. Een volgende keuring dient plaats\n                                       te vinden binnen de keuringsintervallen die op basis van het Warenwetbesluit liften zijn vastgesteld.\n\nDe certificaathouder kan aan het certificaat geen andere rechten ontlenen dan het\n                                       kunnen aantonen dat de lift op het moment van keuren voldoet (voldeed) aan de aan\n                                       die lift gestelde eisen.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nMet betrekking tot de geldigheid van een certificaat worden condities gesteld. Indien\n                                       niet (meer) wordt voldaan aan deze condities, kan dit tot gevolg hebben dat de installatie\n                                       niet meer in bedrijf mag zijn alvorens deze opnieuw is goedgekeurd.\n\nDe keuringscriteria, de lijst van inspectiepunten, de condities waaraan voldaan moet\n                                       worden en de consequenties van het niet-voldoen zijn opgenomen in de Bijlagen A t/m\n                                       E.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe CKI beschikt inzake klachten over de certificerende instelling over een klachtenprocedure\n                                          als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIndien de CKI klachten van derden, zoals een opdrachtgever, ontvangt over het voldoen\n                                          aan dit schema door het bedrijf of de persoon die een aanvraag voor het certificaat\n                                          heeft ingediend of certificaathouder is, dient de CKI de klager te verwijzen naar\n                                          het bedrijf of de persoon. De CKI dient de klacht te betrekken bij de eerstvolgende\n                                          beoordeling bij het betreffende bedrijf of de betreffende persoon.\n\nEchter, indien het naar de mening van de CKI een ernstige klacht betreft, dient de\n                                          CKI, naast de behandeling door het bedrijf of de persoon, zelf ook direct te beoordelen\n                                          of de klacht gevolgen dient te hebben voor de beslissing m.b.t. certificatie. In dat\n                                          geval dient de CKI af te wegen of het gewenst is een extra beoordeling uit te voeren.\n                                          De kosten van deze extra beoordeling komen in beginsel voor rekening van de certificaathouder.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe CKI beschikt over een bezwaarschriftenprocedure als bedoeld in hoofdstuk 6 en 7\n                                       van de Algemene wet bestuursrecht.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nHet CCvDL bevordert een eenduidige interpretatie van de geldende regelgeving in de\n                                       gebruiksfase. Toch kan het voorkomen dan in deze fase verschillende interpretaties\n                                       bestaan van \u00e9\u00e9n of meerdere in dit werkveldspecifieke certificatieschema gehanteerde\n                                       begrippen of uitvoeringsaspecten.\n\nIndien certificaathouders, certificatie-instellingen of andere belanghebbenden uiteenlopende\n                                       definities of uitvoeringsaspecten hanteren en hierover meningsverschillen bestaan,\n                                       dienen afwijkende interpretaties te worden voorgelegd aan het CCvDL. Het CCvDL doet,\n                                       na ruggespraak met en instemming van SZW, een bindende uitspraak. Het CCvDL doet geen\n                                       uitspraak over de interpretatie van Europese richtlijnen en geharmoniseerde normen.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIn de gebruiksfase van een lift is de eigenaar van die installatie wettelijk verplicht\n                                    tijdig een keuring te laten uitvoeren. Het doel van deze keuring is, de blijvende\n                                    veiligheid van de installatie te beoordelen. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe\n                                    het toezicht op de veiligheid van een lift door een CKI dient te worden ingericht.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nVoor het houden van toezicht is het noodzakelijk dat de CKI zich toegang kan verschaffen\n                                       tot het product en de gegevens over het product. Afhankelijk van de situatie wordt\n                                       bepaald, welke informatie benodigd is en door of namens de eigenaar ter beschikking\n                                       moet worden gesteld. Detaillering hiervan is aangegeven in de bijlagen A t/m E van\n                                       dit document. Degene die een keuring aanvraagt dient ten behoeve van het toezicht,\n                                       de toegang tot de lift mogelijk te maken en alle relevante informatie te verstrekken.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nEen keuring in de gebruiksfase wordt uitgevoerd door een CKI. De frequentie van de\n                                       keuringen is vastgelegd in het Warenwetbesluit liften.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe wijze van uitvoering van het toezicht wordt bepaald in de van toepassing zijnde\n                                       bijlagen A t/m E van dit document.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe CKI stelt een verslag op van haar bevindingen tijdens het toezicht. Dit verslag\n                                       wordt ter beschikking gesteld aan de eigenaar van de gekeurde lift. Deze kan tegen\n                                       de hieruit voortvloeiende beslissing een verzoek om herziening indienen (zie hiervoor\n                                       het WDAT-Liften Gebruiksfase).\n\nHet keuringsverslag bevat minimaal de volgende gegevens:\n\na. soort document, met uniek identificatienummer,\n\nb. identificatie van de CKI, met aanwijzingsgegevens,\n\nc. identificatie van de inspecteur,\n\nd. identificatie van de opdrachtgever,\n\ne. omvang van de keuringsopdracht,\n\nf. datum (data) van uitvoering de keuring\n\ng. identificatie van de gekeurde lift, en indien van toepassing identificatie van specifieke\n                                             gekeurde componenten,\n\nh. informatie over zaken die niet volgens de oorspronkelijke opdracht zijn uitgevoerd,\n\ni. identificatie of korte beschrijving van de beoordelingspunten, gebruikte keuringsmethoden\n                                             en keuringsprocedures, en indien van toepassing de identificatie van afwijkingen,\n                                             toevoegingen of uitsluitingen van deze methoden en procedures,\n\nj. het gehanteerde certificatieschema, met kenmerk en beheerder daarvan,\n\nk. een eenduidige beschrijving van de geconstateerde tekortkoming(en) en aandachtspunten,\n\nl. de eenduidige conclusie op basis van de keuring (goedgekeurd of afgekeurd),\n\nm. een verwijzing naar de gehanteerde klachtenregeling en de mogelijkheid tot verzoek\n                                             om herziening,\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIndien blijkt dat een lift niet of niet meer voldoet aan de eisen of normen waaraan\n                                       een CKI die lift heeft getoetst, zal de CKI geen certificaat van goedkeuring afgeven.\n\nDe CKI informeert de Inspectie SZW onmiddellijk en rechtstreeks over geconstateerde\n                                       situaties bij liften of werkzaamheden die door een afgegeven of nog af te geven certificaat\n                                       worden gereguleerd en door welke de veiligheid of de gezondheid van personen ernstig\n                                       in gevaar wordt gebracht. In dit geval stelt de CKI de lift buiten werking en vergrendelt\n                                       deze.\n\nEen afkeur van een brandweerlift wordt in alle gevallen door de CKI gemeld aan de\n                                       Inspectie SZW en aan het centrale meldpunt brandweer, mits dat operationeel is.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nHet voorliggende certificatieschema is van toepassing op de volgende keuringen:\n\n\u2022 keuring van liften v\u00f3\u00f3r de eerste ingebruikname tijdens de bouwfase van een gebouw\n                                          of bouwwerk (6.1);\n\n\u2022 periodieke keuring van liften tijdens de bouwfase van een gebouw of bouwwerk (6.2);\n\n\u2022 periodieke keuring van liften tijdens de gebruiksfase van een gebouw of bouwwerk (6.3);\n\n\u2022 keuring van liften na een herstelling zonder ontwerpwijziging of vervanging van \u00e9\u00e9n\n                                          of meer hoofd- en/of veiligheidscomponenten door hetzelfde type (6.4.1);\n\n\u2022 keuring van liften v\u00f3\u00f3r de ingebruikname na een wijziging (6.4.2).\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDeze procedure zal worden gebruikt door een CKI tijdens de bouwfase van een gebouw\n                                       of bouwwerk.\n\nDeze keuring sluit aan op de door de fabrikant/installateur afgegeven EG-verklaring\n                                       van overeenstemming. Deze EG-verklaring van overeenstemming kan pas worden opgesteld\n                                       door een fabrikant of installateur indien van \u00e9\u00e9n van de productcertificatieprocedures\n                                       uit de ontwerp- en productiefase door een CAB met positief resultaat in relatie tot\n                                       de Richtlijn liften 95/16/EG is afgesloten.\n\nEen eindcontrole of eenheidskeuring kan worden gecombineerd. In dat geval zal de CKI,\n                                       naast aangewezen te zijn voor de keuring v\u00f3\u00f3r ingebruikneming van een liftinstallatie\n                                       die zal worden gebruikt tijdens de bouwfase van het gebouw of bouwwerk, ook aangewezen\n                                       en aangemeld dienen te zijn voor een eindcontrole of een eenheidskeuring.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDoel van het onderzoek is, vast te stellen of een lift die overeenkomstig \u00e9\u00e9n van\n                                          de hierboven vermelde procedures is ge\u00efnstalleerd, op het moment van keuren voldoet\n                                          aan de daarop betrekking hebbende bepalingen van het Warenwetbesluit liften.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nOm een verantwoord advies tot afgifte van het certificaat van goedkeuring te kunnen\n                                          geven, zal de CKI de volgende keuringen uitvoeren:\n\na. controleren van de volledigheid en juistheid van de documenten betreffende de verificatie\n                                                op overeenstemming met de Richtlijn Liften,\n\nb. controleren of de conformiteitscontrole goed is uitgevoerd.\n\nBovenbeschreven beoordelingen vinden plaats aan de hand van een hiervoor opgestelde\n                                          specifieke certificatieprocedure als beschreven in Bijlage A.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe CKI vult de desbetreffende bladzijden van het liftboek in. Het liftboek behoort\n                                          bij de lift aanwezig te zijn.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nAan de hand van zijn beoordelingen zal de CKI een rapport opmaken. In het rapport\n                                          legt de CKI zijn beoordeling van de lift en eventuele geconstateerde afwijkingen van\n                                          de vervaardigingsvoorschriften vast.\n\nDe rapportage wordt binnen een tussen aanvrager/certificaathouder en CKI overeengekomen\n                                          termijn opgestuurd aan de certificaathouder.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nBij een positieve rapportage kan de CKI overgaan tot afgifte van een certificaat van\n                                          goedkeuring.\n\nBij een negatieve rapportage zal de CKI niet overgaan tot afgifte van een certificaat\n                                          van goedkeuring.\n\nHet door de CKI getekende certificaat van goedkeuring wordt binnen een tussen aanvrager/certificaathouder\n                                          en CKI overeengekomen termijn opgestuurd aan de certificaathouder. Het certificaat\n                                          van goedkeuring heeft een uniek registratienummer.\n\nIndien de CKI voornemens is, op grond van de keuringsrapportage een certificaat van\n                                          goedkeuring te verstrekken, mag de lift in afwachting hiervan in gebruik zijn.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIndien er geen gronden zijn voor afkeuring brengt de CKI op een duidelijk zichtbare\n                                          plaats in de kooi een kenmerk van goedkeuring aan, waarop tevens staat vermeld de\n                                          maand en het jaar waarop uiterlijk de eerstvolgende keuring dient te zijn uitgevoerd.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDeze procedure zal worden gebruikt door een CKI tijdens de bouwfase van een gebouw\n                                          of bouwwerk.\n\nDoel van het onderzoek is, vast te stellen of een lift op het moment van keuren nog\n                                          voldoet aan de daarop betrekking hebbende bepalingen van het Warenwetbesluit liften.\n\nBij liften gebouwd overeenkomstig de Richtlijn liften 95/16/EG en in gebruik genomen\n                                          tijdens de bouwfase van een gebouw of bouwwerk, dient de eerste periodieke keuring\n                                          uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na de keuring v\u00f3\u00f3r de eerste ingebruikname plaats\n                                          te vinden door een CKI, waarna een certificaat van goedkeuring kan worden afgegeven.\n                                          Hierop volgende periodieke keuringen tijdens de bouwfase van een gebouw of bouwwerk\n                                          dienen steeds binnen drie (3) maanden volgend op de laatste periodieke keuring plaats\n                                          te vinden.\n\nHet resultaat van de laatst uitgevoerde periodieke keuring vervangt het resultaat\n                                          van de voorgaande periodieke keuring.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nOm een verantwoord advies tot afgifte van een certificaat van goedkeuring te kunnen\n                                          geven, zal de CKI de volgende beoordelingen uitvoeren:\n\n1. controleren of nog wordt voldaan aan de geldende vervaardigingvoorschriften en het\n                                                Warenwetbesluit liften,\n\n2. controle op de goede werking van de lift.\n\nBovenbeschreven beoordelingen vinden plaats aan de hand van een hiervoor opgestelde\n                                                specifieke certificatieprocedure als beschreven in Bijlage B.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe CKI vult de desbetreffende bladzijden van het liftboek in. Het liftboek behoort\n                                          bij de lift aanwezig te zijn.