Title: wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020 - BWBR0042214

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0042214/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019\u20132020 - BWBR0042214", "content": "Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 mei 2019, nr.\n                                    WJZ/8340031(10294), houdende regels voor subsidieverstrekking ten behoeve van grote\n                                    restauraties van rijksmonumenten (Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019\u20132020)\n\nDe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,\n\nGelet op de artikelen 7.3, tweede lid, juncto 7.7, tweede lid, en 7.5, eerste lid, van de Erfgoedwet;\n\nBesluit:\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\neigenaar: natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk\n                                          recht heeft op een rijksmonument;\n\ngroen monument:  rijksmonument of zelfstandig onderdeel zijnde een aanleg die geheel of gedeeltelijk\n                                          bestaat uit beplanting, zoals een park- of tuinaanleg;\n\nKaderregeling:\nKaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;\n\nmeervoudige opgave: meervoudige opgave als bedoeld in artikel 7;\n\nminister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;\n\nNRF: Stichting Nationaal Restauratiefonds;\n\nrestauratiekosten: kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen en andere kosten die in de\n                                          Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten, opgenomen als bijlage bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten, als subsidiabel zijn aangemerkt;\n\nsamenstel van rijksmonumenten: twee of meer rijksmonumenten gekenmerkt door hun onderlinge samenhang die mede bepalend\n                                          is voor hun monumentale waarde;\n\nverduurzamingsadvies: verduurzamingsadvies dat voldoet aan de eisen die daaraan in bijlage 2 bij deze regeling zijn gesteld;\n\nwerkzaamheden: werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het herstel\n                                          van het rijksmonument en waarvoor op grond van deze regeling subsidie is verleend,\n                                          alsmede werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die aanleiding hebben gegeven\n                                          tot een verhoging van het subsidiepercentage als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdelen a, b of c.\n\nDeze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling. Onderdeel d van de begripsomschrijving van financieel verslag, bedoeld in artikel 1.1 van de Kaderregeling, de artikelen 3.1 en 3.3 tot en met 3.5, 4.1, 4.3, tweede lid, alsmede hoofdstuk 7 van de Kaderregeling zijn niet van toepassing.\n\n1 Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is voor de kalenderjaren 2019,\n                                          2020 en 2021 een totaalbedrag van \u20ac\u00a060 miljoen beschikbaar.\n\n2 De minister beslist na afloop van een aanvraagperiode als bedoeld in artikel 8, eerste of tweede lid, op de aanvragen in volgorde van de totale restauratiekosten waarvoor subsidie wordt\n                                          aangevraagd, waarbij een aanvraag met lagere totale restauratiekosten voorrang krijgt.\n\n1 De minister kan aan een eigenaar van een rijksmonument subsidie verstrekken ten behoeve\n                                          van de restauratie van dat rijksmonument.\n\n2 Subsidiabel zijn:\n\na. de restauratiekosten; en\n\nb. de kosten van een verduurzamingsadvies.\n\n3 In afwijking van de artikelen 3.2, tweede lid, en 4.3, eerste lid, van de Kaderregeling zijn ook de restauratiekosten subsidiabel ten aanzien van de voorbereiding van de\n                                          aanvraag, bestaande uit aanbestedingskosten, leges, en kosten voor inspectie, onderzoek,\n                                          planvorming of rapporten.\n\n4 Een aanvraag wordt afgewezen indien van de kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd,\n                                          minder dan \u20ac\u00a02,5 miljoen als subsidiabel wordt aangemerkt.\n\n5 Over het deel van de subsidiabele kosten dat door de eigenaar zou kunnen worden gefinancierd\n                                          met een lening als bedoeld in artikel 7.8 van de Erfgoedwet, wordt geen subsidie verstrekt.\n\n6 Tenzij sprake is van een samenstel van rijksmonumenten, kan per aanvraag slechts voor\n                                          \u00e9\u00e9n rijksmonument subsidie worden aangevraagd.\n\n1 Het subsidiepercentage bedraagt 30% van de subsidiabele kosten.\n\n2 Het subsidiepercentage wordt verhoogd:\n\na. met 40 procentpunten, indien de eigenaar in combinatie met de restauratie van het\n                                                gebouwde rijksmonument en zonder nadelige gevolgen voor het rijksmonument of zijn\n                                                monumentale waarden werkzaamheden verricht ter verbetering van de duurzaamheid van\n                                                het gebouwde rijksmonument, die door de minister aan de hand van het beoordelingskader\n                                                dat is opgenomen als bijlage 1 als voldoende zijn beoordeeld;\n\nb. met 10 procentpunten, indien de eigenaar in combinatie met de restauratie van het\n                                                rijksmonument en zonder nadelige gevolgen voor het rijksmonument of zijn monumentale\n                                                waarden werkzaamheden verricht ter verbetering van de publiekstoegankelijkheid of\n                                                toegankelijkheid van het rijksmonument voor mensen met een visuele of motorische beperking,\n                                                die voldoen aan het bepaalde in artikel 6; of\n\nc. met 10 procentpunten, indien sprake is van een meervoudige opgave.\n\n3 Indien de subsidieaanvraag betrekking heeft op een samenstel van rijksmonumenten kan\n                                          een verhoging van het subsidiepercentage als bedoeld in het tweede lid, aanhef en\n                                          onderdeel a, respectievelijk aanhef en onderdeel b, alleen worden toegekend indien\n                                          de werkzaamheden betrekking hebben op alle gebouwde rijksmonumenten, respectievelijk\n                                          alle rijksmonumenten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd.\n\nEen eigenaar komt uitsluitend in aanmerking voor de verhoging van het subsidiepercentage,\n                                    bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel b:\n\na. indien hij in combinatie met de restauratie van het gebouwde rijksmonument werkzaamheden\n                                          verricht die ertoe leiden dat:\n\n1\u00b0. het gebouwde rijksmonument is voorzien van een toegankelijke entree en toegankelijke\n                                                toiletten voor mensen met een visuele of motorische beperking; en\n\n2\u00b0. de goederen en diensten die in het gebouwde rijksmonument worden aangeboden, toegankelijk\n                                                zijn voor mensen met een visuele of motorische beperking; of\n\nb. indien in de aanvraag wordt verklaard en naar het oordeel van de minister voldoende\n                                          aannemelijk wordt gemaakt dat het rijksmonument na afronding van de restauratie per\n                                          jaar ten minste 50 extra dagen wordt opengesteld voor het publiek zulks ten opzichte\n                                          van het aantal dagen per jaar dat het rijksmonument voorafgaand aan de uitvoering\n                                          van de werkzaamheden werd opengesteld.