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nAan de hand van zijn beoordelingen zal de CKI een rapport opmaken. In het rapport\n                                          legt de CKI zijn beoordeling van de lift en eventuele geconstateerde afwijkingen van\n                                          de vervaardigingsvoorschriften vast. De rapportage wordt binnen een tussen aanvrager/certificaathouder\n                                          en CKI overeengekomen termijn opgestuurd aan de certificaathouder.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nBij een positieve rapportage kan de CKI overgaan tot afgifte van een certificaat van\n                                          goedkeuring.\n\nBij een negatieve rapportage zal de CKI niet overgaan tot afgifte van een certificaat\n                                          van goedkeuring.\n\nHet door de CKI getekende certificaat van goedkeuring wordt binnen een tussen aanvrager/certificaathouder\n                                          en CKI overeengekomen termijn opgestuurd aan de certificaathouder. Het certificaat\n                                          van goedkeuring heeft een uniek registratienummer. Indien de CKI voornemens is, op\n                                          grond van de keuringsrapportage een certificaat van goedkeuring te verstrekken, mag\n                                          de lift in afwachting hiervan in gebruik zijn.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIndien er geen gronden zijn voor afkeuring brengt de CKI op een duidelijk zichtbare\n                                          plaats in de kooi een kenmerk van goedkeuring aan, waarop tevens staat vermeld de\n                                          maand en het jaar waarop uiterlijk de volgende periodieke keuring dient te zijn uitgevoerd.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n\u2022 Bij het einde van de bouwfase van een gebouw of bouwwerk en voordat een lift die daarv\u00f3\u00f3r\n                                                in gebruik was ter beschikking komt voor gebruik na de bouwfase, moet op grond van\n                                                deze functiewijziging worden vastgesteld of deze lift nog steeds of wederom voldoet\n                                                aan de op die lift betrekking hebbende bepalingen van het Warenwetbesluit liften,\n                                                en alsdan inclusief de eventuele brandweerfunctie. De controle hierop kan worden uitgevoerd\n                                                door de installateur van de lift indien deze beschikt over een kwaliteitsborgingssysteem\n                                                overeenkomstig module H, of door een instelling indien deze is aangemeld en aangewezen\n                                                voor het uitvoeren van een eindcontrole of eenheidskeuring. Als bewijs voor het uitgevoerd\n                                                zijn van deze controle wordt door de installateur een proces verbaal van oplevering\n                                                (of een gelijkwaardig document) van de lift voor algemeen gebruik opgesteld en ondertekend.\n\n\u2022 Het resultaat van de laatste keuring is bepalend voor het al dan niet afgeven van\n                                                een certificaat van goedkeuring.\n\n\u2022 Zodra de lift ter beschikking komt voor algemeen gebruik, dat wil zeggen alle gebruik\n                                                niet zijnde bouwgebruik, is paragraaf 6.3 Periodieke keuring van een lift tijdens\n                                                de gebruiksfase van een gebouw of bouwwerk van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDoelstelling en toepassing\n\nDeze procedure zal worden gebruikt door een CKI tijdens de gebruiksfase van een gebouw\n                                          of bouwwerk.\n\nDoel van het onderzoek is, vast te stellen of een lift op het moment van keuren nog\n                                          voldoet aan de daarop betrekking hebbende bepalingen van het Warenwetbesluit liften.\n\nBij liften gebouwd overeenkomstig de Richtlijn liften 95/16/EG en in gebruik genomen\n                                          na be\u00ebindiging van de bouwfase van een gebouw of bouwwerk, dient de eerste periodieke\n                                          keuring uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na ondertekening van het proces verbaal\n                                          van oplevering (of een gelijkwaardig document) van de lift voor algemeen gebruik plaats\n                                          te vinden door een CKI.\n\nBij liften die reeds in gebruik zijn en minimaal \u00e9\u00e9n periodieke keuring hebben ondergaan,\n                                          dienen de periodieke keuringen binnen 18 (achttien) maanden volgend op de laatste\n                                          periodieke keuring plaats te vinden door een CKI.\n\nHet resultaat van de laatst uitgevoerde periodieke keuring is bepalend voor het al\n                                          dan niet afgeven van een certificaat van goedkeuring.\n\nUit te voeren beoordeling\n\nOm een verantwoord advies tot het afgeven van een certificaat van goedkeuring te kunnen\n                                          geven, zal de CKI de volgende beoordelingen uitvoeren:\n\n\u2022 controleren of nog wordt voldaan aan de geldende vervaardigingvoorschriften en het\n                                                Warenwetbesluit liften,\n\n\u2022 controle op de goede werking van de lift.\n\nBovenbeschreven beoordelingen vinden plaats aan de hand van een hiervoor opgestelde\n                                          specifieke certificatieprocedure als beschreven in Bijlage C1.\n\nAantekening in het liftboek\n\nDe CKI vult de desbetreffende bladzijden van het liftboek in. Het liftboek behoort\n                                          bij de lift aanwezig te zijn.\n\nRapportage\n\nAan de hand van zijn beoordelingen zal de CKI een rapport opmaken. In het rapport\n                                          legt de CKI zijn beoordeling van de lift en eventuele geconstateerde afwijkingen van\n                                          de vervaardigingsvoorschriften vast.\n\nDe rapportage wordt binnen een tussen aanvrager/certificaathouder en CKI overeengekomen\n                                          termijn opgestuurd aan de certificaathouder.\n\nBeslissing op basis van het keuringsrapport\n\nBij een positieve rapportage kan de CKI overgaan tot het afgeven van een certificaat\n                                          van goedkeuring.\n\nBij een negatieve rapportage zal de CKI niet overgaan tot het afgeven van een certificaat\n                                          van goedkeuring.\n\nHet door de CKI getekende certificaat van goedkeuring wordt binnen een tussen aanvrager/certificaathouder\n                                          en CKI overeengekomen termijn opgestuurd aan de certificaathouder. Het certificaat\n                                          van goedkeuring heeft een uniek registratienummer.\n\nIndien de CKI voornemens is, op grond van de keuringsrapportage een certificaat van\n                                          goedkeuring te verstrekken, mag de lift in afwachting hiervan in gebruik zijn.\n\nKenmerk van goedkeur, volgende keuring\n\nIndien er geen gronden zijn voor afkeuring brengt de CKI op een duidelijk zichtbare\n                                          plaats in de kooi een kenmerk van goedkeuring aan, waarop tevens staat vermeld de\n                                          maand en het jaar waarop uiterlijk de eerstvolgende keuring dient te zijn uitgevoerd.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDoelstelling en toepassing\n\nDeze procedure zal worden gebruikt door een CKI tijdens de gebruiksfase van een gebouw\n                                          of bouwwerk.\n\nDoel van het onderzoek is, vast te stellen of een liftinstallatie die is aangemerkt\n                                          als brandweerlift, op het moment van keuren nog voldoet aan de daarop betrekking hebbende\n                                          bepalingen van het Warenwetbesluit liften.\n\nBij liftinstallaties gebouwd overeenkomstig de Richtlijn liften 95/16/EG en in gebruik\n                                          genomen na be\u00ebindiging van de bouwfase van een gebouw of bouwwerk, dient de eerste\n                                          periodieke keuring uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na ondertekening van het proces\n                                          verbaal van oplevering (of een gelijkwaardig document) van de lift voor algemeen gebruik\n                                          plaats te vinden door een CKI.\n\nBij liftinstallaties die reeds in gebruik zijn en minimaal \u00e9\u00e9n periodieke keuring\n                                          hebben ondergaan, dienen de periodieke keuringen binnen 18 (achttien) maanden volgend\n                                          op de laatste periodieke keuring plaats te vinden door een CKI.\n\nHet resultaat van de laatst uitgevoerde periodieke keuring is bepalend voort het al\n                                          dan niet afgeven van een certificaat van goedkeuring.\n\nUit te voeren beoordeling\n\nOm een verantwoord advies tot het afgeven van een certificaat van goedkeuring te kunnen\n                                          geven, zal de CKI de volgende beoordelingen uitvoeren:\n\n\u2022 controleren of nog wordt voldaan aan de geldende vervaardigingvoorschriften en het\n                                                Warenwetbesluit liften,\n\n\u2022 controle op de goede werking van de lift.\n\nBovenbeschreven beoordelingen vinden plaats aan de hand van een hiervoor opgestelde\n                                          specifieke certificatieprocedure als beschreven in Bijlage C2.\n\nAantekening in het liftboek\n\nDe CKI vult de desbetreffende bladzijden van het liftboek in. Het liftboek behoort\n                                          bij de lift aanwezig te zijn.\n\nRapportage\n\nAan de hand van zijn beoordelingen zal de CKI een rapport opmaken. In het rapport\n                                          legt de CKI zijn beoordeling van de lift en eventuele geconstateerde afwijkingen van\n                                          de vervaardigingsvoorschriften vast.\n\nDe rapportage wordt binnen een tussen aanvrager/certificaathouder en CKI overeengekomen\n                                          termijn opgestuurd aan de certificaathouder.\n\nBeslissing op basis van het keuringsrapport\n\nBij een positieve rapportage kan de CKI overgaan tot het afgeven van een certificaat\n                                          van goedkeuring.\n\nBij een negatieve rapportage zal de CKI niet overgaan tot het afgeven van een certificaat\n                                          van goedkeuring.\n\nHet door de CKI getekende certificaat van goedkeuring wordt binnen een tussen aanvrager/certificaathouder\n                                          en CKI overeengekomen termijn opgestuurd aan de certificaathouder. Het certificaat\n                                          van goedkeuring heeft een uniek registratienummer.\n\nIndien de CKI voornemens is, op grond van de keuringsrapportage een certificaat van\n                                          goedkeuring te verstrekken, mag de lift in afwachting hiervan in gebruik zijn.\n\nKenmerk van afkeur\n\nIndien er gronden zijn voor afkeuring van de brandweerlift, brengt de CKI op een duidelijk\n                                          zichtbare plaats in de directe nabijheid van de brandweerschakelaar een kenmerk van\n                                          afkeur aan.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nTen behoeve van het vaststellen of een lift na vervanging, herstel of wijziging opnieuw\n                                       voldoet aan de vervaardigingvoorschriften wordt door een CKI het volgende schema gehanteerd.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDoelstelling en toepassing\n\nDeze procedure zal worden gebruikt door een CKI na herstel of vervanging van een hoofd-\n                                          en/of veiligheidscomponent.\n\nDoel van het onderzoek is, vast te stellen of het herstelde of vervangen deel van\n                                          een lift na een herstel en/of een vervanging minimaal voldoet aan de geldende vervaardigingsvoorschriften\n                                          en de daarop betrekking hebbende bepalingen van het Warenwetbesluit liften, rekening\n                                          houdend met de laatste fysieke situatie van de lift zelf, met minimaal het behoud\n                                          van het veiligheidsniveau van de lift.\n\nBij een geconstateerde aanleiding tot herstel van een hoofd- en/of veiligheidscomponent\n                                          voldoet de lift niet meer aan de vervaardigingsvoorschriften. De eigenaar dient de\n                                          lift dan buiten bedrijf te stellen en buiten bedrijf te houden.\n\nUit te voeren beoordeling\n\nIn overleg met de aanvrager/certificaathouder wordt bepaald of de totale lift wordt\n                                          beoordeeld of alleen het betreffende herstel en/of de betreffende vervanging.\n\nIndien de totale lift wordt beoordeeld, zal de CKI de volgende beoordelingen uitvoeren:\n\n\u2022 controleren of nog voldaan wordt aan de geldende vervaardigingvoorschriften en het\n                                                Warenwetbesluit liften,\n\n\u2022 controleren van de documentatie van het herstel en/of de vervanging,\n\n\u2022 onderzoek, controle en, indien nodig, beproeving (eventueel met belasting) van de\n                                                lift,\n\n\u2022 controleren van de goede werking van de lift.\n\nBovenbeschreven beoordelingen vinden plaats aan de hand van een hiervoor opgestelde\n                                          specifieke certificatieprocedure als beschreven in Bijlage D. Indien alleen het herstel\n                                          of de vervanging wordt beoordeeld zal de CKI de volgende beoordelingen uitvoeren:\n\n\u2022 controleren of nog voldaan wordt aan de geldende vervaardigingvoorschriften en het\n                                                Warenwetbesluit liften,\n\n\u2022 controleren van de documenten betreffende het herstel en/of de vervanging,\n\n\u2022 onderzoek, controle en, indien nodig, beproeving (eventueel met belasting) van de\n                                                lift.\n\nBovenbeschreven beoordelingen vinden plaats aan de hand van een hiervoor opgestelde\n                                          specifieke certificatieprocedure als beschreven in Bijlage D.\n\nBij het onderzoek aan veiligheidscomponenten waarvan de in- of afstelling opnieuw\n                                          heeft plaatsgevonden, moet worden vastgesteld of de waarden van de grootheden opnieuw\n                                          voldoen aan de fabrikantvoorschriften.\n\nOnder geldende vervaardigingvoorschriften wordt in dit geval verstaan de richtlijn\n                                          of norm(en) die ten tijde van de allereerste ingebruikname van de lift van toepassing\n                                          waren of toegepaste normen van latere datum, inclusief tot op het moment van de wijziging\n                                          eerder doorgevoerde en goedgekeurde wijzigingen en door de Inspectie SZW eventuele\n                                          afgegeven ontheffingen daarop.\n\nAantekening in het liftboek\n\nDe CKI vult de desbetreffende bladzijden van het liftboek in. Het liftboek behoort\n                                          bij de lift aanwezig te zijn.\n\nRapportage\n\nAan de hand van zijn beoordelingen zal de CKI een rapport opmaken. In het rapport\n                                          legt de CKI zijn beoordeling van de lift en eventuele geconstateerde afwijkingen van\n                                          de vervaardigingsvoorschriften vast.\n\nDe rapportage wordt binnen een tussen aanvrager/certificaathouder en CKI overeengekomen\n                                          termijn opgestuurd aan de certificaathouder.\n\nIndien de CKI voornemens is, op grond van de keuringsrapportage een certificaat van\n                                          goedkeuring te verstrekken, mag de lift in afwachting hiervan in gebruik zijn.\n\nBeslissing op basis van het keuringsrapport\n\nBij een positieve rapportage over het herstel van een hoofd- en/of veiligheidscomponent\n                                          kan de CKI overgaan tot het afgeven van een certificaat van goedkeuring betreffende\n                                          dit herstel. Afgifte van dit certificaat is niet van invloed op de termijn van de\n                                          periodieke keuring als vermeld op het certificaat als bedoeld in bijlage C, tenzij\n                                          een volledige periodieke keuring is uitgevoerd.\n\nBij een negatieve rapportage zal de CKI niet overgaan tot het afgeven van een certificaat\n                                          van goedkeuring.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDoelstelling en toepassing\n\nDeze procedure zal worden gebruikt door een CKI na gereedkomen van de wijziging van\n                                          een lift.\n\nEen wijziging van een lift wordt gezien als een ontwerpwijziging.\n\nDoel van het onderzoek is, vast te stellen of een lift na een wijziging minimaal voldoet\n                                          aan de geldende vervaardigingvoorschriften en de daarop betrekking hebbende bepalingen\n                                          van het Warenwetbesluit liften, rekening houdend met de laatste fysieke situatie van\n                                          de lift zelf, met minimaal het behoud van het veiligheidsniveau.\n\nBij wijziging wordt de lift geacht niet meer te voldoen aan de vervaardigingsvoorschriften.\n                                          De eigenaar dient de lift dan buiten bedrijf te stellen en buiten bedrijf te houden.\n\nUit te voeren beoordeling\n\nIn overleg met de aanvrager/certificaathouder wordt bepaald of de totale lift wordt\n                                          beoordeeld of alleen de betreffende wijziging.\n\nIndien de totale lift wordt beoordeeld zal de CKI de volgende beoordelingen uitvoeren:\n\n\u2022 controleren of nog voldaan wordt aan de geldende vervaardigingvoorschriften en het\n                                                Warenwetbesluit liften,\n\n\u2022 controleren van de documentatie van de activiteit,\n\n\u2022 onderzoek, controle en, indien nodig, beproeving (eventueel met belasting) van de\n                                                lift,\n\n\u2022 controle van de goede werking van de lift.\n\nBovenbeschreven beoordelingen vinden plaats aan de hand van een hiervoor opgestelde\n                                          specifieke certificatieprocedure als beschreven in Bijlage E.\n\nIndien alleen de wijziging wordt beoordeeld, zal de CKI de volgende beoordelingen\n                                          uitvoeren:\n\n\u2022 controleren of nog voldaan wordt aan de geldende vervaardigingvoorschriften en het\n                                                Warenwetbesluit liften,\n\n\u2022 controleren van de documenten betreffende de wijziging,\n\n\u2022 onderzoek, controle en, indien nodig, beproeving (eventueel met belasting) van de\n                                                lift.\n\nBovenbeschreven beoordelingen vinden plaats aan de hand van een hiervoor opgestelde\n                                          specifieke certificatieprocedure als beschreven in bijlage E.\n\nBij het onderzoek aan veiligheidscomponenten waarvan de in- of afstelling opnieuw\n                                          heeft plaatsgevonden, moet worden vastgesteld of de waarden van de grootheden voldoen\n                                          aan de fabrikantvoorschriften.\n\nOnder geldende vervaardigingvoorschriften wordt in dit geval verstaan de richtlijn\n                                          of norm(en) die ten tijde van de allereerste ingebruikname van de lift van toepassing\n                                          waren of toegepaste normen van latere datum, inclusief tot op het moment van de wijziging\n                                          eerder doorgevoerde en goedgekeurde wijzigingen en door de Inspectie SZW eventuele\n                                          afgegeven ontheffingen daarop.\n\nAantekening in het liftboek\n\nDe CKI vult de desbetreffende bladzijden van het liftboek in. Het liftboek behoort\n                                          bij de lift aanwezig te zijn.\n\nRapportage\n\nAan de hand van zijn beoordelingen zal de CKI een rapport opmaken. In het rapport\n                                          legt de CKI zijn beoordeling van de lift en eventuele geconstateerde afwijkingen van\n                                          de vervaardigingsvoorschriften vast.\n\nDe rapportage wordt binnen een tussen aanvrager/certificaathouder en CKI overeengekomen\n                                          termijn opgestuurd aan de certificaathouder.\n\nIndien de CKI voornemens is, op grond van de keuringsrapportage een certificaat van\n                                          goedkeuring te verstrekken, mag de lift in afwachting hiervan in gebruik zijn.\n\nBeslissing op basis van het keuringsrapport\n\nBij een positieve rapportage over de uitgevoerde wijziging of indien van toepassing\n                                          de gehele lift kan de CKI overgaan tot het afgeven van een certificaat van goedkeuring\n                                          betreffende de wijziging. Afgifte van dit certificaat is niet van invloed op de termijn\n                                          van de periodieke keuring als vermeld op het certificaat als bedoeld in bijlage C.\n                                          tenzij een volledige periodieke keuring is uitgevoerd.\n\nBij een negatieve rapportage zal de CKI niet overgaan tot het afgeven van een certificaat\n                                          van goedkeuring.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nLiften moeten gedurende het gebruik blijvend voldoen aan hun vervaardigingvoorschriften\n                                    en laatste fysieke en goedgekeurde hoedanigheid.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nTijdens de bouwfase worden liften verondersteld te voldoen aan de essenti\u00eble veiligheidseisen\n                                       van de Richtlijn liften 95/16/EG.\n\nToetsing hiervan geschiedt volgens bijlage A.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe eisen die op de periodieke keuring van toepassing zijn, zijn gebaseerd op het Warenwetbesluit liften en op besluiten van het CCvDL.\n\nPersonenlift\n\nDe periodieke keuring wordt uitgevoerd volgens bijlage B (bouwfase) of volgens bijlage\n                                       C1 (gebruiksfase).\n\nBrandweerlift\n\nDe periodieke keuring wordt uitgevoerd volgens bijlage B (bouwfase) of volgens bijlage\n                                       C1 + C2 (gebruiksfase).\n\nBrandweerliften gebouwd volgens de EN 81-72, worden conform bijlage C1+C2 gekeurd.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe opgenomen eisen die ten aanzien van de heringebruikneming van toepassing zijn,\n                                       zijn gebaseerd op het Warenwetbesluit liften en op besluiten van het CCvDL.\n\nToetsing hiervan geschiedt volgens bijlage D of E.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe toetsmethodiek die ten aanzien van de eerste ingebruikname van toepassing is, betreft\n                                       een documentenonderzoek en is gebaseerd op het Warenwetbesluit liften. Toetsing geschiedt\n                                       volgens bijlage A.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe toetsmethodiek die ten aanzien van de periodieke keuring van toepassing is, betreft\n                                       een materieel- en documentenonderzoek gebaseerd op het Warenwetbesluit liften en op\n                                       besluiten van het CCvD.\n\nToetsing geschiedt volgens bijlage B (bouwfase) of volgens bijlage C1 (gebruiksfase).\n\nBrandweerlift\n\nDe toetsmethodiek die ten aanzien van de periodieke keuring van een brandweerlift\n                                       van toepassing is, betreft een materieel- en documentenonderzoek gebaseerd op het\n                                       Warenwetbesluit liften en op besluiten van het CCvD. Toetsing geschiedt volgens bijlage\n                                       C2.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDe toetsmethodiek die ten aanzien van de heringebruikneming van toepassing is, betreft\n                                       een materieel- en documentenonderzoek gebaseerd op het Warenwetbesluit liften en op\n                                       besluiten van het CCvD. Toetsing geschiedt volgens bijlage D of E.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIndien een lift na een keuring is goedgekeurd, kan de CKI aan de aanvrager een certificaat\n                                    van goedkeuring afgeven.\n\nOp het certificaat van goedkeuring van de CKI dienen minimaal de volgende gegevens\n                                    vermeld te zijn:\n\n\u2022 aanduiding van het type document (certificaat) met uniek documentnummer;\n\n\u2022 beschrijving/titel van de installatie;\n\n\u2022 registratienummer van de installatie;\n\n\u2022 identificatiegegevens van de fabrikant/installateur;\n\n\u2022 adres en plaats van de installatie;\n\n\u2022 identificatiegegevens van de eigenaar/opdrachtgever;\n\n\u2022 naam en aanwijzingsbeschikkingnummer van de CKI die het certificaat heeft verleend;\n\n\u2022 Warenwetbesluit op basis waarvan het certificaat is afgegeven;\n\n\u2022 referentie naar het specifieke certificatieschema voor het product (met identificeerbare\n                                          versie);\n\n\u2022 scope van het certificaat, inclusief de geldigheidscondities;\n\n\u2022 de datum van keuring;\n\n\u2022 de datum van het certificaat;\n\n\u2022 de uiterlijke datum waarbinnen de eerstvolgende periodieke keuring moet plaatsvinden;\n\n\u2022 een vermelding op het certificaat dat de CKI verklaart dat op het moment van de keuring\n                                          de betreffende lift voldoet aan de eisen uit het in het certificaat genoemde certificatieschema\n\n\u2022 ondertekening door een daartoe geautoriseerde functionaris van de CKI.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDeze procedure is de nadere invulling van de in het WSCS genoemde procedure voor keuringen\n                                       van liften als bedoeld in artikel\u00a08 en artikel\u00a017 lid 4, 6 en 7 van het Warenwetbesluit\n                                       liften.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\na. de eigenaar van een lift is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een geldig certificaat\n                                             van goedkeuring.\n\nb. de EG-verklaring van overeenstemming van een lift dient door degene die deze afgeeft\n                                             gemeld te worden bij een instelling als bedoeld in lid d.\n\nc. v\u00f3\u00f3r de eerste ingebruikname van een lift tijdens de bouwfase van een gebouw of bouwwerk\n                                             moet een keuring van die lift worden uitgevoerd.\n\nd. de hier bedoelde keuring wordt uitgevoerd door een daartoe door het Ministerie van\n                                             SZW aangewezen instelling (hierna: CKI).\n\ne. deze CKI geeft het hier genoemde certificaat van goedkeuring af.\n\nf. deze CKI brengt als blijk van goedkeuring in de kooi een kenmerk aan.\n\ng. als een lift wordt afgekeurd en als gevolg daarvan een certificaat van goedkeuring\n                                             niet zal worden afgegeven, mag die lift niet in bedrijf worden gesteld. De inspecteur\n                                             van de CKI (hierna: inspecteur) deelt de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar\n                                             mede dat die lift buiten bedrijf behoort te zijn en te blijven.\n\nh. een gekeurde lift die is afgekeurd moet worden herkeurd door de CKI die deze lift\n                                             heeft afgekeurd.\n\ni. tekortkomingen worden door de inspecteur in het liftboek en in het rapport aan de\n                                             eigenaar vermeld.\n\nj. tekortkomingen, ook als deze tijdens de keuring worden hersteld, worden in het rapport\n                                             van de instelling aan de eigenaar vermeld.\n\nk. op de uitvoering van de controle is het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIndien uit de controle blijkt dat de documenten als bedoeld in artikel\u00a08 van het Warenwetbesluit\n                                       liften aanwezig en juist zijn, de conformiteitscontrole juist is uitgevoerd en er\n                                       geen tekortkomingen zijn vastgesteld, kan door de CKI een certificaat van goedkeuring\n                                       worden afgegeven.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDeze procedure is de nadere invulling van de in het WSCS genoemde procedure voor periodieke\n                                       keuringen van liften tijdens de bouwfase van een gebouw of bouwwerk als bedoeld in\n                                       artikel\u00a017 lid 5, 6 en 7 van het Warenwetbesluit liften. Dit is uitgewerkt in het\n                                       hierna opgenomen stroomschema.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\na. de eigenaar van een lift is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een geldig certificaat\n                                             van goedkeuring.\n\nb. tijdens het gebruik van een lift in de bouwfase van een gebouw of bouwwerk moeten\n                                             de periodieke keuringen van die lift worden uitgevoerd binnen drie (3) maanden na\n                                             de op het laatste certificaat van goedkeuring vermelde keuringsdatum.\n\nc. de hier bedoelde keuring wordt uitgevoerd door een daartoe door het Ministerie van\n                                             SZW aangewezen instelling (hierna: CKI).\n\nd. deze CKI geeft het hier genoemde certificaat van goedkeuring af.\n\ne. deze CKI brengt als blijk van goedkeuring in de kooi een kenmerk aan.\n\nf. als een lift wordt afgekeurd omdat er tekortkomingen worden geconstateerd die een\n                                             direct ernstig gevaar voor leven of gezondheid van personen opleveren, zal de CKI\n                                             dit onmiddellijk melden aan de Inspectie SZW.