\n\nVan een meervoudige opgave is sprake, indien de eigenaar in combinatie met de restauratie\n                                    van een gebouwd monument eveneens een bedrag ter hoogte van ten minste 5% van de restauratiekosten\n                                    van het gebouwde monument investeert in de instandhouding in situ van cultuurgoederen\n                                    die deel uitmaken van het interieur van het rijksmonument, alsmede een bedrag investeert\n                                    ter hoogte van ten minste 10% van de restauratiekosten van het gebouwde monument in\n                                    de restauratie van een groen monument dat daarmee \u00e9\u00e9n rijksmonument of een samenstel\n                                    van rijksmonumenten vormt.\n\n1 Eigenaren kunnen van 1\u00a0juli 2019 tot en met 16\u00a0september 2019 subsidie aanvragen.\n\n2 Indien na de aanvraagperiode, bedoeld in het eerste lid, van het voor subsidieverstrekking\n                                          beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, ten minste \u20ac\u00a010 miljoen resteert, kunnen eigenaren eveneens van 15\u00a0augustus 2020\n                                          tot en met 16\u00a0september 2020 subsidie aanvragen.\n\n3 Een subsidieaanvraag wordt gedaan met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat\n                                          daartoe door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op www.cultureelerfgoed.nl\n                                          beschikbaar is gesteld.\n\n4 Aanvragen die buiten een aanvraagperiode worden ingediend, worden afgewezen.\n\n1 Een aanvraag gaat vergezeld van:\n\na. een restauratieplan;\n\nb. een actueel inspectierapport over de technische staat van het rijksmonument;\n\nc. een financieel dekkingsplan waarin naar het oordeel van de minister voldoende aannemelijk\n                                                wordt gemaakt dat de financiering van het gedeelte van de restauratiekosten dat niet\n                                                door subsidie wordt gedekt voldoende is gewaarborgd; en\n\nd. de ontvangstbevestiging van een aanvraag voor een kredietbeoordeling door het NRF\n                                                op basis van dezelfde begroting die onderdeel uitmaakt van het restauratieplan.\n\n2 Een restauratieplan bestaat uit:\n\na. een beschrijving van de technische staat van het rijksmonument;\n\nb. overzichts- en detailfoto\u2019s die een duidelijke indruk geven van het monument en zijn\n                                                gebreken;\n\nc. tekeningen van de bestaande toestand van het rijksmonument en tekeningen waarop de\n                                                voorgenomen herstelwerkzaamheden of wijzigingen staan aangegeven;\n\nd. een op de onder a bedoelde beschrijving gebaseerd bestek of een op die beschrijving\n                                                gebaseerde werkomschrijving;\n\ne. een gespecificeerde begroting; en\n\nf. in voorkomende gevallen rapporten inzake bouwfysische, bouwhistorische, constructieve,\n                                                cultuurhistorische, decoratieve, materiaaltechnische of preventieve aspecten.\n\n3 De minister kan een model vaststellen voor het financieel dekkingsplan en de begroting.\n\n4 Indien in een aanvraag aanspraak wordt gemaakt op de verhoging van het subsidiepercentage,\n                                          bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel a:\n\na. gaat de aanvraag vergezeld van een plan met betrekking tot de werkzaamheden die worden\n                                                verricht in het kader van de verduurzaming van het gebouwde rijksmonument, dat voldoet\n                                                aan de aan de verschillende werkzaamheden verbonden technische eisen en indieningsvereisten\n                                                als bedoeld in bijlage 1;\n\nb. worden in het financieel dekkingsplan eveneens de werkzaamheden betrokken die worden\n                                                verricht ter verbetering van de duurzaamheid van het gebouwde rijksmonument;\n\nc. gaat de aanvraag vergezeld van een verduurzamingsadvies en een verklaring energiebesparing\n                                                rijksmonument als bedoeld in bijlage 1; en\n\nd. worden in het restauratieplan in ieder geval rapporten inzake bouwhistorische en cultuurhistorische\n                                                aspecten opgenomen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel f.\n\n5 Indien in een aanvraag aanspraak wordt gemaakt op de verhoging van het subsidiepercentage,\n                                          bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel b:\n\na. gaat de aanvraag vergezeld van een plan met betrekking tot de werkzaamheden die worden\n                                                verricht in het kader van de verbetering van de toegankelijkheid van het gebouwde\n                                                rijksmonument voor mensen met een visuele of motorische beperking of de eventuele\n                                                werkzaamheden die worden uitgevoerd om mogelijk te maken dat het rijksmonument na\n                                                afronding van de restauratie extra voor het publiek wordt opengesteld, ten minste\n                                                bestaande uit:\n\n1\u00b0. een omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden; en\n\n2\u00b0. tekeningen waarop de voorgenomen werkzaamheden staan aangegeven en, indien de werkzaamheden\n                                                      betrekking hebben op de verbetering van de toegankelijkheid van het gebouwde rijksmonument\n                                                      voor mensen met een visuele of motorische beperking, waarop staat aangegeven hoe aan\n                                                      de vereisten in artikel 6, aanhef en onder a, wordt voldaan, met inbegrip van de route vanaf de entree;\n\nb. worden in het financieel dekkingsplan eveneens de werkzaamheden betrokken die worden\n                                                verricht in het kader van de verbetering van de toegankelijkheid van het gebouwde\n                                                rijksmonument voor mensen met een visuele of motorische beperking of de eventuele\n                                                werkzaamheden die worden uitgevoerd om mogelijk te maken dat het rijksmonument na\n                                                afronding van de restauratie extra voor het publiek wordt opengesteld; en\n\nc. wordt in de aanvraag vermeld hoeveel dagen per jaar het rijksmonument voorafgaand\n                                                aan de uitvoering van de werkzaamheden voor het publiek was opengesteld en hoeveel\n                                                extra dagen per jaar het monument na uitvoering van de werkzaamheden opengesteld zal\n                                                zijn voor het publiek.