\n\ng. een gekeurde lift die is afgekeurd moet worden herkeurd door de CKI die deze lift\n                                             heeft afgekeurd.\n\nh. als een lift is afgekeurd, mag die lift niet meer in bedrijf zijn of in bedrijf worden\n                                             gesteld. De inspecteur deelt de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar mede\n                                             dat die lift buiten bedrijf behoort te worden gesteld.\n\ni. tekortkomingen aan een lift worden door de inspecteur in het liftboek en in het rapport\n                                             aan de eigenaar vermeld.\n\nj. tekortkomingen, ook als deze tijdens de keuring worden hersteld, worden in het rapport\n                                             van de CKI aan de eigenaar vermeld.\n\nk. het resultaat van de laatst uitgevoerde keuring bepaalt of de lift wel of niet in\n                                             gebruik mag zijn.\n\nl. de lijst van inspectiepunten geeft de minimale keuringsinhoud weer maar is niet limitatief.\n\nm. op de uitvoering van de keuring is het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIndien uit de keuring blijkt dat is voldaan aan de voor de lift geldende vervaardigingsvoorschriften\n                                       conform het Warenwetbesluit liften kan door de CKI een certificaat van goedkeuring\n                                       worden afgegeven.\n\nDe bij een keuring gehanteerde inspectiepunten zijn weergegeven in de lijst van inspectiepunten.\n                                       Deze lijst van inspectiepunten geeft de minimale keuringsomvang weer in relatie tot\n                                       de vervaardigingsvoorschriften.\n\nAchter elk inspectiepunt is een urgentiecode vermeld. Deze urgentiecode bepaalt de\n                                       beoordeling die verwacht wordt van een inspecteur indien een dergelijke afwijking\n                                       geconstateerd wordt. Door omstandigheden is het mogelijk dat die inspecteur een afwijkende\n                                       beslissing neemt.\n\nBetekenis van de urgentiecode:\n\n1. afkeuring, gevolgd door melding aan de Inspectie SZW en stilzetten van de lift.\n\n2. afkeuring van de lift.\n\n3. aandachtspunt, waarvan de ernst naar het oordeel van de inspecteur tot goedkeur of\n                                             afkeur kan leiden.\n\nExtra controles tijdens een eerste keuring door een instelling\n\nIn de kolom \u2018Wijze van uitvoering\u2019 is een aantal items vet, schuin en/of onderstreept\n                                       weergegeven. Alvorens een lift voor de eerste keer van een instelling een certificaat\n                                       van goedkeuring kan krijgen, dienen deze punten gecontroleerd te worden. Deze controle\n                                       kan worden beperkt tot een steekproef indien de conformiteitscontrolelijst van een\n                                       installateur die gecertificeerd is volgens module H van de Richtlijn liften 95/16/EG\n                                       aanwezig is. Bij gebreke van deze controlelijst dient een volledige keuring plaats\n                                       te vinden.\n\nDe controles bestaan, naast het meten van vrije ruimten, uit een toetsing of de veiligheidscomponenten\n                                       zijn geplaatst conform de geleverde documentatie.\n\nNo.\n\nInspectiepunt\n\nKeuringscriterium\n\nAfwijking\n\nUrgentie\n\nWijze van uitvoering\n\n1. Algemeen\n\n1.1\n\nVorige keuringsdatum\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nVaststellen via liftboek of rapport\n\n1.2\n\nKeuringsdatum\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nNoteren voor certificaat\n\n1.3\n\nInspecteur\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nIdentificatie van uitvoerende\n\n1.4\n\nOnderhoudsfirma\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nIdentificatie van aanwezige bij de keuring\n\n1.5\n\nDocumentatie\n\nZijn het liftboek, de gebruikershandleiding en alle overige documenten bij de lift\n                                                      aanwezig?\n\nLiftboek en/of overige documenten zijn niet aanwezig\n\n3\n\nVisuele controle\n\n2. Algemene toetsingen\n\n2.1\n\nArbeidsomstandigheden\n\nArbeidsomstandighedenbesluit\n\nNiet voldoen aan Arbeidsomstandighedenbesluit\n\n3\n\nLeidt wel/niet tot keuring\n\n2.2.1\n\nToetsing liftspecifieke voorzieningen\n\nLevert het niet functioneren direct gevaar op voor gebruikers en / of onderhoudspersoneel?\n\nHet niet-functioneren levert direct gevaar op voor gebruikers en / of onderhoudspersoneel\n\n1\n\nTesten van veiligheidsvoorzieningen die aangebracht zijn om bij afwijkende uitvoeringen\n                                                      een gelijkwaardig veiligheidsniveau te verkrijgen;\n\nBepalen correcte uitvoering conform specificatie installateur\n\n2.2.2\n\nToetsing liftspecifieke voorzieningen\n\nWordt voldaan aan de eventuele voorwaarden waaronder afwijkingen van de geharmoniseerde\n                                                      norm zijn toegestaan, zoals opgenomen in het liftboek?\n\nEr wordt niet voldaan aan de eventuele voorwaarden waaronder afwijkingen van de geharmoniseerde\n                                                      norm zijn toegestaan, zoals opgenomen in het liftboek\n\n1 t/m 3\n\nControle en visuele inspectie van de installatie aan de hand van de beschikbare documenten.\n\nBepalen correcte uitvoering en/of werking conform specificatie installateur\n\n2.2.3\n\nToetsing liftspecifieke voorzieningen\n\nLevert het niet functioneren in samenhang met andere defecten een mogelijk gevaar\n                                                      op?\n\nHet niet-functioneren levert in samenhang met andere defecten een mogelijk gevaar\n                                                      op\n\n3\n\n2.3.1\n\nElektrische installatie\n\nBestaat er direct aanrakingsgevaar voor gebruikers?\n\nEr bestaat direct aanrakingsgevaar voor gebruikers\n\n1\n\nVisuele inspectie van schakelelementen, bekabeling etc.;\n\nBepalen correcte uitvoering veiligheidsgerelateerde delen conform specificatie installateur\n\n2.3.2\n\nElektrische installatie\n\nZijn er overbruggingen in de veiligheidslijn?\n\nEr zijn overbruggingen in de veiligheidslijn\n\n2\n\n2.3.3\n\nElektrische installatie\n\nIs er slijtage of beschadiging die leidt tot falen van veiligheidsvoorzieningen op\n                                                      korte termijn?\n\nEr is slijtage of beschadiging die leidt tot falen van veiligheidsvoorzieningen op\n                                                      korte termijn\n\n3\n\n2.4.1\n\nHydraulische installatie\n\nIs er lekkage die leidt tot ongecontroleerd dalen?\n\nEr is lekkage die leidt tot ongecontroleerd dalen\n\n1\n\nVisueel;\n\nBepalen correcte uitvoering veiligheidsgerelateerde delen conform specificatie installateur\n\n2.4.2\n\nHydraulische installatie\n\nIs er lekkage die leidt tot een brandrisico?\n\nEr is lekkage die leidt tot een brandrisico\n\n3\n\n2.5\n\nVervuiling\n\nIs er brandgevaar en/of besmettingsgevaar?\n\nEr is brandgevaar en/of besmettingsgevaar\n\n3\n\nVisueel\n\n3. Machinekamer\n\n3.1\n\nBevrijden opgesloten passagiers\n\nIs het bevrijden van opgesloten passagiers mogelijk?\n\nEr zijn geen, incomplete of niet werkende voorzieningen of verkeerde instructies\n\n3\n\nBeproeven van de voorziening aan de hand van de aanwezige instructie\n\n3.2\n\nMachineruimte afsluitbaar\n\nIs de machineruimte afsluitbaar?\n\nDe machinekamer is direct bereikbaar vanaf een publiek toegankelijke locatie en niet\n                                                      afsluitbaar\n\n1\n\nWerking slot\n\n3.3\n\n3.3.1\n\nTractiecontrole\n\nSlippen de kabels volgens de normvereiste?\n\nDe kabels slippen niet volgens de normvereiste\n\n3\n\nTesten\n\n3.3.2\n\nTractiecontrole\n\nLiggen de kabels niet onder in groef?\n\nDe kabels liggen onder in groef\n\n1\n\n3.4.1\n\nCorrigeren met open deuren\n\nCorrigeert de lift met open deuren?\n\nNiet functioneren van de lekschakeling\n\n2\n\nTesten van systeem;\n\nBepalen correcte uitvoering overbruggingsschakelingen conform specificatie installateur\n\n3.4.2\n\nCorrigeren met open deuren\n\nWerkt de veiligheidsschakeling?\n\nDe veiligheidsschakeling is defect of leidt tot een gevaarlijke situatie voor gebruikers\n\n1\n\n3.5\n\nNoodeindschakelaar\n\nWerkt de noodeindschakelaar?\n\nDe noodeindschakelaar spreekt niet aan v\u00f3\u00f3r het bereiken van de stuiting\n\n2\n\nTesten op werking controle juiste afstelling\n\n3.6\n\nSpeling in machine\n\nIs er speling in machine?\n\nDe speling in de machine is hoger dan de fabrikantenspecificatie toestaat\n\n2\n\nBepalen via meting;\n\nBepalen correcte uitvoering conform specificatie installateur\n\n3.7\n\nRem\n\nWerkt de rem?\n\nDe voering is volledig versleten; de voeringen openen of sluiten niet correct; de\n                                                      voeringen geven onvoldoende remkracht\n\n1\n\nVisueel tijdens tractietest\n\n3.8\n\nFasebeveiliging\n\nWerkt de fasebeveiliging?\n\nDe fasebeveiliging functioneert niet. De liftmachine geeft onvoldoende koppel\n\n2\n\nBeproeven\n\n3.9\n\nOverstortdruk [bar]\n\nOverstortdruk [bar]\n\nDe overstortdruk overschrijdt de specificatie van de fabrikant\n\n3\n\nBeproeven\n\n3.10\n\nOverdrukcontact\n\nWerkt het overdrukcontact?\n\nAlleen indien normtechnisch verplicht\n\n3\n\nBeproeven\n\n3.11.1\n\nSnelheidsbegrenzer\n\nWerkt de snelheidsbegrenzer?\n\nDe snelheidsbegrenzer functioneert niet\n\n2\n\nBeproeven via test van de vang, visuele inspectie;\n\nBepalen correcte uitvoering conform specificatie installateur\n\n3.11.2\n\nSnelheidsbegrenzer\n\nWerken de contacten?\n\nDe contacten functioneren niet\n\n2\n\n4. Schacht\n\n4.1.1\n\nGegarandeerde vrije ruimten onder en boven\n\nGegarandeerde vrije ruimten onder en boven\n\nEr ontbreken stuitingen\n\n1\n\nMeten van uitloop tegengewicht, visuele controle stuitingen etc.;\n\nBepalen van vrije ruimten onder en boven kooi; Bepalen van uitlopen kooi en tegengewicht\n\n4.1.2\n\nGegarandeerde vrije ruimten onder en boven\n\nBeperking van de vrije ruimte\n\nEr is een beperking van de vrije ruimte\n\n3\n\nMeten\n\n4.2\n\nBlokkeerschakelaar op kooi\n\nWerkt de blokkeerschakelaar op de kooi?\n\nDe blokkeerschakelaar op de kooi functioneert niet\n\n2\n\nTesten door bedienen\n\n4.3\n\nInspectiebesturing\n\nWerkt de inspectiebesturing?\n\nDe inspectiebesturing functioneert niet; er zijn fouten in de elektrische schakeling\n\n3\n\nTesten door bedienen\n\n4.4\n\nAlleen toegankelijk voor bevoegden\n\nDe schacht is alleen toegankelijk voor bevoegden\n\nEr zijn openingen in schacht; de schacht is direct toegankelijk voor derden; er is\n                                                      knelgevaar conform EN 294\n\n1\n\nVisuele inspectie op openingen\n\n4.5.1\n\nBeveiliging tegen ongecontroleerde bewegingen incl. controle contacten\n\nWerkt de beveiliging tegen ongecontroleerde bewegingen?\n\nNiet werkende neerwaartse valbeveiliging (zoals vang, zelfremmendheid of slangbreuk\n                                                      beveiliging)\n\n2\n\nTesten van voorzieningen als vang, slangbreuk beveiliging etc. door realistische beproeving\n                                                      zoals handmatig snelheidsbegrenzer bedienen of verhogen daalsnelheid;\n\nBepalen correcte uitvoering conform specificatie installateur\n\n4.5.2\n\nBeveiliging tegen ongecontroleerde bewegingen incl. controle contacten\n\nWerkt de beveiliging tegen ongecontroleerde bewegingen?\n\nNiet werkende opwaartse valbeveiliging of niet functionerende veiligheidscontacten\n\n2\n\n4.6\n\nVeiligheidscontacten op luiken en deuren\n\nWerken de veiligheidscontacten op luiken en deuren?\n\nDe veiligheidscontacten op luiken of deuren functioneren niet naar behoren;, het luik\n                                                      is van binnenuit niet te openen zonder hulpmiddelen\n\n3\n\nTesten door bedienen\n\n4.7\n\nLeiders en leisloffen bevestigingen\n\nZijn de leiders en leisloffen bevestigingen goed gemonteerd?\n\nEr is mogelijk contact tussen kooi en tegengewicht en/of andere delen in de schacht\n\n3\n\nVisuele controle\n\n4.8\n\nDraagmiddelen / bevestigingen\n\nVoldoen de draagmiddelen / bevestigingen aan de voor het draagmiddel geldende criteria\n                                                      voor aantal breuken en rek?\n\nDe draagmiddelen / bevestigingen voldoen niet aan de voor het specifieke draagmiddel\n                                                      geldende criteria voor aantal breuken en rek\n\n2\n\nVisuele inspectie en rek meting; Bepalen correcte uitvoering conform specificatie\n                                                      installateur\n\n5. Schachtdeuren\n\n5.1\n\nSchachtdeuren, grendels en bijbehorende veiligheidscontacten\n\nWerken schachtdeuren, grendels en bijbehorende veiligheidscontacten?\n\nOpenstaan van deuren, of delen van deuren bij draaiende lift. Openen van deuren bij\n                                                      draaiende lift zonder gebruik te maken van gereedschappen\n\n1\n\nVisueel aangevuld met beproeven door bedienen van alle veiligheidscontacten;\n\nBepalen correcte uitvoering conform specificatie installateur\n\n6. Kooi\n\n6.1\n\nKooilicht en noodverlichting\n\nWerken het kooilicht en de noodverlichting?\n\nKooiverlichting of noodverlichting werken niet\n\n3\n\nVisueel, noodverlichting testen\n\n6.2\n\nBeveiliging open kooi toegang\n\nWerkt de beveiliging bij een open kooitoegang?\n\nDe drempelbeveiliging functioneert niet naar behoren; er is een, niet-vlakke wand\n                                                      met haakgevaar; er zijn openingen van meer dan 5 cm tussen drempel en wand\n\n1\n\nBeproeven door bedienen\n\n6.3\n\nKnelbeveiliging deuren\n\nWerkt de knelbeveiliging van de deuren?\n\nDe sluitkracht is te hoog\n\n3\n\nBeproeven door bedienen\n\n6.4\n\nAlarm / spreek-luisterverbinding\n\nWerken alarmmelding, spreek-luisterverbinding en noodvoeding?\n\nEr is geen mogelijkheid tot doeltreffend slaan van alarm bij opsluiting,\n\n2\n\nBeproeven door bedienen\n\n6.5\n\nBlokkeerschakelaar in kooi\n\nWerkt de blokkeerschakelaar in de kooi?\n\nDe blokkeerschakelaar in de kooi functioneert niet\n\n2\n\nBeproeven door bedienen\n\n6.6\n\nOpschriften in kooi\n\nZijn de juiste opschriften in kooi aanwezig?\n\nDe belastingplaat ontbreekt\n\n3\n\nVisueel\n\n6.7\n\nDeur open knop\n\nWerkt de \u2018deur open knop\u2019?\n\nDe \u2018deur open knop\u2019 functioneert niet\n\n3\n\nBeproeven\n\n6.8\n\nKooimeubelsterkte en wanden\n\nKooimeubelsterkte en wanden\n\nEr zijn openingen in kooiwanden (anders dan ventilatie) met een opening die leidt\n                                                      tot direct knelgevaar voor gebruikers (criteria zie EN 294)\n\n1\n\nVisueel\n\n6.9.1\n\nKooiafsluiting incl. grendel en contact\n\nWerkt de kooiafsluiting incl. grendel en contact?\n\nHet is mogelijk dat deuren of delen van deuren bij in beweging zijnde kooi (anders\n                                                      dan gelijkstellen of inlopen) open staan\n\n2\n\nVisueel, grendels en (deur)contacten beproeven door bedienen\n\n6.9.2\n\nKooiafsluiting incl. grendel en contact\n\nKunnen de vergrendelde kooideuren door gebruikers zonder hulpmiddelen vanuit de kooi\n                                                      geopend worden?\n\nDe vergrendelde kooideuren kunnen door gebruikers zonder hulpmiddelen vanuit de kooi\n                                                      geopend worden\n\n2\n\n7. Schachtput\n\n7.1\n\nBlokkeerschakelaar in de put\n\nWerkt de blokkeerschakelaar in de put?\n\nDe blokkeerschakelaar in de put werkt niet\n\n2\n\nBeproeven door bedienen\n\n7.2\n\nVeiligheidscontacten in put\n\nWerken de veiligheidscontacten in de put?\n\nDe veiligheidscontacten in de put werken niet\n\n3\n\nBeproeven door bedienen\n\n7.3\n\nBuffers\n\nWerken de buffers?\n\nDe buffers zijn verdroogd of niet functioneel\n\n3\n\nVisueel eventueel beproeven;\n\nBepalen correcte uitvoering conform specificatie installateur\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDeze procedure is de nadere invulling van de in het WSCS genoemde procedure voor keuringen\n                                       van liften tijdens de gebruiksfase van een gebouw of bouwwerk als bedoeld in artikel\u00a017\n                                       lid 5, 6 en 7 van het Warenwetbesluit liften. Dit is uitgewerkt in het hierna opgenomen\n                                       stroomschema.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\na. de eigenaar van een lift is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een geldig certificaat\n                                             van goedkeuring.\n\nb. tijdens het gebruik van de lift in de gebruiksfase van een gebouw of bouwwerk dient\n                                             de eerste periodieke keuring te worden uitgevoerd binnen twaalf (12) maanden na het\n                                             beschikbaar komen van de lift voor algemeen gebruik. De daarop volgende periodieke\n                                             keuringen dienen telkens binnen achttien (18) maanden na de voorgaande keuring te\n                                             worden uitgevoerd.\n\nc. de hier bedoelde keuring wordt uitgevoerd door een daartoe door het Ministerie van\n                                             SZW aangewezen instelling (hierna: CKI).\n\nd. deze CKI geeft het hier genoemde certificaat van goedkeuring af.\n\ne. deze CKI brengt als blijk van goedkeuring in de kooi een kenmerk aan.\n\nf. bij liften die niet gebouwd zijn overeenkomstig de Richtlijn Liften 95/16/EG moeten\n                                             de periodieke keuringen binnen 18 (achttien) maanden na de laatste keuringsdatum plaatsvinden.\n\ng. een nieuwe EG-verklaring van overeenstemming van een lift dient door degene die deze\n                                             verklaring afgeeft gemeld te worden bij een instelling als genoemd in lid c.\n\nh. als een lift wordt afgekeurd omdat er tekortkomingen worden geconstateerd die een\n                                             direct ernstig gevaar voor leven of gezondheid van personen opleveren, zal de CKI\n                                             dit onmiddellijk melden aan de Inspectie SZW.\n\ni. een gekeurde lift die is afgekeurd moet worden herkeurd door de CKI die deze lift\n                                             heeft afgekeurd.\n\nj. als een lift is afgekeurd, mag die lift niet meer in bedrijf zijn of in bedrijf worden\n                                             gesteld. De inspecteur deelt de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar mede\n                                             dat die lift buiten bedrijf behoort te worden gesteld.\n\nk. tekortkomingen aan een lift worden door de inspecteur in het liftboek en in het rapport\n                                             aan de eigenaar vermeld.\n\nl. tekortkomingen, ook als deze tijdens de keuring worden hersteld, worden in het rapport\n                                             van de instelling aan de eigenaar vermeld.\n\nm. het resultaat van de laatst uitgevoerde keuring bepaalt of een lift wel of niet in\n                                             gebruik mag zijn.\n\nn. de lijst van inspectiepunten geeft de minimale keuringsinhoud weer maar is niet limitatief.\n\no. op de uitvoering van de keuring is het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIndien uit de keuring blijkt dat is voldaan aan de voor de lift geldende vervaardigingsvoorschriften\n                                       conform het Warenwetbesluit liften, kan door de CKI een certificaat van goedkeuring\n                                       worden afgegeven.\n\nDe bij een keuring gehanteerde inspectiepunten zijn weergegeven in de lijst van inspectiepunten.\n                                       Deze lijst van inspectiepunten geeft de minimale keuringsomvang weer in relatie tot\n                                       de vervaardigingsvoorschriften.\n\nAchter elk inspectiepunt is een urgentiecode vermeld. Deze urgentiecode bepaalt de\n                                       beoordeling die verwacht wordt van een inspecteur indien een dergelijke afwijking\n                                       geconstateerd wordt. Door omstandigheden is het mogelijk dat die inspecteur een afwijkende\n                                       beslissing neemt.\n\nBetekenis van de urgentiecode:\n\n1. afkeuring, gevolgd door melding aan de Inspectie SZW en stilzetten van de lift.\n\n2. Afkeuring van de lift\n\n3. Aandachtspunt, waarvan de ernst naar het oordeel van de inspecteur tot goedkeur of\n                                             afkeur kan leiden\n\nAls de lift een brandweerlift is, dient bovendien voldaan te worden aan Bijlage C2.\n\nExtra controles tijdens een eerste keuring door een instelling\n\nIn de kolom \u2018Wijze van uitvoering\u2019 is een aantal items vet, schuin en onderstreept\n                                       weergegeven. Alvorens een lift voor de eerste keer van een instelling een certificaat\n                                       van goedkeuring kan krijgen, dienen deze punten gecontroleerd te worden. Deze controle\n                                       kan worden beperkt tot een steekproef indien de conformiteitscontrolelijst van een\n                                       installateur die gecertificeerd is volgens module H van de Richtlijn liften 95/16/EG\n                                       aanwezig is. Bij gebreke van deze controlelijst dient een volledige keuring plaats\n                                       te vinden.\n\nDe controles bestaan, naast het meten van vrije ruimten, uit een toetsing of de veiligheidscomponenten\n                                       zijn geplaatst conform de geleverde documentatie.\n\nNo.\n\nInspectiepunt\n\nKeuringscriterium\n\nAfwijking\n\nUrgentie\n\nWijze van uitvoering\n\n1. Algemeen\n\n1.1\n\nVorige keuringsdatum\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nVaststellen via liftboek of rapport\n\n1.2\n\nKeuringsdatum\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nNoteren voor certificaat\n\n1.3\n\nInspecteur\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nIdentificatie van uitvoerende\n\n1.4\n\nOnderhoudsfirma\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nIdentificatie van aanwezige bij de keuring\n\n1.5\n\nDocumentatie\n\nZijn het liftboek, de gebruikershandleiding en alle overige documenten bij de lift\n                                                      aanwezig?\n\nLiftboek en/of overige documenten zijn niet aanwezig\n\n3\n\nVisuele controle\n\n2. Algemene toetsingen\n\n2.1.1\n\nArbeidsomstandig-heden\n\nArbeidsomstandighedenbesluit\n\nNiet voldoen aan Arbeidsomstandighedenbesluit\n\n3\n\nLeidt wel/niet tot keuring\n\n2.1.2\n\nArbeidsomstandig-heden\n\nWordt voldaan aan art. 7.21, 1e lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit?\n\nEr wordt niet voldaan aan art. 7.21, 1e lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit\n\n3\n\nLeidt wel/niet tot keuring\n\n2.2.1\n\nToetsing liftspecifieke voorzieningen\n\nLevert het niet functioneren direct gevaar op voor gebruikers en / of onderhoudspersoneel?\n\nHet niet-functioneren levert direct gevaar op voor gebruikers en / of onderhoudspersoneel\n\n1\n\nTesten van veiligheidsvoorzieningen die aangebracht zijn om bij afwijkende uitvoeringen\n                                                      een gelijkwaardig veiligheidsniveau te verkrijgen;\n\nBepalen correcte uitvoering conform specificatie installateur\n\n2.2.2\n\nToetsing liftspecifieke voorzieningen\n\nWordt voldaan aan de eventuele voorwaarden waaronder afwijkingen van de geharmoniseerde\n                                                      norm zijn toegestaan, zoals opgenomen in het liftboek?\n\nEr wordt niet voldaan aan de eventuele voorwaarden waaronder afwijkingen van de geharmoniseerde\n                                                      norm zijn toegestaan, zoals opgenomen in het liftboek\n\n1 t/m 3\n\nControle en visuele inspectie van de installatie aan de hand van de beschikbare documenten.\n\nBepalen correcte uitvoering en/of werking conform specificatie installateur\n\n2.2.3\n\nToetsing liftspecifieke voorzieningen\n\nLevert het niet functioneren in samenhang met andere defecten een mogelijk gevaar\n                                                      op?\n\nHet niet-functioneren levert in samenhang met andere defecten een mogelijk gevaar\n                                                      op\n\n3\n\n2.3.1\n\nElektrische installatie\n\nBestaat er direct aanrakingsgevaar voor gebruikers?\n\nEr bestaat direct aanrakingsgevaar voor gebruikers\n\n1\n\nVisuele inspectie van schakelelementen, bekabeling etc.;\n\nBepalen correcte uitvoering veiligheidsgerelateerde delen conform specificatie installateur\n\n2.3.2\n\nElektrische installatie\n\nZijn er overbruggingen in de veiligheidslijn?\n\nEr zijn overbruggingen in de veiligheidslijn\n\n2\n\n2.3.3\n\nElektrische installatie\n\nIs er slijtage of beschadiging die leidt tot falen van veiligheidsvoorzieningen op\n                                                      korte termijn?\n\nEr is slijtage of beschadiging die leidt tot falen van veiligheidsvoorzieningen op\n                                                      korte termijn\n\n3\n\n2.4.1\n\nHydraulische installatie\n\nIs er lekkage die leidt tot ongecontroleerd dalen?\n\nEr is lekkage die leidt tot ongecontroleerd dalen\n\n1\n\nVisuele controle\n\nBepalen correcte uitvoering veiligheidsgerelateerde delen conform specificatie installateur\n\n2.4.2\n\nHydraulische installatie\n\nIs er lekkage die leidt tot een brandrisico?\n\nEr is lekkage die leidt tot een brandrisico\n\n3\n\nVisuele controle\n\n2.5\n\nVervuiling\n\nIs er brandgevaar en/of besmettingsgevaar?\n\nEr is brandgevaar en/of besmettingsgevaar\n\n3\n\nVisuele controle\n\n3.Machinekamer\n\n3.1\n\nBevrijden opgesloten passagiers\n\nIs het bevrijden van opgesloten passagiers mogelijk?\n\nEr zijn geen, incomplete of niet werkende voorzieningen of verkeerde instructies\n\n3\n\nBeproeven van de voorziening aan de hand van de aanwezige instructie\n\n3.2\n\nMachineruimte afsluitbaar\n\nIs de machineruimte afsluitbaar?\n\nDe machinekamer is direct bereikbaar vanaf een publiek toegankelijke locatie en niet\n                                                      afsluitbaar\n\n1\n\nWerking slot\n\n3.3\n\n3.3.1\n\nTractiecontrole\n\nSlippen de kabels volgens de normvereiste?\n\nDe kabels slippen niet volgens de normvereiste\n\n3\n\nTesten\n\n3.3.2\n\nTractiecontrole\n\nLiggen de kabels niet onder in groef?\n\nDe kabels liggen onder in groef\n\n1\n\n3.4.1\n\nCorrigeren met open deuren\n\nCorrigeert de lift met open deuren?\n\nNiet functioneren van de lekschakeling\n\n2\n\nTesten van systeem;\n\nBepalen correcte uitvoering overbruggingsschakelingen conform specificatie installateur\n\n3.4.2\n\nCorrigeren met open deuren\n\nWerkt de veiligheidsschakeling?\n\nDe veiligheidsschakeling is defect of leidt tot een gevaarlijke situatie voor gebruikers\n\n1\n\n3.5\n\nNoodeindschakelaar\n\nWerkt de noodeindschakelaar?\n\nDe noodeindschakelaar spreekt niet aan v\u00f3\u00f3r het bereiken van de stuiting\n\n2\n\nTesten op werking controle juiste afstelling\n\n3.6\n\nSpeling in machine\n\nIs er speling in machine?\n\nDe speling in de machine is hoger dan de fabrikantenspecificatie toestaat\n\n2\n\nBepalen via meting;\n\nBepalen correcte uitvoering conform specificatie installateur\n\n3.7\n\nRem\n\nWerkt de rem?\n\nDe voering is volledig versleten; de voeringen openen of sluiten niet correct; de\n                                                      voeringen geven onvoldoende remkracht\n\n1\n\nVisueel tijdens tractietest\n\n3.8\n\nFasebeveiliging\n\nWerkt de fasebeveiliging?\n\nDe fasebeveiliging functioneert niet. De liftmachine geeft onvoldoende koppel\n\n2\n\nBeproeven\n\n3.9\n\nOverstortdruk [bar]\n\nOverstortdruk [bar]\n\nDe overstortdruk overschrijdt de specificatie van de fabrikant\n\n3\n\nBeproeven\n\n3.10\n\nOverdrukcontact\n\nWerkt het overdrukcontact?\n\nAlleen indien normtechnisch verplicht\n\n3\n\nBeproeven\n\n3.11.1\n\nSnelheidsbegrenzer\n\nWerkt de snelheidsbegrenzer?\n\nDe snelheidsbegrenzer functioneert niet\n\n2\n\nBeproeven via test van de vang, visuele inspectie;\n\nBepalen correcte uitvoering conform specificatie installateur\n\n3.11.2\n\nSnelheidsbegrenzer\n\nWerken de contacten?\n\nDe contacten functioneren niet\n\n2\n\n4. Schacht\n\n4.1.1\n\nGegarandeerde vrije ruimten onder en boven\n\nIs er gegarandeerde vrije ruimten onder en boven?\n\nEr ontbreken stuitingen\n\n1\n\nMeten van uitloop tegengewicht, visuele controle stuitingen etc.;\n\nBepalen van vrije ruimten onder en boven kooi; Bepalen van uitlopen kooi en tegengewicht\n\n4.1.2\n\nGegarandeerde vrije ruimten onder en boven\n\nIs er beperking van de vrije ruimte?\n\nEr is een beperking van de vrije ruimte\n\n3\n\nMeten\n\n4.2\n\nBlokkeerschakelaar op kooi\n\nWerkt de blokkeerschakelaar op de kooi?\n\nDe blokkeerschakelaar op de kooi functioneert niet\n\n2\n\nTesten door bedienen\n\n4.3\n\nInspectiebesturing\n\nWerkt de inspectiebesturing?\n\nDe inspectiebesturing functioneert niet; er zijn fouten in de elektrische schakeling\n\n3\n\nTesten door bedienen\n\n4.4\n\nAlleen toegankelijk voor bevoegden\n\nIs de schacht alleen toegankelijk voor bevoegden?\n\nEr zijn openingen in schacht; de schacht is direct toegankelijk voor derden; er is\n                                                      knelgevaar conform EN 294\n\n1\n\nVisuele inspectie op openingen\n\n4.5.1\n\nBeveiliging tegen ongecontroleerde bewegingen incl. controle contacten\n\nWerkt de beveiliging tegen ongecontroleerde bewegingen?\n\nNiet werkende neerwaartse valbeveiliging (zoals vang, zelfremmendheid of slangbreuk\n                                                      beveiliging)\n\n2\n\nTesten van voorzieningen als vang, slangbreuk beveiliging etc. door realistische beproeving\n                                                      zoals handmatig snelheidsbegrenzer bedienen of verhogen daalsnelheid;\n\nBepalen correcte uitvoering conform specificatie installateur\n\n4.5.2\n\nBeveiliging tegen ongecontroleerde bewegingen incl. controle contacten\n\nWerkt de beveiliging tegen ongecontroleerde bewegingen?\n\nNiet werkende opwaartse valbeveiliging of niet functionerende veiligheidscontacten\n\n2\n\n4.6\n\nVeiligheidscontacten op luiken en deuren\n\nWerken de veiligheidscontacten op luiken en deuren?\n\nDe veiligheidscontacten op luiken of deuren functioneren niet naar behoren;, het luik\n                                                      is van binnenuit niet te openen zonder hulpmiddelen\n\n3\n\nTesten door bedienen\n\n4.7\n\nLeiders en leisloffen bevestigingen\n\nZijn de leiders en leisloffen bevestigingen goed gemonteerd?