\n\n6 Indien in een aanvraag aanspraak wordt gemaakt op de verhoging van het subsidiepercentage,\n                                          bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel c:\n\na. worden in het restauratieplan en het financieel dekkingsplan eveneens de werkzaamheden\n                                                betrokken die worden verricht in het kader van de meervoudige opgave, met dien verstande\n                                                dat:\n\n1\u00b0. voor het groene monument in het restauratieplan een beschrijving van de technische\n                                                      en fysieke staat van dat monument wordt opgenomen; en\n\n2\u00b0. het restauratieplan tevens een tuinhistorisch rapport bevat; en\n\nb. bevat de aanvraag een beschrijving van de aard en samenstelling van het geheel van\n                                                het gebouwde rijksmonument en de daar vanwege de onderlinge samenhang uit cultuurhistorisch\n                                                of wetenschappelijk oogpunt bij behorende cultuurgoederen.\n\nSubsidieverstrekking wordt geweigerd:\n\na. voor zover voor de subsidiabele kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd reeds vanwege\n                                          het Rijk of een provincie subsidie is verstrekt; of\n\nb. indien het NRF wegens onvolledigheid van de aanvraag of omdat de aanvraag niet is\n                                          te beoordelen, v\u00f3\u00f3r 25\u00a0januari van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag geen\n                                          kredietbeoordeling heeft kunnen geven.\n\n1 Voor zover voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet is vereist, vangen de werkzaamheden niet aan zonder of in afwijking van de omgevingsvergunning.\n\n2 Onverminderd het eerste lid kan de minister een eigenaar bij de subsidieverlening\n                                          verplichten om:\n\na. mee te werken aan een onderzoek naar de bouw- of ontstaansgeschiedenis van het rijksmonument;\n\nb. de minister tussentijds te berichten over de voortgang van de werkzaamheden;\n\nc. werkzaamheden uit te voeren volgens in de beroepsgroep geldende normen;\n\nd. het rijksmonument te voorzien van een of meer installaties ter beperking van schade\n                                                als gevolg van brand of blikseminslag, ter bescherming van de monumentale waarde van\n                                                het rijksmonument;\n\ne. advies te vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed alvorens met de voorgenomen\n                                                werkzaamheden wordt gestart, voor zover de monumentale waarde van het rijksmonument\n                                                of de werkzaamheden daartoe aanleiding vormen;\n\nf. de werkzaamheden onder nader door de minister te stellen voorwaarden te doen begeleiden,\n                                                indien voor de uitvoering van de werkzaamheden specifieke kennis is vereist;\n\ng. voor de duur van de werkzaamheden een construction allrisks-verzekering af te sluiten;\n                                                of\n\nh. vanaf de aanvang van de werkzaamheden op eigen kosten het rijksmonument te verzekeren\n                                                dan wel verzekerd te houden tegen brand-, storm- en bliksemschade en na afloop van\n                                                de werkzaamheden daartegen verzekerd te houden.\n\n1 De minister besluit op de aanvragen binnen 22 weken na afloop van de aanvraagperiode,\n                                          bedoeld in artikel 8, eerste of tweede lid.\n\n2 In het kader van de beoordeling van de subsidieaanvraag vraagt de minister de relevante\n                                          resultaten van de kredietbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel d, op bij de Stichting Nationaal Restauratiefonds.\n\n3 In aanvulling op artikel 4.2 van de Kaderregeling neemt de minister bij het besluit tot subsidieverlening een datum op, waarop de werkzaamheden\n                                          uiterlijk worden afgerond.\n\n4 De minister verleent voorschotten waarvan de hoogte en de termijnen in het besluit\n                                          tot subsidieverlening worden vermeld. De minister kan aan het verlenen van voorschotten\n                                          de voorwaarde verbinden dat offertes of facturen worden overgelegd.\n\nIndien de subsidie minder dan \u20ac\u00a025.000 bedraagt, toont de eigenaar op verzoek van\n                                    de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en\n                                    dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Bij het besluit tot\n                                    subsidieverlening wordt aangegeven op welke wijze dit wordt aangetoond.\n\n1 Indien de subsidie \u20ac\u00a025.000 of meer bedraagt, doch minder dan \u20ac\u00a0125.000, toont de\n                                          eigenaar aan de hand van een prestatieverklaring aan dat de activiteiten waarvoor\n                                          subsidie is verleend zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden\n                                          verplichtingen.\n\n2 Voor zover uit de prestatieverklaring volgt dat niet alle activiteiten waarvoor subsidie\n                                          is verleend zijn uitgevoerd of dat de eigenaar zich niet aan de aan de subsidie verbonden\n                                          verplichtingen heeft gehouden, bevat de prestatieverklaring de redenen hiervoor.\n\n3 Onverminderd het eerste en tweede lid, toont de eigenaar op verzoek van de minister\n                                          aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan\n                                          aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Bij het besluit tot subsidieverlening\n                                          wordt aangegeven op welke wijze dit wordt aangetoond.\n\n1 Indien de subsidie meer dan \u20ac\u00a0125.000,\u2013 bedraagt, legt de eigenaar rekening en verantwoording\n                                          af aan de hand van een prestatieverklaring en een financieel verslag over de activiteiten\n                                          waarvoor subsidie is verleend.\n\n2 Voor zover uit de prestatieverklaring volgt dat niet alle activiteiten waarvoor subsidie\n                                          is verleend zijn uitgevoerd of de eigenaar zich niet aan de aan de subsidie verbonden\n                                          verplichtingen heeft gehouden, bevat de prestatieverklaring de redenen hiervoor.\n\n3 Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, toont de eigenaar op verzoek\n                                          van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht\n                                          en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Bij het besluit\n                                          tot subsidieverlening wordt aangegeven op welke wijze dit wordt aangetoond.\n\n4 Indien de subsidie \u20ac\u00a0300.000 of meer bedraagt, doet de eigenaar het financieel verslag\n                                          vergezeld gaan van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.\n\n5 In de verklaring, bedoeld in het vierde lid, verklaart de accountant dat de bedragen\n                                          in het financieel verslag juist zijn en doet hij tevens een uitspraak over de naleving\n                                          door de eigenaar van de in het accountantsprotocol genoemde voorschriften.\n\n6 De eigenaar bedingt bij de accountant dat deze zijn onderzoek inricht volgens een\n                                          door de minister vast te stellen accountantsprotocol.\n\n7 De minister kan de eigenaar verplichten de desbetreffende originele rekeningen en\n                                          betalingsbewijzen te overleggen.\n\nDe minister kan een model vaststellen voor de prestatieverklaring en voor het financieel\n                                    verslag.\n\n1 De eigenaar dient binnen 22 weken na de datum, bedoeld in artikel 12, derde lid, een aanvraag tot vaststelling in, met gebruikmaking van het formulier dat daartoe\n                                          door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikbaar wordt gesteld.\n\n2 De minister besluit binnen 22 weken op een aanvraag tot vaststelling.\n\n3 Indien de verleende subsidie minder dan \u20ac\u00a025.000 bedraagt, zijn het eerste en tweede\n                                          lid niet van toepassing. In dat geval wordt de verleende subsidie ambtshalve vastgesteld\n                                          binnen 22 weken na de datum, bedoeld in artikel 12, derde lid.\n\n1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van\n                                          de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.\n\n2 Deze regeling vervalt met ingang van 1\u00a0mei 2024.\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019\u20132020.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nDe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,\n\nI.K. van \nEngelshoven\n\nDeze bijlage behoort bij artikel 5, tweede lid, onderdeel a, van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019\u20132020.\n\n\u2013  Indien bij de restauratie van het rijksmonument werkzaamheden worden verricht die\n                                          leiden tot een substanti\u00eble verbetering van de duurzaamheid van het rijksmonument,\n                                          wordt bovenop het basispercentage van 30% subsidie over de subsidiabele kosten 40\n                                          procentpunt extra subsidie toegekend.\n\n\u2013 In artikel 9, vierde lid, staan de indieningsvereisten beschreven die gelden indien een eigenaar voor een\n                                          verhoging van het subsidiepercentage in aanmerking wil komen vanwege werkzaamheden\n                                          ter verbetering van de duurzaamheid van het gebouwde rijksmonument.\n\n\u2013 Een verduurzamingsadvies dient op grond van artikel 1 van deze regeling te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in bijlage 2.\n\n\u2013 De verklaring energiebesparing rijksmonument wordt ondertekend door de energieadviseur\n                                          of eindverantwoordelijke architect. In de verklaring wordt aangegeven welke maatregelen\n                                          getroffen worden, en wordt verklaard dat de uit te voeren energiebesparende maatregelen\n                                          voldoen aan de daarvoor (in voorkomend geval) geldende technische eisen in deze bijlage\n                                          (zie de paragraaf \u2018Maatregelenlijst\u2019 hieronder), en dat zij aansluiten op het verduurzamingsadvies.\n                                          Het te hanteren model voor deze verklaring wordt beschikbaar gesteld op www.cultureelerfgoed.nl.\n\n\u2013 Dit beoordelingskader bevat een puntenstelsel, op basis waarvan wordt bepaald of van\n                                          een substanti\u00eble verbetering van de duurzaamheid van het rijksmonument sprake is.\n                                          Met iedere energiebesparende maatregel die is opgenomen op de maatregelenlijst (zie\n                                          hieronder) kunnen punten verdiend worden (1 tot 3 punten). De verhoging van het subsidiepercentage\n                                          wordt toegekend indien met de uit te voeren verduurzamingsmaatregelen ten minste 14\n                                          punten worden behaald.\n\n\u2013 De punten voor een energiebesparende maatregel worden alleen toegekend als de desbetreffende\n                                          maatregel zo volledig mogelijk wordt uitgevoerd ten behoeve van alle te verwarmen\n                                          ruimtes in het monument, zonder nadelige gevolgen voor het monument (bouwfysisch)\n                                          of zijn monumentale waarden. Ter illustratie: het maximum aantal punten voor vensterisolatie\n                                          (3 punten) wordt alleen toegekend als alle vensters van alle te verwarmen ruimtes\n                                          in het monument worden ge\u00efsoleerd, voor zover dat mogelijk is vanuit bouwfysisch oogpunt\n                                          en met het oog op de monumentale waarden.\n\n\u2013 Als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op basis van de aanvraag of eventueel\n                                          nader onderzoek tot de conclusie komt dat de voorgestelde verduurzamingsmaatregel\n                                          zou leiden tot onacceptabele schade aan de monumentale waarde van het monument, dan\n                                          worden de punten voor de desbetreffende maatregel niet toegekend. Daarbij hanteert\n                                          de RCE de uitgangspunten die zij ook toepast bij het geven van een advies aan een\n                                          gemeente bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning.\n\n\u2013 Bij de maatregelen telt via het openbare elektriciteitsnet geleverde duurzame energie\n                                          niet mee als maatregel. Wel tellen mee (niet via het openbare elektriciteitsnet) gekoppelde\n                                          duurzame energiebronnen als warmte- en koudenetten \u00e9n gebiedsgebonden duurzame elektriciteitsopwekking\n                                          die fysiek (via een rechtstreekse kabel of leiding) verbonden zijn aan het monument.\n\n\u2013 De te treffen maatregelen dienen te worden uitgevoerd door een aannemer of installateur.\n                                          Een keurmerk is niet noodzakelijk. Voor maatregelen die in zelfwerkzaamheid worden\n                                          uitgevoerd, worden geen punten toegekend.\n\n\u2013 In \u00e9\u00e9n geval kan ten gunste van de eigenaar worden afgeweken van de maatregelenlijst.\n                                          De verhoging van het subsidiepercentage wordt telkens toegekend als met de verduurzamingsmaatregelen\n                                          een energieprestatieverbeteringspercentage van ten minste 75% wordt gerealiseerd (ten\n                                          opzichte van een theoretisch model van het rijksmonument waarin die werkzaamheden\n                                          niet zijn verdisconteerd). De maatregelen mogen niet in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd.\n\n\u2013 De eigenaar toont dit aan met een schriftelijke weergave van een uitgevoerde simulatie\n                                          van de met de maatregelen te verwachten energieprestatieverbetering.