\n\nEr is mogelijk contact tussen kooi en tegengewicht en/of andere delen in de schacht\n\n3\n\nVisuele controle\n\n4.8\n\nDraagmiddelen / bevestigingen\n\nVoldoen de draagmiddelen / bevestigingen aan de voor het draagmiddel geldende criteria\n                                                      voor aantal breuken en rek?\n\nDe draagmiddelen / bevestigingen voldoen niet aan de voor het specifieke draagmiddel\n                                                      geldende criteria voor aantal breuken en rek\n\n2\n\nVisuele inspectie en rek meting; Bepalen correcte uitvoering conform specificatie\n                                                      installateur\n\n5. Schachtdeuren\n\n5.1\n\nSchachtdeuren, grendels en bijbehorende veiligheidscontacten\n\nWerken schachtdeuren, grendels en bijbehorende veiligheidscontacten?\n\nOpenstaan van deuren, of delen van deuren bij draaiende lift. Openen van deuren bij\n                                                      draaiende lift zonder gebruik te maken van gereedschappen\n\n1\n\nVisueel aangevuld met beproeven door bedienen van alle veiligheidscontacten;\n\nBepalen correcte uitvoering conform specificatie installateur\n\n6. Kooi\n\n6.1\n\nKooilicht en noodverlichting\n\nWerken het kooilicht en de noodverlichting?\n\nKooiverlichting of noodverlichting werken niet\n\n3\n\nVisueel, noodverlichting testen\n\n6.2\n\nBeveiliging open kooi toegang\n\nWerkt de beveiliging bij een open kooitoegang?\n\nDe drempelbeveiliging functioneert niet naar behoren; er is een, niet-vlakke wand\n                                                      met haakgevaar; er zijn openingen van meer dan 5 cm tussen drempel en wand\n\n1\n\nBeproeven door bedienen\n\n6.3\n\nKnelbeveiliging deuren\n\nWerkt de knelbeveiliging van de deuren?\n\nDe sluitkracht is te hoog\n\n3\n\nBeproeven door bedienen\n\n6.4\n\nAlarm / spreek-luisterverbinding\n\nWerken alarmmelding, spreek-luisterverbinding en noodvoeding?\n\nEr is geen mogelijkheid tot doeltreffend slaan van alarm bij opsluiting\n\n2\n\nBeproeven door bedienen\n\n6.5\n\nBlokkeerschakelaar in kooi\n\nWerkt de blokkeerschakelaar in de kooi?\n\nDe blokkeerschakelaar in de kooi functioneert niet\n\n2\n\nBeproeven door bedienen\n\n6.6\n\nOpschriften in kooi\n\nZijn de juiste opschriften in kooi aanwezig?\n\nDe belastingplaat ontbreekt\n\n3\n\nVisueel\n\n6.7\n\nDeur open knop\n\nWerkt de \u2018deur open knop\u2019?\n\nDe \u2018deur open knop\u2019 functioneert niet\n\n3\n\nBeproeven\n\n6.8\n\nKooimeubelsterkte en wanden\n\nKooimeubelsterkte en wanden\n\nEr zijn openingen in kooiwanden (anders dan ventilatie) met een opening die leidt\n                                                      tot direct knelgevaar voor gebruikers (criteria zie EN 294)\n\n1\n\nVisueel\n\n6.9.1\n\nKooiafsluiting incl. grendel en contact\n\nWerkt de kooiafsluiting incl. grendel en contact?\n\nHet is mogelijk dat deuren of delen van deuren bij in beweging zijnde kooi (anders\n                                                      dan gelijkstellen of inlopen) open staan\n\n2\n\nVisueel, grendels en (deur)contacten beproeven door bedienen\n\n6.9.2\n\nKooiafsluiting incl. grendel en contact\n\nKunnen de vergrendelde kooideuren door gebruikers zonder hulpmiddelen vanuit de kooi\n                                                      geopend worden?\n\nDe vergrendelde kooideuren kunnen door gebruikers zonder hulpmiddelen vanuit de kooi\n                                                      geopend worden\n\n2\n\n7. Schachtput\n\n7.1\n\nBlokkeerschakelaar in de put\n\nWerkt de blokkeerschakelaar in de put?\n\nDe blokkeerschakelaar in de put werkt niet\n\n2\n\nBeproeven door bedienen\n\n7.2\n\nVeiligheidscontacten in put\n\nWerken de veiligheidscontacten in de put?\n\nDe veiligheidscontacten in de put werken niet\n\n3\n\nBeproeven door bedienen\n\n7.3\n\nBuffers\n\nWerken de buffers?\n\nDe buffers zijn verdroogd of niet functioneel\n\n3\n\nVisueel eventueel beproeven;\n\nBepalen correcte uitvoering conform specificatie installateur\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDeze procedure is de nadere invulling van de in het WSCS genoemde procedure voor keuringen\n                                       van liften die zijn aangemerkt als brandweerlift tijdens de gebruiksfase van een gebouw\n                                       of bouwwerk als bedoeld in artikel\u00a017 lid 5, 6 en 7 van het Warenwetbesluit liften.\n                                       Dit is uitgewerkt in het hierna opgenomen stroomschema.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\na. de eigenaar van een brandweerlift is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een\n                                             geldig certificaat van goedkeuring.\n\nb. tijdens het gebruik van de brandweerlift in de gebruiksfase van een gebouw of bouwwerk\n                                             dient de eerste periodieke keuring te worden uitgevoerd binnen twaalf (12) maanden\n                                             na het beschikbaar komen van de lift voor algemeen gebruik. De daarop volgende periodieke\n                                             keuringen dienen telkens binnen achttien (18) maanden na de voorgaande keuring te\n                                             worden uitgevoerd.\n\nc. de hier bedoelde keuring wordt uitgevoerd door een daartoe door het Ministerie van\n                                             SZW aangewezen instelling (hierna: CKI).\n\nd. deze CKI geeft het hier genoemde certificaat van goedkeuring af.\n\ne. een nieuwe EG-verklaring van overeenstemming van een brandweerlift dient door degene\n                                             die deze verklaring afgeeft gemeld te worden bij een instelling als genoemd in lid\n                                             c.\n\nf. als een brandweerlift wordt afgekeurd zal de CKI dit onmiddellijk melden aan de Inspectie\n                                             SZW en aan de brandweer in de betreffende veiligheidsregio.\n\ng. een gekeurde brandweerlift die is afgekeurd moet worden herkeurd door de CKI die deze\n                                             brandweerlift heeft afgekeurd.\n\nh. als een brandweerlift is afgekeurd of een nieuw certificaat van goedkeuring niet zal\n                                             worden afgegeven, mag die brandweerlift niet meer in bedrijf zijn of in bedrijf worden\n                                             gesteld. De inspecteur deelt de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar mede\n                                             dat die brandweerlift buiten bedrijf behoort te worden gesteld. De inspecteur brengt\n                                             in de directe nabijheid van de brandweerschakelaar een teken van afkeur aan.\n\ni. als een lift is afgekeurd of een nieuw certificaat van goedkeuring niet zal worden\n                                             afgegeven en de brandweerlift dientengevolge niet (meer) in gebruik mag zijn, is de\n                                             eigenaar van de lift verantwoordelijk voor buitengebruikstelling .\n\nj. tekortkomingen aan een brandweerlift worden door de inspecteur in het liftboek en\n                                             in het rapport aan de eigenaar vermeld.\n\nk. tekortkomingen, ook als deze tijdens de keuring worden hersteld, worden in het rapport\n                                             van de instelling aan de eigenaar vermeld.\n\nl. het resultaat van de laatst uitgevoerde keuring bepaalt of de lift wel of niet in\n                                             gebruik mag zijn.\n\nm. de lijst van inspectiepunten geeft de minimale keuringsinhoud weer maar is niet limitatief.\n\nn. op de uitvoering van de keuring is het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing.\n\no. indien de Brandweer aanvullende maatregelen verplicht heeft gesteld om de lift toch\n                                             als personenlift in gebruik te mogen hebben, kan de CKI het certificaat van goedkeuring\n                                             pas afgeven nadat hij een bewijs van goedkeuring van deze maatregelen door de Brandweer\n                                             heeft ontvangen.\n\np. een lift die ge\u00efnstalleerd is als brandweerlift dient te allen tijde als brandweerlift\n                                             te worden gekeurd. Een CKI mag hier alleen van afwijken indien de eigenaar van de\n                                             lift een schriftelijke verklaring van de brandweer kan overleggen, waarin staat aangegeven\n                                             dat de brandweer akkoord gaat met het (tijdelijk) vervallen van de brandweerfunctie\n                                             van de betreffende lift.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nEen personenlift die als brandweerlift wordt gekeurd, dient ook goedgekeurd te worden\n                                       op basis van de periodieke keuring volgens bijlage C1. Indien de betreffende personenlift\n                                       niet is goedgekeurd op basis van de periodieke keuring volgens bijlage C, is deze\n                                       lift tevens afgekeurd als brandweerlift.\n\nIndien uit de keuring blijkt dat is voldaan aan de voor de brandweerlift geldende\n                                       vervaardigingsvoorschriften conform het Warenwetbesluit liften, kan door de CKI een\n                                       certificaat van goedkeuring worden afgegeven.\n\nDe bij een keuring van een brandweerlift gehanteerde inspectiepunten zijn weergegeven\n                                       in de lijst van inspectiepunten. Deze lijst van inspectiepunten geeft de minimale\n                                       keuringsomvang weer in relatie tot de vervaardigingsvoorschriften. De lift dient bovendien\n                                       te voldoen aan het gestelde in Bijlage C1.\n\nAchter elk inspectiepunt is een urgentiecode vermeld. Deze urgentiecode bepaalt de\n                                       beoordeling die verwacht wordt van een inspecteur indien een dergelijke afwijking\n                                       wordt geconstateerd. Door omstandigheden is het mogelijk dat die inspecteur een afwijkende\n                                       beslissing neemt.\n\nBetekenis van de urgentiecode:\n\n1. afkeuring, gevolgd door melding aan de Inspectie SZW en stilzetten van de lift.\n\n2. afkeuring van de lift en melding aan de eigenaar dat de lift niet in gebruik mag zijn.\n\n3. aandachtspunt, waarvan de ernst naar het oordeel van de inspecteur tot goedkeur of\n                                             afkeur kan leiden.\n\nNo.\n\nInspectie\n\nKeuringscriterium\n\nAfwijking\n\nUrgentie\n\nWijze van uitvoering\n\n1. Algemeen\n\n1.1\n\nVorige keuringsdatum\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nVaststellen via liftboek of rapport\n\n1.2\n\nKeuringsdatum\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nNoteren voor certificaat\n\n1.3\n\nInspecteur\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nIdentificatie van uitvoerende\n\n1.4\n\nOnderhoudsfirma\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nn.v.t.\n\nIdentificatie van aanwezige bij de keuring\n\n1.5\n\nDocumentatie\n\nZijn het liftboek, de gebruikershandleidingen en alle overige documenten bij de lift\n                                                      aanwezig?\n\nHet liftboek en/of de overige documenten zijn niet aanwezig\n\n3\n\nVisuele controle. Indien niet aanwezig: keuring zo nodig afbreken\n\n1.7\n\nKeuring als personenlift\n\nIs de brandweerlift goedgekeurd als personenlift conform bijlage C?\n\nDe brandweerlift is niet goedgekeurd als personenlift conform bijlage C\n\n1\n\n2. Algemene toetsingen\n\n2.1.1\n\nBrandweerschakelaar\n\nIs de brandweerschakelaar aangebracht op het juiste toegangsniveau in relatie tot\n                                                      het PvE?\n\nDe brandweerschakelaar is niet op het juiste toegangsniveau aangebracht\n\n2\n\nVisuele controle\n\n2.1.2\n\nBrandweerschakelaar: pictogram\n\nIs het brandweerpictogram aanwezig?\n\nBrandweerpictogram is niet aanwezig\n\n2\n\nVisuele controle\n\n2.1.3\n\nBrandweerschakelaar: afstand\n\nIs de brandweerschakelaar op de juiste afstand van de lift gemonteerd?\n\nAfstand >2m\n\n3\n\nMeten\n\n2.1.4\n\nBrandweerschakelaar: hoogte\n\nIs de brandweerschakelaar op de juiste hoogte gemonteerd?\n\nHoogte buiten 1,8-2m\n\n3\n\nMeten\n\n2.1.5\n\nBrandweerschakelaar: bediening\n\nIs de brandweerschakelaar te bedienen met de schachtontgrendelsleutel?\n\nDe brandweerschakelaar is niet te bedienen met de schachtontgrendelsleutel\n\n2\n\nControle door toetsen\n\n2.1.6\n\nBrandweerschakelaar: standen\n\nZijn de standen van de brandweerschakelaar bi-stabiel?\n\nDe standen van de brandweerschakelaar zijn niet bistabiel\n\n2\n\nControle door toetsen\n\n2.1.7\n\nBrandweerschakelaar: actief\n\nIs de brandweerschakelaar actief bij stand 1?\n\nActief bij stand 1?\n\n2\n\nControle door toetsen\n\n2.2.1\n\nWaterbestendigheid\n\nVoldoen de onderdelen die binnen 1 m van de schachttoegang zijn gelegen aan IPX3?\n\nDeze onderdelen voldoen niet aan minimaal IPX3\n\n2\n\nControleren of oorspronkelijke bescherming nog intact en aanwezig is\n\n2.2.2\n\nWaterbestendigheid\n\nVoldoen de onderdelen die binnen 1 m van de putvloer zijn gelegen aan IP67?\n\nDeze onderdelen voldoen niet aan minimaal IP67\n\n2\n\nControleren of oorspronkelijke bescherming nog intact en aanwezig is\n\n2.3\n\nTorninrichting\n\nWerkt de torninrichting?\n\nTorninrichting werkt niet\n\n2\n\nBeproeven\n\n2.4\n\nInspectiebesturing\n\nWerkt de inspectiebesturing?\n\nDe inspectiebesturing werkt niet\n\n2\n\nBeproeven\n\n2.5\n\nStopschakelaars\n\nWerken de stopschakelaars?\n\nDe stopschakelaars werken niet\n\n2\n\nBeproeven\n\n2.6\n\nVeiligheidsinrichtingen\n\nWerken de veiligheidsinrichtingen?\n\nDe veiligheidsinrichtingen werken niet\n\n2\n\nBeproeven\n\n2.7\n\nInvloed van storingen\n\nWordt de werking van de brandweerlift be\u00efnvloed door storing in de schachtdrukknoppen\n                                                      of andere delen van het bedieningssysteem?\n\nDe werking van de brandweerlift wordt be\u00efnvloed door storing in de schachtdrukknoppen\n                                                      of andere delen van het bedieningssysteem\n\n2\n\nDocumentatiecheck\n\n2.8\n\nExterne bediening (indien aanwezig)\n\nLaat de externe bediening de brandweerlift automatisch terugkeren naar het toegangsniveau\n                                                      en blijft de lift daar met geopende deuren staan?\n\nDe externe bediening laat de brandweerlift niet automatisch terugkeren naar het toegangsniveau;\n                                                      de lift blijft daar niet met geopende deuren staan\n\n2\n\nDocumentatiecheck\n\n2.9\n\nReddingsvoorzieningen\n\nZijn de reddingsvoorzieningen voor hulp van buitenaf en voor zelfhulp vanuit de kooi\n                                                      nog in oorspronkelijke staat?\n\nDe reddingsvoorzieningen voor hulp van buitenaf en voor zelfhulp vanuit de kooi zijn\n                                                      niet meer in oorspronkelijke staat\n\n2\n\nVisuele controle en check PvE\n\n3. Werking Fase 1\n\n3.1\n\nBrandweerchakelaar: actief\n\nIs de brandweerschakelaar actief bij stand I?\n\nDe brandweerschakelaar is niet actief bij stand I\n\n2\n\nTesten\n\n3.2.1\n\nBrandweerlift met brandmeldinstallatie\n\nGaat de lift naar het toegangsniveau van de brandweer?