\n\n\u2013 Het model op basis waarvan de simulatie wordt uitgevoerd dient ten minste aan de volgende\n                                          eisen te voldoen:\n\n\u2013 Het model is dynamisch (houdt rekening met thermische massa, seizoenen, etc.);\n\n\u2013 De simulatie wordt uitgevoerd in een integraal 3D-model waarin alle relevante bouwdelen\n                                          en maatregelen zijn opgenomen;\n\n\u2013 De simulatie is representatief voor wat betreft:\n\n\u00b0 Gebouwkarakteristieken (zones, materiaaleigenschappen);\n\n\u00b0 Gebruikskarakteristieken (gewenst niveau van verwarming en verlichting in verschillende\n                                                ruimten op verschillende tijdstippen); en\n\n\u00b0 Klimatologische omstandigheden (aan de hand van een referentiejaar).\n\n\u2013 In de simulatie wordt het huidige gebouw als nulscenario voor de vergelijking genomen.\n                                          Indien het gebouw niet wind- en waterdicht is, wordt echter het gebouw als ware het\n                                          wind- en waterdicht als nulscenario genomen.\n\n\u2013 Om te voorkomen dat de uitkomsten worden be\u00efnvloed door een eventueel gewijzigd gebruik,\n                                          geldt als uitgangspunt dat de berekeningen zijn gebaseerd op het toekomstig gebruik\n                                          van het gebouw (na uitvoering van de werkzaamheden). Dat gebruik kan hetzelfde zijn\n                                          als het huidige gebruik.\n\n\u2013 Bij de bepaling van het energieprestatieverbeteringspercentage mag via het openbare\n                                          elektriciteitsnet geleverde duurzame energie niet worden meegerekend. Niet via het\n                                          openbare elektriciteitsnet gekoppelde duurzame energiebronnen zoals warmte- en koudenetten\n                                          of gebiedsgebonden duurzame elektriciteitsopwekking mogen, mits die via een rechtstreekse\n                                          kabel of leiding verbonden zijn aan het rijksmonument, wel worden meegerekend.\n\nIn onderstaande lijst zijn de meest gangbare energiebesparende maatregelen opgenomen\n                                    en wordt per maatregel aangegeven hoeveel punten behaald kunnen worden.\n\nBasismaatregelen\n\nPunten\n\n1\n\nKierdichting\n\n2\n\n2\n\nRaamluiken\n\n1\n\n3\n\nSchoorsteenballonen of schoorsteenkleppen\n\n1\n\n4\n\nIsolatie van leidingen en appendages\n\n1\n\n5\n\nRadiatorfolie\n\n1\n\n6\n\nInregelen van verwarmingsinstallatie\n\n1\n\n7\n\nVerwarmingsregeling\n\n1\n\n8\n\nVerlichtingsregeling\n\n1\n\nIsolerende maatregelen\n\n9\n\nVensterisolatie\n\n3\n\n10\n\nDak- of kapisolatie\n\n3\n\n11\n\nGevelisolatie\n\n3\n\n12\n\nVloerisolatie/bodemisolatie\n\n3\n\nEnergievoorziening\n\n13\n\nHRe- of Hybride ketel\n\n1\n\n14\n\nBiomassa gestookte installatie\n\n2\n\n15\n\nWarmtepomp\n\n1\n\n16\n\nWarmtekrachtkoppeling\n\n1\n\n17\n\nWarmte-koudeopslag\n\n3\n\n18\n\nZonnepanelen en overige systemen op basis van zonne-energie\n\n1\n\n19\n\nAansluiting op warmtenet\n\n1\n\nDistributie, afgifte en terugwinning\n\n20\n\nLagetemperatuurverwarming (LTV)\n\n1\n\n21\n\nWTW\n\n1\n\n22\n\nVraaggestuurde mechanische ventilatie\n\n1\n\n23\n\nWaterbesparende maatregelen\n\n1\n\nVoor een aantal maatregelen zijn hieronder specifieke technische eisen opgenomen.\n                                    De onder technische eisen genoemde waarden dienen te worden behaald tenzij dat vanwege\n                                    de monumentale waarden of vanuit bouwfysisch oogpunt niet mogelijk is. In dat geval\n                                    worden ook punten toegekend als maatregelen worden genomen waarmee met inachtneming\n                                    van de monumentale waarden en de mogelijkheden vanuit bouwfysisch oogpunt het maximaal\n                                    haalbare wordt bereikt. In de Verklaring energiebesparing rijksmonument wordt verklaard\n                                    dat\n\n(in voorkomend geval) aan de specifieke technische eisen wordt voldaan. Als niet geheel\n                                    aan de technische eisen kan worden voldaan, wordt toegelicht waarom dit het geval\n                                    is. In dat geval wordt in de verklaring opgenomen welke maatregelen genomen worden\n                                    om het maximaal haalbare te bereiken, alsook welke waarden met die maatregelen kunnen\n                                    worden behaald.\n\n1. \nKierdichting\n\nBeschrijving:\n\nIn monumentale panden zijn kieren en naden vaak een belangrijke oorzaak van warmteverlies.\n\nNaast kierdichting bij deuren en ramen is het nuttig om te kijken of kieren en naden\n                                          op andere plekken zoals naast kozijnen, bij brievenbussen, in kapconstructies en in\n                                          vloeren gedicht kunnen worden.\n\nTechnische eisen: \u2013\n\nIndieningsvereiste: Op (detail)tekening aangeven hoe de kierdichting wordt gerealiseerd.\n\nAandachtspunten: Bij kierdichting moet erop gelet worden dat het monument nog wel voldoende kan ventileren\n                                          ten behoeve van de luchtkwaliteit.\n\n2. \nRaamluiken\n\nBeschrijving: Raamluiken zijn van oudsher een effici\u00ebnte vorm voor vensterisolatie. Luiken verminderen\n                                          niet alleen het warmteverlies door geleiding, maar ook door convectie en straling.\n                                          In de zomer houden ze warmte buiten.\n\nTechnische eisen: \u2013\n\nIndieningsvereiste: Op tekening aangeven welke raamluiken worden hersteld of teruggebracht.\n\nAandachtspunten: Punten worden alleen toegekend voor het herstellen of terugbrengen van raamluiken\n                                          aan of in monumenten die van oudsher al luiken hadden en op plaatsen waar zij vroeger\n                                          ook zaten of nog steeds aanwezig zijn. Bij raamluiken aan de binnenzijde neemt de\n                                          kans op condensatie op het glas toe.\n\n3. \nSchoorsteenballonen of schoorsteenkleppen\n\nBeschrijving: Open schoorsteenkanalen maken veel uit in het energieverbruik van gebouwen. Niet-gebruikte\n                                          schoorstenen kunnen worden afgesloten met een schoorsteenballon. Voor schoorstenen\n                                          die nog gebruikt worden zijn schoorsteenkleppen of haardplaten een goede oplossing.\n\nTechnische eisen: \u2013\n\nIndieningsvereiste: Op tekening aangeven welke schoorstenen worden afgesloten en op welke wijze.\n\nAandachtspunten: Sluit historische schoorsteenkanalen nooit volledig af met een 'perfect' passende\n                                          schoorsteenklep of -ballon. Dit hindert namelijk de noodzakelijke ventilatie van schoorstenen.\n                                          Om dezelfde reden is het nuttig schoorstenen in de zomer open te laten. Dan voeren\n                                          zij vochtige binnenlucht af, waardoor ook minder stroom nodig is voor ventilatie met\n                                          mechanische systemen.\n\n4. \nIsolatie van leidingen en appendages\n\nBeschrijving: Isolatie rond cv-leidingen in onverwarmde ruimten gaat tegen dat het water teveel\n                                          afkoelt v\u00f3\u00f3r het de radiatoren bereikt.\n\nTechnische eisen: Leidingen in onverwarmde ruimten worden volledig ge\u00efsoleerd met een minimaal 25 mm\n                                          dik isolatiemateriaal.\n\nIndieningsvereiste: \u2013\n\nAandachtspunten: \u2013\n\n5. \nRadiatorfolie\n\nBeschrijving: Radiatorfolie reflecteert de stralingswarmte van de achterkant van de radiator grotendeels\n                                          terug richting de radiator of zorgt ervoor dat de achterkant van de radiator minder\n                                          stralingswarmte uitzendt.\n\nTechnische eisen: \u2013\n\nIndieningsvereiste: Op tekening aangeven welke radiatoren worden voorzien van folie.\n\nAandachtspunten: \u2013\n\n6. \nInregelen van verwarmingsinstallatie\n\nBeschrijving: Toepassen van een weersafhankelijke regeling, waardoor de stooktemperatuur wordt\n                                          aangepast aan de buitentemperatuur. Daarnaast waterzijdig inregelen.\n\nTechnische eisen: \u2013\n\nIndieningsvereiste: Omschrijving van de werkzaamheden die worden uitgevoerd.\n\nAandachtspunten: \u2013\n\n7. \nVerwarmingsregeling\n\nBeschrijving: Bewerkstelligen dat alleen ruimten verwarmd worden waar dat nodig is, door bijvoorbeeld\n                                          het toepassen van zoneregeling, thermostatische radiatorkranen en/of op afstand bedienbare\n                                          thermostaten.\n\nTechnische eisen: \u2013\n\nIndieningsvereiste: Beschrijving van het systeem dat wordt toegepast (zo mogelijk met vermelding van merk\n                                          en type) en op tekening aangeven hoe de verwarmingsregeling wordt gerealiseerd.\n\nAandachtspunten: \u2013\n\n8. \nVerlichtingsregeling\n\nBeschrijving: Bewerkstelligen dat alleen ruimten verlicht worden waar dat nodig is, door bijvoorbeeld\n                                          het toepassen van bewegingsmelders en centrale aan- en uitschakelaars.\n\nTechnische eisen: \u2013\n\nIndieningsvereiste: Op tekening aangeven hoe de verlichtingsregeling wordt gerealiseerd.\n\nAandachtspunten: \u2013\n\n9. \nVensterisolatie\n\nBeschrijving: Isolatie door glasfolie, achterzetbeglazing of vervanging door monumentenglas of\n                                          dubbelglas.\n\nTechnische eisen: warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt (U-waarde) kleiner of gelijk aan 3,1 W/m\u00b2K\n\nIndieningsvereiste: Op tekening aangeven welke vensters worden ge\u00efsoleerd en met welk type glas/materiaal.\n\nAandachtspunten: Vensterisolatie door middel van glasfolie of achterzetbeglazing heeft de voorkeur,\n                                          boven het vervangen van bestaand glas door monumentenglas of dubbelglas. Ook met glasfolie\n                                          kan de gevraagde prestatie (maximale U-waarde van 3,1 W/m\u00b2K) worden behaald.\n\n10. \nDak- of kapisolatie\n\nBeschrijving: Isolatie van een hellend dak, vlak dak of de zoldervloer daaronder indien de zolder\n                                          een onverwarmde ruimte is.\n\nIndieningsvereiste: Op tekening aangeven welke daken, kappen of zoldervloeren worden ge\u00efsoleerd en met\n                                          welk materiaal.\n\nTechnische eisen: een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 1,3 m\u00b2K/W\n\nAandachtspunten: \u2013\n\n11. \nGevelisolatie\n\nBeschrijving: Isolatie van een massieve muur of spouwmuur\n\nTechnische eisen: een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 1,1 m\u00b2K/W.\n\nIndieningsvereiste: Op tekening aangeven welke gevels worden ge\u00efsoleerd en met welk materiaal. Ook detailtekening\n                                          van de aansluiting op venster, vloeren, binnenmuren, etc.\n\nAandachtspunten: Isolatie met een bij de situatie passend materiaal en opbouw.\n\n12. \nVloerisolatie/bodemisolatie\n\nBeschrijving: Het aanbrengen van hoogwaardig isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte op\n                                          onder, tussen of op de begane grondvloer.\n\nTechnische eisen: Bij vloerisolatie een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 1,3 m\u00b2K/W. Bij bodemisolatie\n                                          een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W.\n\nIndieningsvereiste: Op tekening aangeven waar de bodem en/of welke vloeren worden ge\u00efsoleerd en met welk\n                                          materiaal.\n\nAandachtspunten: Bij bodemisolatie is over het algemeen sprake van een al dan niet geventileerde luchtlaag\n                                          tussen de isolatie en de begane grondvloer. Hierdoor gaat een deel van de isolatiewaarde\n                                          verloren, hetgeen tot gevolg heeft dat de isolatielaag beduidend dikker dient te zijn\n                                          dan bijvoorbeeld isolatie direct onder de vloer. Controleer daarom altijd of van het\n                                          product een kwaliteitsverklaring beschikbaar is en of in die specifieke toepassing,\n                                          de vereiste\n\nwarmteweerstand van 3,5 m2K/W wordt gerealiseerd. De kruipruimte dient ook diep genoeg te zijn om er te mogen/kunnen\n                                          werken.\n\n13. \nHRe- of Hybride ketel\n\nBeschrijving: Een HRe-ketel of micro-warmtekrachtkoppeling is een installatie waarbij de productie\n                                          van warmte en elektriciteit vanuit eenzelfde energiebron gelijktijdig plaats vindt.\n\nEen hybride warmtepomp is een moderne, gasgestookte HR-ketel in combinatie met een\n                                          warmtepomp.\n\nTechnische eisen: Bij een HRe-ketel bedraagt het geproduceerd elektrisch vermogen minimaal 0,8 kWe en\n                                          maximaal 5 kWe. Verder heeft de installatie een thermisch vermogen van ten minste\n                                          100% en een elektrisch rendement van ten minste 15%.\n\nIndieningsvereiste: Informatie over te installeren vermogen en rendement van de installatie. Ook dient\n                                          de opstelplaats op tekening te worden aangegeven.\n\nAandachtspunten: \u2013\n\n14. \nBiomassa gestookte installatie\n\nBeschrijving: Een biomassaketel die bestemd is voor ruimteverwarming en/of de warmtapwatervoorziening\n                                          van het monument.\n\nTechnische eisen: \u2013\n\nIndieningsvereiste: Informatie over te installeren vermogen en rendement van de installatie dient te worden\n                                          aangeleverd. Ook moet inzichtelijk worden gemaakt hoe de biomassa (pellets, houtsnippers),\n                                          wordt aangevoerd. Bij houtsnippers moet ook de bunker op tekening worden aangegeven\n                                          in verband met de archeologie. Ook dient de opstelplaats op tekening te worden aangegeven.\n\nAandachtspunten: \u2013\n\n15. \nWarmtepomp\n\nBeschrijving: Een warmtepomp die is bestemd als hoofd- of basisruimteverwarming van een monument\n                                          en/of warm tapwater voor een monument en die niet primair gericht is op actieve koeling,\n                                          waarbij warmte wordt onttrokken aan de bodem, het grondwater, het oppervlaktewater,\n                                          de buitenlucht of ventilatieafvoerlucht. De bron bepaalt voor een belangrijk deel\n                                          het rendement.\n\nTechnische eisen: \u2013\n\nIndieningsvereiste: Informatie over te installeren vermogen en rendement van de installatie dient te worden\n                                          aangeleverd. Ook dient de opstelplaats op tekening te worden aangegeven.\n\nAandachtspunten: \u2013\n\n16. \nWarmtekrachtkoppeling\n\nBeschrijving: Installatie waarbij bij de opwekking van elektriciteit de warmte ook wordt benut voor\n                                          het verwarmen van gebouwen.