\n\nDe lift gaat niet naar het toegangsniveau van de brandweer\n\n3\n\nTesten\n\n3.2.2\n\nBrandweerlift met brandmeldinstallatie\n\nGaat de lift vervolgens bij bedienen van de brandweerschakelaar, functioneren als\n                                                      brandweerlift?\n\nDe lift functioneert niet als brandweerlift\n\n2\n\nTesten\n\n3.2.3\n\nBrandweerlift zonder brandmeldinstallatie\n\nWerkt de brandweerlift zonder brandmeldinstallatie?\n\nDe lift functioneert niet als brandweerlift\n\n2\n\nTesten\n\n3.3\n\nVerdiepings-knoppen\n\nVerdiepingsknoppen mogen niet meer actief zijn\n\nDe verdiepingsknoppen zijn actief\n\n2\n\nTesten\n\n3.4\n\nThuislanding\n\nWordt de brandweerlift naar de thuislanding gedirigeerd?\n\nDe brandweerlift wordt niet naar de thuislanding gedirigeerd\n\n2\n\nTesten\n\n3.5.1\n\nStopplaatsen\n\nIs de hoogste stopplaats bereikbaar binnen 60 s?\n\nDe hoogste stopplaats is niet bereikbaar binnen 60s\n\n2\n\nTesten\n\n3.5.2\n\nStopplaatsen\n\nWorden alle verdiepingen bediend door de brandweerlift?\n\nNiet alle verdiepingen worden bediend door de brandweerlift\n\n2\n\nVisuele controle en check in PvE\n\n3.6\n\nIntercom\n\nWerkt de intercom?\n\nDe intercom werkt niet\n\n3\n\nTesten\n\n3.7\n\nSchachtverlichting\n\nWerkt de schachtverlichting?\n\nDe schachtverlichting werkt niet\n\n2\n\nTesten\n\n3.8\n\nDeuren open\n\nBlijven de deuren geopend na aankomst op het toegangsniveau van de brandweer?\n\nDe deuren blijven na aankomst op het toegangsniveau van de brandweer niet geopend\n\n2\n\nTesten\n\n3.9\n\nFotocel\n\nZijn de door rook of hitte be\u00efnvloedbare fotocellen uitgeschakeld?\n\nDe door rook of hitte be\u00efnvloedbare fotocellen zijn niet uitgeschakeld\n\n2\n\nTesten\n\n3.10\n\nGeforceerd sluiten\n\nWerkt het geforceerd sluiten van de deuren?\n\nHet geforceerd sluiten van de deuren werkt niet\n\n2\n\nTesten\n\n3.11.1\n\nAcoustisch signaal\n\nWerkt het acoustisch signaal bij geforceerd sluiten?\n\nHet acoustisch signaal werkt niet bij geforceerd sluiten\n\n3\n\nTesten\n\n3.11.2\n\nAcoustisch signaal\n\nWerkt het acoustisch signaal bij inspectiebesturing?\n\nHet acoustisch signaal werkt niet bij inspectiebesturing\n\n2\n\nTesten\n\n3.11.3\n\nAcoustisch signaal\n\nStopt het acoustisch signaal na uitschakelen van de inspectiebesturing?\n\nHet acoustisch signaal stopt niet na uitschakelen van de inspectiebesturing\n\n3\n\nTesten\n\n4. Werking Fase 2\n\n4.1\n\nKooitableau\n\nIs het volledig kooitableau beschikbaar voor de brandweerfunctie, met uitschakeling\n                                                      van andere oproepsystemen?\n\nHet volledig kooitableau is niet beschikbaar voor de brandweerfunctie; andere oproepsystemen\n                                                      zijn niet uitgeschakeld\n\n2\n\nTesten\n\n4.2\n\nWerking brandweerlift\n\nDe brandweerlift mag niet werken voordat de brandweerschakelaar is bediend\n\nDe brandweerlift werkt v\u00f3\u00f3rdat de brandweerschakelaar is bediend\n\n2\n\n4.3\n\nStoppen zonder deuren openen\n\nOpenen de deuren na een rit automatisch?\n\nDe deuren mogen na een rit niet automatisch openen\n\n2\n\nTesten\n\n4.4\n\nWerking na kooicommando\n\nWerkt de brandweerlift na een kooicommando?\n\nDe brandweerlift werkt niet na een kooicommando\n\n2\n\nVisuele controle\n\n4.5\n\nBediening deuren openen\n\nDe deuren mogen uitsluitend geopend worden door een blijvende bediening van de deur-open\n                                                      knop\n\nDe deuren openen automatisch\n\n2\n\nTesten\n\n4.6\n\nKooicommando op verdieping\n\nDe lift moet op de verdieping blijven staan tot een nieuw kooicommando wordt gegeven\n\nDe lift vertrekt zonder kooicommando\n\n2\n\nTesten\n\n4.7\n\nDrukknoppen\n\nDrukknoppen moeten actief blijven\n\nDe drukknoppen zijn niet actief\n\n2\n\nTesten\n\n4.8\n\nE\u00e9n commando tegelijk\n\nWordt slechts \u00e9\u00e9n commando tegelijk geregistreerd?\n\nEen actief commando wordt overschreven door een nieuw commando\n\n2\n\nTesten\n\n4.9\n\nStandaanduiding\n\nWerkt de standaanduiding?\n\nDe standaanduiding werkt niet\n\n2\n\nTesten\n\n4.10\n\nTerugroepen met brandweerschakelaar\n\nFase 1 moet weer worden geactiveerd door de brandweerschakelaar van 1 naar 0 te schakelen\n                                                      en binnen 5 s weer naar 1\n\nFase 1 wordt niet geactiveerd\n\n2\n\nTesten\n\n4.11\n\nReset brandweerfunctie\n\nReset brandweerfunctie mag slechts mogelijk zijn nadat de brandweerschakelaar op 0\n                                                      is gezet EN nadat de lift terug is op de verdieping waar de brandweerschakelaar is\n                                                      aangebracht\n\nReset brandweerfunctie werkt niet naar behoren\n\n2\n\n1:Lift op verdieping, deuren open\n\n2:Schakelaar naar 0\n\n3:Test: geen verdiepingsoproep mogelijk!\n\n4.12\n\nBe\u00efnvloeding door rook, hitte of vocht\n\nDe kooiknoppen en bijbehorende besturing mag niet worden be\u00efnvloed door rook, hitte\n                                                      of vocht\n\nKooiknoppen en besturing worden be\u00efnvloed\n\n2\n\nDocumentatiecheck\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDeze procedure is de nadere invulling van de in het WSCS genoemde procedure voor keuringen\n                                       van liften als bedoeld in artikel\u00a017 lid 4 van het Warenwetbesluit liften.\n\nEen keuring als bedoeld in deze procedure is beperkt tot het keuren van het herstel\n                                       met behoud van de laatste fysieke hoedanigheid of vervanging door een identiek of\n                                       een overeenkomend model met dezelfde specificaties van \u00e9\u00e9n of meerdere hoofd- en/of\n                                       veiligheidscomponenten (hierna: liftcomponenten) en de aan de herstelling/vervanging\n                                       gerelateerde invloeden op de veiligheid van de lift. In Tabel 1 en 2 is de keuringsomvang\n                                       nader gespecificeerd.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\na. de eigenaar van een lift is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een geldig certificaat\n                                             van goedkeuring.\n\nb. de hier bedoelde keuring wordt uitgevoerd door een daartoe door het Ministerie van\n                                             SZW aangewezen instelling (hierna: CKI).\n\nc. v\u00f3\u00f3r elke ingebruikname na een herstel of vervanging van \u00e9\u00e9n of meerdere liftcomponenten\n                                             van een lift moet door een inspecteur van een CKI (hierna: inspecteur) indien noodzakelijk\n                                             een keuring volgens tabel 1 en/of tabel 2 worden uitgevoerd.\n\nd. een herstel of vervanging van \u00e9\u00e9n of meerdere liftcomponenten van een lift wordt door\n                                             een inspecteur afgekeurd, indien niet is aangetoond dat het veiligheidsniveau van\n                                             die lift na de be\u00ebindiging van dat herstel of die vervanging minimaal overeenkomstig\n                                             is met het veiligheidsniveau v\u00f3\u00f3r de aanvang van dat herstel of die vervanging.\n\ne. een gekeurde lift die is afgekeurd moet worden herkeurd door de instelling die deze\n                                             lift heeft afgekeurd.\n\nf. bij de keuring gesignaleerde tekortkomingen worden door de inspecteur in het liftboek\n                                             en in het rapport aan de eigenaar van de lift vermeld.\n\ng. bij een vervanging van \u00e9\u00e9n of meerdere liftcomponenten waarbij veiligheids-componenten\n                                             betrokken zijn, dient conform de uitspraak van het Lift Comit\u00e9 van de Europese Commissie\n                                             (\u00a7 21 Guide to Application of the Lifts Directive 95/16/EC) het (de) nieuw te plaatsen\n                                             veiligheidscomponent(en) overeenkomstig de laatste stand der techniek en in overeenstemming\n                                             met de Richtlijn liften 95/16/EG te zijn.\n\nh. bij uitzondering kan het vanwege technische incompatibiliteit onmogelijk blijken,\n                                             het originele veiligheidscomponent te vervangen door een veiligheidscomponent dat\n                                             ontworpen en gefabriceerd is volgens de laatste stand der techniek. In dat geval mogen\n                                             niet-CE-gemarkeerde veiligheidscomponenten worden gebruikt. Indien zulke veiligheidscomponenten\n                                             worden gebruikt, gaan deze vergezeld van een verklaring in het liftboek dat deze uitsluitend\n                                             vanwege technische incompatibiliteit zijn gemonteerd als vervanging van het originele\n                                             niet-CE-gemarkeerde veiligheidscomponent.\n\ni. deze procedure geeft de minimale keuringsinhoud weer maar is niet limitatief.\n\nj. op de uitvoering van de keuring is het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIndien uit de keuring blijkt dat is voldaan aan de voor de lift geldende vervaardigingsvoorschriften\n                                       conform het Warenwetbesluit liften, mag de lift weer in gebruik worden genomen.\n\nDe bij een keuring gehanteerde inspectiepunten zijn weergegeven in de inspectiepuntenlijst.\n\nToelichting bij de tabellen\n\na. Herstellen in het algemeen is het terugbrengen naar de voorlaatste situatie. Herstellen\n                                             van een liftcomponent in het bijzonder is het terugbrengen naar de uitvoeringsvorm,\n                                             functionaliteit en veiligheidsniveau van v\u00f3\u00f3r het herstel.\n\nb. Vervangen in het algemeen is verversen. Vervangen van een hoofd- en/of veiligheidscomponent\n                                             in het bijzonder is het uitwisselen van het betreffende component in zijn totaliteit.\n\nc. Hoofdcomponenten in het algemeen zijn de belangrijkste bestanddelen van een samenstelling.\n                                             Hoofdcomponenten van een lift in het bijzonder zijn die bestanddelen die genoemd worden\n                                             in bijlage E.2, onderdeel b van de norm EN81-1:1998 en EN81-2:1998 met uitzondering\n                                             van de veiligheidscomponenten.\n\nd. Veiligheidscomponenten in het algemeen zijn bestanddelen van een samenstelling die\n                                             een veiligheidsfunctie waarborgen maar niet nodig zijn voor de werking van het object\n                                             waar deze componenten zijn aangebracht. Veiligheidscomponenten van een lift in het\n                                             bijzonder zijn die bestanddelen die genoemd worden in bijlage IV van de Richtlijn\n                                             liften 95/16/EG.\n\nHoofdcomponenten (H) en/of veiligheidscomponenten (V)\n\nHerstel\n\nKeuring op locatie\n\nControle op type of model\n\nProeflast\n\nV\n\nGrendelinrichting\n\n\u2013\n\nTer beoordeling van de CI\n\nTer beoordeling van de CI\n\nV en/of H\n\nBesturingssysteem\n\nX1)\n\nH\n\nLeiders\n\n\u2013\n\nH\n\nKooideur en/of schachtdeur\n\n\u2013\n\nH\n\nMachine (aggregaat)\n\n\u2013\n\nH\n\nTractieschijf\n\n\u2013\n\nV\n\nSnelheidsbegrenzer\n\nX\n\nV\n\nBeveiligingen tegen te grote snelheid van een kooi in opwaartse richting\n\nX\n\nV\n\nKooibuffer(s)\n\nX2)\n\nV\n\nTegengewichtbuffer(s)\n\nX2)\n\nV\n\nKooivang\n\nX\n\nV\n\nTegengewichtvang\n\nX\n\nV\n\nKleminrichting\n\nX\n\nV\n\nVastzetinrichting\n\nX\n\nV\n\nLeidingbreukklep\n\nX\n\nV\n\nSmoorklep / smoorterugslagklep\n\nX\n\nH\n\nCilinder(s)\n\n\u2013\n\nH\n\nDrukbegrenzingsklep\n\nX\n\nWaarbij:\n\n\u2013\n\nNiet van toepassing\n\nX1)\n\nNiet van toepassing indien alleen printplaten of componenten door hetzelfde type worden\n                                                      vervangen.\n\nX2)\n\nAlleen van toepassing bij hydraulische buffers.\n\nBij herstel wordt aangenomen dat het betreffende component zodanig gedemonteerd is\n                                       geweest, dat het (in)schakelmoment opnieuw is in- of afgesteld.\n\nHoofdcomponenten (H) en/of veiligheidscomponenten (V)\n\nVervanging door hetzelfde type\n\nKeuring op locatie\n\nControle op type of model\n\nProeflast\n\nV\n\nGrendelinrichting\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nV en/of H\n\nBesturingssysteem\n\nX1)\n\nX\n\n\u2013\n\nH\n\nLeiders\n\nX2)\n\nX2)\n\nX2)\n\nH\n\nKooideur en/of schachtdeur\n\nX\n\nX\n\n\u2013\n\nH\n\nMachine (aggregaat)\n\nX\n\nX\n\n\u2013\n\nH\n\nTractieschijf\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nV\n\nSnelheidsbegrenzer\n\nX\n\nX\n\n\u2013\n\nV\n\nBeveiligingen tegen te grote snelheid van een kooi in opwaartse richting\n\nX\n\nX\n\n\u2013\n\nV\n\nKooibuffer(s)\n\nX3)\n\nX3)\n\nX3)\n\nV\n\nTegengewichtbuffer(s)\n\nX3)\n\nX3)\n\n\u2013\n\nV\n\nKooivang\n\nX\n\nX\n\nX\n\nV\n\nTegengewichtvang\n\nX\n\nX\n\n\u2013\n\nV\n\nKleminrichting\n\nX\n\nX\n\nX4)\n\nV\n\nVastzetinrichting\n\nX\n\nX\n\nX4)\n\nV\n\nLeidingbreukklep\n\nX\n\nX\n\nX4)\n\nV\n\nSmoorklep / smoorterugslagklep\n\nX\n\nX\n\nX4)\n\nH\n\nCilinder(s)\n\nX\n\nX\n\nX5)\n\nH\n\nDrukbegrenzingsklep\n\nX\n\nX\n\nX6)\n\nWaarbij:\n\n\u2013\n\nNiet van toepassing\n\nX1)\n\nNiet van toepassing indien alleen printplaten of componenten door hetzelfde type worden\n                                                      vervangen.\n\nX2)\n\nAlleen bij vervanging van complete sets leiders.\n\nX3)\n\nAlleen van toepassing bij hydraulische buffers.\n\nX4)\n\nBij hydraulische liften met directe (1:1) aandrijving is een vang als veiligheidscomponent\n                                                      gelijk te stellen aan een kleminrichting, vastzetinrichting, leidingbreukklep en/of\n                                                      smoorklep/smoorterugslagklep. Alleen proeflast indien klem- of vastzetinrichting volgens\n                                                      tabel 3 uit NEN-EN 81-2.\n\nX5)\n\nProeflast n.v.t. indien de cilinder m.b.v. het aggregaat te beproeven is op overdruk.\n\nX6)\n\nProeflast n.v.t. indien de drukbegrenzingsklep te beproeven is met gesloten hoofdafsluiter.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nDeze procedure is de nadere invulling van de in het WSCS genoemde procedure voor keuringen\n                                          van liften als bedoeld in artikel\u00a017 lid 4 van het Warenwetbesluit liften.\n\nEen lift wordt in deze procedure opgedeeld in een niet-bouwkundig deel (het werktuigbouwkundige\n                                          deel) en een bouwkundig deel; zie de toelichting. De invalshoek is een wijziging van\n                                          het werktuigbouwkundige deel. Een wijziging aan dit werktuigbouwkundige deel kan plaats\n                                          vinden onder twee omstandigheden:\n\n\u2212 samen met een wijziging van het bouwkundige deel;\n\n\u2212 zonder een wijziging van het bouwkundige deel.\n\nHet is ook mogelijk dat alleen het bouwkundige deel van de lift wordt gewijzigd. Ook\n                                          dan is er sprake van een wijziging in de context van deze procedure.\n\nEen keuring als bedoeld in deze procedure is beperkt tot het keuren van de gewijzigde\n                                          onderdelen en de aan de wijziging gerelateerde invloeden op de veiligheid van de lift.\n                                          In de tabellen 1, 2 en 3 is de keuringsomvang nader gespecificeerd.\n\nNieuwe liften worden niet gezien als wijzigingen. Een nieuwe lift is, conform de uitspraak\n                                          van het Lift Comit\u00e9 van de Europese Commissie (\u00a7 17 Guide to Application of the Lifts\n                                          Directive 95/16/EC) en met in acht name van de in deze procedure gehanteerde definities\n                                          en begrippen betreffende lifttechnische installaties en liften:\n\n\u2013 een lift die geplaatst wordt in nieuwe gebouwen,\n\n\u2013 een lift die geplaatst wordt in bestaande gebouwen,\n\n\u2013 een lifttechnische installatie die geplaatst wordt in een bestaande schacht (inclusief\n                                                die lifttechnische installatie waarbij de leiders en hun montagebeugels of alleen\n                                                de montagebeugels van de leiders voor die lifttechnische installatie in de bestaande\n                                                schacht behouden blijven).\n\nNieuwe liften dienen onderworpen te worden aan een overeenstemmingsbeoordelingsprocedure\n                                          conform het Warenwetbesluit liften, artikel\u00a08.\n\nEen verplaatste lift en een ter vervanging van de oorspronkelijke lift geplaatste\n                                          nieuwe lift worden beschouwd als een nieuwe lift.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\na. de eigenaar van een lift is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een geldig certificaat\n                                                van goedkeuring.\n\nb. de hier bedoelde keuring wordt uitgevoerd door een daartoe door het Ministerie van\n                                                SZW aangewezen instelling (hierna: CKI).\n\nc. v\u00f3\u00f3r elke ingebruikname na een wijziging van een lift moet door een inspecteur van\n                                                een CKI (hierna: inspecteur) indien noodzakelijk een keuring volgens tabel 1, 2 en\n                                                3 worden uitgevoerd.\n\nd. de wijziging van een lift wordt door de CKI afgekeurd indien niet is aangetoond dat\n                                                het veiligheidsniveau van die lift na de be\u00ebindiging van de wijziging minimaal overeenkomstig\n                                                is met het veiligheidsniveau v\u00f3\u00f3r de aanvang van de wijziging.\n\ne. een gekeurde lift die is afgekeurd moet worden herkeurd door de CKI die deze lift\n                                                heeft afgekeurd.\n\nf. het veiligheidsniveau v\u00f3\u00f3r de aanvang van een wijziging wordt bepaald aan de hand\n                                                van de bij de oorspronkelijke bouw van de lift vigerende normen en regelgevingen,\n                                                rekening houdend met de laatste fysieke situatie van de lift zelf.\n\ng. bij de keuring gesignaleerde tekortkomingen worden door de inspecteur in het liftboek\n                                                en in het rapport aan de eigenaar van de lift vermeld.\n\nh. bij een wijziging waarbij veiligheidscomponenten betrokken zijn, dient (dienen) conform\n                                                de uitspraak van het Lift Comit\u00e9 van de Europese Commissie (\u00a7 21 Guide to Application\n                                                of the Lifts Directive 95/16/EC) het (de) nieuw te plaatsen veiligheidscomponent(en)\n                                                overeenkomstig de laatste stand der techniek en in overeenstemming met Richtlijn liften\n                                                95/16/EG te zijn.\n\ni. bij uitzondering kan het vanwege technische incompatibiliteit onmogelijk blijken,\n                                                het originele veiligheidscomponent te vervangen door een veiligheidscomponent dat\n                                                ontworpen en gefabriceerd is volgens de laatste stand der techniek. In dat geval mogen\n                                                niet-CE-gemarkeerde veiligheidscomponenten worden gebruikt. Indien zulke veiligheidscomponenten\n                                                worden gebruikt,\n\ngaan deze vergezeld van een verklaring in het liftboek dat deze uitsluitend vanwege\n                                                technische incompatibiliteit zijn gemonteerd als vervanging van het originele niet-CE-gemarkeerde\n                                                veiligheidscomponent.\n\nj. deze procedure geeft de minimale keuringsinhoud weer maar is niet limitatief.\n\nk. op de uitvoering van de keuring is het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing.\n\nl. bij liften gebouwd onder de Richtlijn liften 95/16/EG dienen de wijzigingen ook doorgevoerd\n                                                te worden in de gebruikershandleiding en onderhoudsinstructies (NEN-EN 13015:2001.\n\n[Regeling vervallen per 09-06-2016]\n\nIndien is voldaan aan de voor de lift geldende vervaardigingsvoorschriften conform\n                                          het Warenwetbesluit liften en de bij de wijziging toegepaste componenten zodanig zijn\n                                          aangebracht en functioneren dat deze het oorspronkelijke veiligheidsniveau van de\n                                          lift niet laten afnemen, mag de lift weer in bedrijf worden gesteld.\n\nDe bij een keuring gehanteerde inspectiepunten aangaande liften die niet gebouwd zijn\n                                          onder de Richtlijn liften 95/16/EG zijn weergegeven op de lijst van inspectiepunten.\n                                          Inhoudelijk wordt deze lijst afgestemd op de vervaardigingsvoorschriften van de betreffende\n                                          lift met uitzondering van eventueel (nieuw) toegepaste componenten. Deze dienen te\n                                          functioneren en te voldoen aan de hiervoor geldende vervaardigings- en montagevoorschriften.\n                                          Daarnaast dient tevens het veiligheidsniveau van de lift in ogenschouw genomen te\n                                          worden. De keuring betreft echter alleen de betrokken wijziging(en) in relatie tot\n                                          de totale installatie.\n\nDe bij een keuring gehanteerde inspectiepunten en inhoud aangaande liften die wel\n                                          gebouwd zijn onder de Richtlijn liften zijn weergegeven op de website van SBCL, waarbij\n                                          tevens het oorspronkelijke veiligheidsniveau van de lift behouden moet blijven. De\n                                          keuring betreft echter enkel de betrokken wijziging(en) in relatie tot de totale installatie.\n\nToelichting bij de tabellen\n\n1. een lift zoals gedefinieerd in het Warenwetbesluit liften art. 1 lid c is de samenvoeging\n                                                van een lifttechnische installatie (het werktuigbouwkundig deel, dat zijn hier de\n                                                niet-bouwkundige delen), een schacht en/of een machinekamer en/of een schijvenruimte\n                                                (de drie bouwkundige delen).\n\n2. een lifttechnische installatie is het samenspel van de technische voortbrengselen\n                                                die tezamen een toestel vormen voor het vervoer van personen of goederen in een schacht.\n\n3. een schacht is de ruimte waarin de kooi, het tegengewicht of het balanceergewicht\n                                                van de lifttechnische installatie zich beweegt.\n\n4. een machinekamer is de ruimte waarin de machine of machines en/of de bijbehorende\n                                                apparatuur zijn geplaatst.\n\n5. een schijvenruimte is de ruimte waarin niet de machine staat maar waarin de schijven\n                                                en eventueel de snelheidsbegrenzer en de elektrische apparatuur zijn aangebracht.\n\n6. een machine binnen tabel 3 is:\n\na. bij een trommel-, ketting- of tractielift: de motor en zijn overbrengingskast of een\n                                                      overbrengingsloze aandrijving (ook wel bekend als gearless aandrijving) die de beweging\n                                                      en de stilstand van de kooi beheerst, en\n\nb. bij een direct of indirect aangedreven hydraulische lift: de pomp, zijn motor en de\n                                                      stuurkleppen die de beweging en de stilstand van de kooi beheerst.\n\n7. een wijziging in het algemeen is een verandering van een ontwerp. Een wijziging van\n                                                een lift is een verandering van het laatste ontwerp in de gebruiksfase.\n\na. een wijziging van het werktuigbouwkundig deel van een lift is een\n\n\u25cb verandering van \u00e9\u00e9n of meerdere hoofdkenmerken (zie tabel 2), en/of\n\n\u25cb verandering van \u00e9\u00e9n of meerdere hoofd- en/of veiligheidscomponenten (zie tabel 3).\n\nb. een wijziging van een bouwkundig deel van een lift is een geometrische of fysische\n                                                      verandering.\n\n8. een verplaatsing is een herplaatsing op een al of niet inpandige andere locatie.\n\n9. hoofdkenmerken in het algemeen zijn de belangrijkste eigenschappen. Hoofdkenmerken\n                                                van een lift in het bijzonder worden genoemd in bijlage E.2, onderdeel a van de norm\n                                                EN81-1:1998 en EN81-2:1998.\n\n10. hoofdcomponenten in het algemeen zijn de belangrijkste bestanddelen van een samenstelling.\n                                                Hoofdcomponenten van een lift in het bijzonder zijn die bestanddelen die genoemd worden\n                                                in bijlage E.2, onderdeel b van de norm EN 81-1:1998 en EN 81-2:1998, met uitzondering\n                                                van de veiligheidscomponenten.\n\n11. veiligheidscomponenten in het algemeen zijn bestanddelen van een samenstelling die\n                                                een veiligheidsfunctie waarborgen maar niet nodig zijn voor de werking van het object\n                                                waar deze componenten zijn aangebracht. Veiligheidscomponenten van een lift in het\n                                                bijzonder zijn die bestanddelen die genoemd worden in bijlage IV van de Richtlijn\n                                                liften 95/16/EG.\n\nGeen bouwkundige wijziging = ongewijzigde schacht, machinekamer, schijvenruimte\n\nBouwkundige wijziging = gewijzigde schacht, machinekamer, schijvenruimte\n\nWerktuig-bouwkundige wijziging = wijziging bestaande lifttechnische installatie\n\nKeuring van het veiligheidsniveau van de lifttechnische installatie conform het niveau\n                                                         van de bepalingen in het Warenwetbesluit Liften (artikel 5 of 28a t/m e).\n\nKeuring van een of meerdere hoofd- en/of veiligheidscomponenten volgens de vervaardigings-\n                                                         en montagevoorschriften overeenkomstig hun bestemming (veiligheidscomponenten conform\n                                                         Richtlijn Liften 95/16/EG).\n\nKeuring van verpletterings- en beknellingsgevaar bij de lift conform het niveau van\n                                                         de bepalingen in het Warenwetbesluit Liften (artikel 5 of 28a t/m e).\n\nKeuring van het veiligheidsniveau van de lifttechnische installatie conform het niveau\n                                                         van de bepalingen in het Warenwetbesluit Liften (artikel 5 of 28a t/m e).\n\nKeuring van een of meerdere hoofd- en/of veiligheidscomponenten volgens de vervaardigings-\n                                                         en montagevoorschriften overeenkomstig hun bestemming (veiligheidscomponenten conform\n                                                         Richtlijn Liften 95/16/EG).\n\nKeuring van verpletterings- en beknellingsgevaar bij de lift conform het niveau van\n                                                         de bepalingen in het Warenwetbesluit Liften (artikel 5 of 28a t/m e).\n\nKeuring van het veiligheidsniveau van de schacht, machinekamer, schijvenruimte conform\n                                                         het niveau van de bepalingen in het Warenwetbesluit Liften (artikel 5 of 28a t/m e).\n\nHoofdkenmerken van de lift\n\nWijziging van de hoofdkenmerken\n\nKeuring op locatie\n\nBeoordeling technische documentatie\n\nProeflast\n\nNominale snelheid\n\nX\n\nX\n\nX\n\nNominale last\n\nX\n\nX\n\nX\n\nMassa van de kooi\n\nX\n\nX\n\nX\n\nHefhoogte\n\nX\n\nX\n\nX\n\nToevoeging van \u00e9\u00e9n of meer schachtdeuren\n\nX\n\nX\n\n-\n\nToevoeging van \u00e9\u00e9n of meer kooideuren\n\nX\n\nX\n\nX1)\n\nHoofdcomponenten (H) en/of veiligheidscomponenten (V)\n\nWijziging van het type\n\nKeuring op locatie\n\nBeoordeling technische documentatie\n\nProeflast\n\nV\n\nGrendelinrichting\n\nX\n\nX\n\n-\n\nV en/of H\n\nBesturingssysteem\n\nX\n\nX\n\n-\n\nH\n\nLeiders\n\nX\n\nX\n\nX\n\nH\n\nKooideur en/of schachtdeur\n\nX\n\nX\n\n-\n\nH\n\nMachine (aggregaat)\n\nX\n\nX\n\nX2)\n\nH\n\nTractieschijf\n\nX3)\n\nX3)\n\nX3)\n\nV\n\nSnelheidsbegrenzer\n\nX\n\nX\n\n\u2013\n\nV\n\nBeveiligingen tegen te grote snelheid van een kooi in opwaartse richting\n\nX\n\nX\n\n\u2013\n\nV\n\nKooibuffer(s)\n\nX4)\n\nX4)\n\nX4)\n\nV\n\nTegengewichtbuffer(s)\n\nX4)\n\nX4)\n\n\u2013\n\nV\n\nKooivang\n\nX\n\nX\n\nX\n\nV\n\nTegengewichtvang\n\nX\n\nX\n\n\u2013\n\nV\n\nKleminrichting\n\nX\n\nX\n\nX5)\n\nV\n\nVastzetinrichting\n\nX\n\nX\n\nX5)\n\nV\n\nLeidingbreukklep\n\nX\n\nX\n\nX5)\n\nV\n\nSmoorklep / smoorterugslagklep\n\nX\n\nX\n\nX5)\n\nH\n\nCilinder(s)\n\nX\n\nX\n\nX6)\n\nH\n\nDrukbegrenzingsklep\n\nX\n\nX\n\nX7)\n\nWaarbij (gecombineerde legenda voor tabel 2 en tabel 3):\n\n\u2013\n\nNiet van toepassing\n\nX1)\n\nBij toevoeging van een extra kooideur teneinde het kooiframe te kunnen beoordelen.\n\nX2)\n\nProeflast n.v.t. voor hydraulisch aggregaat indien het aggregaat te beproeven is met\n                                                         de hoofdafsluiter.\n\nX3)\n\nAlleen indien groefvorm of diameter wijzigt. Deelbaarheid leidt niet tot typewijziging!\n\nX4)\n\nAlleen van toepassing bij hydraulische buffers.\n\nX5)\n\nBij hydraulische liften met directe (1:1) aandrijving is een vang als veiligheidscomponent\n                                                         gelijk te stellen aan een kleminrichting, vastzetinrichting, leidingbreukklep en/of\n                                                         smoorklep/smoorterugslagklep.\n\nAlleen proeflast indien klem- of vastzetinrichting volgens tabel 3 uit NEN-EN 81-2.\n\nX6)\n\nProeflast n.v.t. indien de cilinder m.b.v. het aggregaat te beproeven is op overdruk.\n\nX7)\n\nProeflast n.v.t. indien de drukbegrenzingsklep te beproeven is met gesloten hoofdafsluiter."}