\n\nTechnische eisen: Een elektrisch rendement van minimaal 40%.\n\nIndieningsvereiste: Informatie over te installeren vermogen en rendement van de installatie dient te worden\n                                          aangeleverd. Ook dient de opstelplaats op tekening te worden aangegeven.\n\nAandachtspunten: Energiebesparing met warmtekrachtkoppeling (WKK) is alleen interessant als zowel de\n                                          warmte als de elektriciteit wordt gebruikt.\n\n17. \nWarmte-koudeopslag\n\nBeschrijving: Warmte-koude opslag is een seizoensbuffer waarin warmte en koude in een ondergrondse\n                                          zandlaag wordt opgeslagen.\n\nTechnische eisen: \u2013\n\nIndieningsvereiste: In verband met de archeologie op tekening de locatie van de bronnen aangeven. Ook\n                                          dient de opstelplaats op tekening te worden aangegeven.\n\nAandachtspunten: \u2013\n\n18. \nZonnepanelen en overige systemen op basis van zonne-energie\n\nBeschrijving:\n\n\u2212 Zon-PV-systeem, bestaande uit \u00e9\u00e9n of meerdere zonnepanelen met fotovolta\u00efsche zonnecellen\n                                                en de daarbij behorende spanningsomvormer(s)\n\n\u2212 Zonneboiler, bestaande uit \u00e9\u00e9n of meer zonnecollectoren in combinatie met \u00e9\u00e9n of meer\n                                                warmteopslagvaten.\n\n\u2212 PVT-collectoren, collectoren die zowel warmte als stroom opwekken.\n\nTechnische eisen: Bij een zon-PV-systeem dient de opbrengst minimaal 135 Wattpiek per m2 paneel te zijn.\n\nIndieningsvereiste: Opgave van het totale te installeren vermogen en op tekening de plaatsing aangeven.\n\nAandachtspunten: Het systeem mag niet ten koste gaan van de historische materialen en constructies,\n                                          het karakter van het monument en het aanzicht van het monument en de omgeving.\n\n19. \nAansluiting op warmtenet\n\nBeschrijving: Aansluiting op een warmtenet.\n\nTechnische eisen: \u2013\n\nIndieningsvereiste: Korte beschrijving van het warmtenet waarop het monument wordt aangesloten (o.a. warmtebron\n                                          en het aantal panden dat wordt aangesloten).\n\nAandachtspunten: \u2013\n\n20. \nLagetemperatuurverwarming (LTV)\n\nBeschrijving: Verwarmen van radiatoren, vloer- of wandverwarming met water dat een aanvoertemperatuur\n                                          heeft van maximaal 55 graden Celsius.\n\nTechnische eisen: \u2013\n\nIndieningsvereiste: Informatie waaruit blijkt welke ruimten in het monument LTV verwarmd zullen worden.\n\nAandachtspunten: Voor het mogelijk maken van LTV is het nodig om na-te isoleren en/of de warmteafgifte\n                                          elementen te vergroten of er meer te plaatsen.\n\n21. \nWTW\n\nBeschrijving: Warmteterugwinning uit ventilatielucht of uit douchewater.\n\nTechnische eisen: Bij warmteterugwinning uit ventilatielucht dient de installatie een rendement te halen\n                                          van minimaal 90%.\n\nIndieningsvereiste: Informatie over te installeren capaciteit en rendement van de installatie dient te\n                                          worden aangeleverd. Daarnaast plaatsing van de installatie op tekening aangeven.\n\nAandachtspunten: \u2013\n\n22. \nVraaggestuurde mechanische ventilatie\n\nBeschrijving: De mate van ventilatie wordt per ruimte afgestemd op de ventilatiebehoefte, gemeten\n                                          door CO2-sensoren (en eventueel luchtvochtigheidssensoren).\n\nTechnische eisen: \u2013\n\nIndieningsvereiste: Informatie waaruit blijkt in welke ruimten vraaggestuurde ventilatie wordt toegepast\n                                          en het aantal zones hierin.\n\nAandachtspunten: \u2013\n\n23. \nWaterbesparende maatregelen\n\nBeschrijving: Voorbeelden van waterbesparende maatregelen zijn het toepassen van waterbesparende\n                                          kranen en sanitair, druk- en debietbegrenzers, (her)gebruik van drinkwater, hemelwater\n                                          of grijs water.\n\nTechnische eisen: Er dient een waterbesparing van minimaal 20% op het totaalverbruik gerealiseerd te\n                                          worden.\n\nIndieningsvereiste: Overzicht van maatregelen en onderbouwing hoe deze maatregelen leiden tot het realiseren\n                                          van 20% waterbesparing op het totaalverbruik.\n\nAandachtspunten: \u2013\n\nDeze bijlage behoort bij artikel 1 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019\u20132020.\n\nHet verduurzamingsadvies bevat een integrale visie op alle aspecten van verduurzaming\n                                 van het gebouwde rijksmonument, zoals isolatie, energiebesparing en duurzame energieopwekking,\n                                 zonder nadelige gevolgen voor het monument (bouwfysisch) of zijn monumentale waarden.\n\nVoor het opstellen van het verduurzamingsadvies wordt het volgende stappenplan doorlopen:\n\n1. Opnemen van het rijksmonument en zijn monumentale waarden, waarbij de gegevens (o.a.\n                                          de nulmetingen) worden vastgelegd in een rapportage.\n\n2. Formuleren van de randvoorwaarden en de beoogde doelen.\n\n3. Onderzoek naar en selectie van mogelijke verduurzamingsmaatregelen in de volgende\n                                          stappen:\n\ni. Samenstellen van een volledige lijst van mogelijke maatregelen, met als basis de maatregelentabel,\n                                                opgenomen in bijlage 1 bij de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019\u20132020.\n\nii. Vaststellen welke maatregelen niet haalbaar zijn met het oog op het behoud van de\n                                                monumentale waarden (op zowel de korte als de lange termijn), op de kosten en op de\n                                                terugverdientijd.\n\niii. Verder onderzoek naar de geselecteerde maatregelen die wel technisch en bouwfysisch\n                                                haalbaar zijn met behoud van de monumentale waarden.\n\niv. Samenstellen van pakket(ten) haalbare maatregelen in samenhang met elkaar met de geraamde\n                                                kosten.\n\nv. Afweging ten aanzien van de eerdere geformuleerde randvoorwaarden en beoogde doelen.\n\nvi. Advies van de uit te voeren maatregelen.\n\nDe volgende nulmetingen worden verricht:\n\nEen door een bouw- of architectuurhistoricus opgesteld rapport over de aanwezige monumentale\n                                       waarden (cultuurhistorische waardering/QuickScan monumentale waarden op basis van\n                                       een bouwhistorisch rapport.\n\n\u2013 Vastleggen van de bestaande situatie in tekeningen (gebruikmaking van te controleren\n                                             bestaande tekeningen volstaat), foto\u2019s en een beschrijving.\n\n\u2013 Vastleggen van de veranderingsgeschiedenis van het monument en zijn bouwkundige en\n                                             installatietechnische onderdelen.\n\n\u2013 Vaststelling van aanwezige instandhoudingsachterstand, gebreken, onderhoudspunten,\n                                             mede om mogelijkheden voor combinatie van onderhouds- en verduurzamingsmaatregelen\n                                             te bepalen (zogenaamde. 'natuurlijke momenten\u2019) aan de hand van inspectierapporten.\n\n\u2013 Vaststellen bouwtechnische en bouwfysische conditie (constructiewijze)\n\n\u2013 Vaststelling van Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen (SWOT-analyse) van mogelijk\n                                             riskant vochtgedrag: een thermografische opname van de gebouwschil (indien de condities\n                                             dit toelaten) \u2013 begane grond vloer, buitenwanden, kap en kapruimte, vensters en deuren,\n                                             exfiltratiepunten (gedaan bij daarvoor geldende klimaatcondities) van exterieur, interieur\n                                             en suspecte bouwdelen en constructiedelen. Deskundige beeldinterpretatie is hierbij\n                                             de belangrijkste kwaliteitsfactor.\n\n\u2013 Vaststellen welke verduurzamingsmaatregelen al zijn doorgevoerd en de effectiviteit\n                                             daarvan.\n\n\u2013 Vaststellen van het huidige vermogen van de installaties.\n\n\u2013 Vaststellen van de leeftijd van de installaties.\n\n\u2013 Vaststellen van de huidige energieprestatie.\n\n\u2013 Bepaling huidig energieverbruik (gas, elektra, anderszins).\n\n\u2013 In overleg met gebruiker: vaststellen aantal gebruikers, gebruikstijden, stookgedrag,\n                                             stook-tijden/-periodes.\n\n\u2013 Functionele indeling en gebruiksintensiteit.\n\n\u2013 Opname van omgevingsfactoren in het kader van verduurzaming (zoals de aanwezigheid\n                                             van opties voor de aanleg van duurzame opwekkingssystemen (PV, wind, hydro).\n\n\u2013 opname van structurele invloeden vanuit de omgeving op de energieprestatie van het\n                                             gebouw (zoals eenzijdige waterbelasting bij een op een helling gelegen monument, of\n                                             de ligging vlak bij zee).\n\n\u2013 Overlast voor de omgeving door te treffen maatregelen.\n\n\u2013 Vaststellen van de leeftijd van de installaties aan de hand van bestaande onderhouds-,\n                                             herbestemmings- en restauratieplannen.\n\n\u2013 Eventueel (gewenste) wijzigingen in het programma.\n\nHet verduurzamingsadvies volgt de indeling die hieronder is opgenomen, en bevat tenminste\n                                    de daar genoemde inhoud. Voor het uitwerken van het advies kan worden aangesloten\n                                    bij de tegen betaling beschikbare (Engelstalige) Europese norm NEN-EN 16883 \u2018Behoud\n                                    van cultureel erfgoed \u2013 Richtlijnen voor verbetering van de energieprestatie van historische\n                                    gebouwen\u2019. Het volgen van de richtlijn is geen verplichting.\n\nHet verduurzamingsadvies heeft de volgende opbouw en inhoud:\n\n\u2013 Achtergrond monument, functie, opdracht, taakstelling opdracht, reikwijdte advies.\n\n\u2013 Korte bouw- en gebruiksgeschiedenis monument, toegespitst op technologische aspecten\n                                                gebouwschil en installatiegeschiedenis,\n\n\u2013 Cultuurhistorische waardering/Quickscan monumentale waarden op basis van een bouwhistorisch\n                                                rapport,\n\n\u2013 Historische context.\n\n\u2013 Bouwkundige en installatietechnische eigenschappen (gebouwschil, installaties, omgevingsfactoren,\n                                                opties voor duurzame energieopwekking).\n\n\u2013 Beschrijving huidige energetische situatie, zowel bouwkundig als installatietechnisch.\n\n\u2013 Aangeven van bestaande Rc en U-waarden van de bouwkundige schil per element.\n\n\u2013 Bepaling van de energieverlieskarakteristieken van het monument (verliespercentages\n                                                per gebouwschildeel). Cijfermatige onderbouwing (gebouwvolumes, weerstandswaarden\n                                                gebouwschildelen, oppervlakken gebouwschildelen, verhouding tussen bruto- en netto\n                                                vloeroppervlak, rol van de bouwwijze van het monument daarin (geringe of grote warmtecapaciteit\n                                                of thermische traagheid, in verband met dag-nacht ritme en warmtebuffering)).\n\n\u2013 Indien de condities ten tijde van het onderzoek het toelaten een thermografische analyse\n                                                van alle gebouwschildelen en daarvoor in aanmerking komende installatiedelen.\n\n\u2013 Weergave huidig energiegebruik.\n\n\u2013 Eventuele plannen voor her- of doorbestemming van het monument met de consequenties\n                                                (kansen, risico's) voor de monumentale waarden en de verduurzamingsopties.\n\n\u2013 Bespreking van de mogelijke energiebesparende maatregelen bij dit monument en een\n                                                inhoudelijke onderbouwing van de uiteindelijke keuze van maatregelen in het advies,\n                                                met inbegrip van de redenen waarom maatregelen wel, minder of niet kansrijk zijn in\n                                                dit geval.\n\n\u2013 Systematische behandeling van mogelijkheden voor gebouwschilverbetering bij dit monument\n                                                met de huidige functie/de functie na herbestemming (vloeren, buitenwanden, kapzone,\n                                                vensters, deuren, anderszins).\n\n\u2013 Expliciteren randvoorwaarden voor technische verduurzaming van monumenten in het algemeen\n                                                en dit monument in het bijzonder (risicofactoren van bouwschilverbetering, installatieverbetering,\n                                                duurzame opwekking).\n\n\u2013 Aangeven van de consequenties van een maatregel voor overige maatregelen (samenhang)\n                                                en voor het monument.\n\n\u2013 Aangeven potenti\u00eble Rc en U-waarden van de bouwkundige schil per element\n\n\u2013 Expliciteren van kansen voor \u2018Quick Wins\u2019 (bouwkundig en gebruik).\n\n\u2013 Eventuele belemmeringen met betrekking tot verduurzaming.\n\n\u2013 Eventuele aandachtspunten bij de uitvoering aangegeven, indien relevant ondersteund\n                                                met voorbeelden en/of details.\n\n\u2013 Systematische behandeling van verbetering van systemen voor verwarming, koeling, ventilatie,\n                                                inclusief CO2-neutrale opties daarvoor (gasloos).\n\n\u2013 Behandeling van verbeteringen op het gebied van elektriciteitsgebruik.\n\n\u2013 Behandeling van in dit geval realistische mogelijkheden voor duurzame energieopwekking\n                                                en energieopslag, inclusief inzetopties voor hernieuwbare brandstof of biobrandstoffen.\n\n\u2013 Systematische en cijfermatige behandeling van de afzonderlijke voorgestelde verduurzamingsmaatregelen\n                                                (besparing in %, investeringskosten, terugverdientijden, levens-duurfactoren).\n\n\u2013 Samenvattend advies met de voorgestelde maatregelen en effecten (besparingen, kosten,\n                                                terugverdientijden).\n\n\u2013 Prognose toekomstig energiegebruik en bepaling referentiewaarden (in het kader van\n                                                de per maatregel te geven indicaties voor terugverdientijden)."}