Title: wetten.nl - Regeling - Regeling gaskwaliteit - BWBR0035367

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035367/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling gaskwaliteit - BWBR0035367", "content": "Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11\u00a0juli 2014, nr.\u00a0WJZ/13196684,\n                                    tot vaststelling van regels voor de gaskwaliteit (Regeling gaskwaliteit)\n\nDe Minister van Economische Zaken,\n\nGelet op de artikelen 11 en 12, derde lid, van de Gaswet;\n\nBesluit:\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\n\u2013 \ncalorische bovenwaarde: de hoeveelheid energie, uitgedrukt in megajoule (MJ), afgerond op drie cijfers achter\n                                          de komma, die vrijkomt bij de volledige verbranding van 1 m3(n) gas in lucht, wanneer de na de verbranding aanwezige componenten tot de uitgangscondities\n                                          van temperatuur en druk worden teruggebracht, zijnde 298,15 K en een absolute druk\n                                          van 101,325 kPa (1,01325 bar) en waarbij de bij de verbranding gevormde waterdamp\n                                          wordt gecondenseerd;\n\n\u2013 \ndaggemiddeld: waarde die gelijk is aan het voortschrijdende gemiddelde van alle meetwaarden in\n                                          de voorgaande 24 uren;\n\n\u2013 \nG-gas: gas van een kwaliteit als bedoeld in bijlage 2 of 4;\n\n\u2013 \nH-gas: gas van een kwaliteit als bedoeld in bijlage 1, 3 of 5;\n\n\u2013 \nhogere koolwaterstoffen: koolwaterstoffen met meer dan \u00e9\u00e9n koolstofatoom per molecuul;\n\n\u2013 \nHTL-net: gastransportnet dat wordt beheerd door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet\n                                          met een operationele absolute druk van circa 45\u00a0bar of hoger;\n\n\u2013 \nL-gas: gas van een kwaliteit als bedoeld in bijlage 5, bestemd voor export;\n\n\u2013 \nm3(n): hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K en een druk van 101,325 kPa\n                                          een volume inneemt van \u00e9\u00e9n m3;\n\n\u2013 \npropaanequivalent: eenheid van het gehalte aan hogere koolwaterstoffen in gas, berekend als de som van\n                                          de aandelen in mol% van de hogere koolwaterstoffen in gas, waarbij iedere hogere koolwaterstof\n                                          een wegingsfactor krijgt van het aantal koolstofatomen in de betreffende hogere koolwaterstof\n                                          minus \u00e9\u00e9n, gedeeld door twee;\n\n\u2013 \nrelatieve dichtheid: de dichtheid van een gas gedeeld door de dichtheid van droge lucht van de standaardsamenstelling\n                                          bij normale condities, te weten een temperatuur van 273,15 K en een druk van 101,325\n                                          kPa;\n\n\u2013 \nRNB-net: gastransportnet dat niet wordt beheerd door de netbeheerder van het landelijke gastransportnet;\n\n\u2013 \nRTL-net: gastransportnet dat wordt beheerd door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet\n                                          met een operationele absolute druk van 40,5\u00a0bar of lager;\n\n\u2013 \nWobbe-index: de calorische bovenwaarde gedeeld door de vierkantswortel van de relatieve dichtheid.\n\n1 H-gas voldoet bij invoeding op een aansluiting aan de in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen waarden.\n\n2 G-gas voldoet bij invoeding op een aansluiting aan de in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen waarden.\n\n3 H-gas voldoet bij aflevering op een aansluiting aan de in bijlage 3 bij deze regeling opgenomen waarden.\n\n4 G-gas voldoet bij aflevering op een aansluiting aan de in bijlage 4 bij deze regeling opgenomen waarden.\n\n5 H-gas en L-gas dat op een grenspunt via het landelijk gastransportnet wordt ingevoerd\n                                          of uitgevoerd, voldoet op dat grenspunt aan de in bijlage 5 bij deze regeling opgenomen waarden.\n\n6 Gas dat op het gastransportnet wordt ingevoed of het gastransportnet verlaat is H-gas,\n                                          G-gas of L-gas.\n\n[Red: Wijzigt de Wijzigingsregeling Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden\n                                    gas (vaststelling van gassamenstelling).]\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van 1\u00a0oktober 2014.\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling gaskwaliteit.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\n's-Gravenhage, 11\u00a0juli 2014\n\nMinister\n\nH.G.J. Kamp\n\nGaskwaliteit\n\nWaarde\n\nEenheid\n\nWobbe-index\n\nStandaardbandbreedte\n\n49,9 \u2013 55,7\n\nMJ/m3(n)\n\nAfwijkende bovengrens (Wobbe-index)\n\nGassysteem LNG, bedoeld in bijlage 8\n\n57,2\n\nMJ/m3(n)\n\nWaterdauwpunt\n\n\u2264 -8\n\n\u00b0C (bij 70 bar(a))\n\nGascondensaat\n\n\u2264 5\n\nmg/m3 (n) bij -3 \u00b0C bij elke druk\n\nTemperatuur\n\nGassysteem LNG, bedoeld in bijlage 8\n\n0 \u2013 40\n\n\u00b0C\n\nRest Nederland\n\n5 \u2013 30\n\n\u00b0C\n\nZuurstofgehalte\n\nin RTL en RNB\n\n\u2264 0,5\n\nmol%\n\nHTL in Gassysteem LNG, bedoeld in bijlage 8\n\n\u2264 0,001\n\nmol% daggemiddeld\n\nHTL in rest van Nederland\n\n\u2264 0,0005\n\nmol%\n\nKoolstofdioxidegehalte\n\n\u2264\u00a02,5\n\nmol%\n\nKoolstofmonoxide (CO)\n\n\u2264 2900\n\nmg/m3(n)\n\nChloor op basis van organochloorverbindingen\n\n\u2264 5\n\nmg Cl/m3(n)\n\nFluor op basis van organofluorverbindingen\n\n\u2264 5\n\nmg F/m3(n)\n\nWaterstofgehalte\n\nMaasvlaktesysteem, bedoeld in bijlage 12\n\n\u2264 0,5\n\nmol%\n\nRest Nederland\n\n\u2264 0,02\n\nmol%\n\nStofdeeltjes met een grootte boven de 5 \u03bcm\n\n\u2264 100\n\nmg/m3(n)\n\nPathogene microben\n\n\u2264 500\n\naantal /m3(n)\n\nZwavelgehalte op basis van anorganisch gebonden zwavel\n\n\u2264 5\n\nmg S/m3(n)\n\nZwavelgehalte op basis van alkylthiolen\n\n\u2264 6\n\nmg S/m3(n)\n\nTotaal zwavelgehalte voor odorisatie\n\n\u2264 30\n\nmg S/m3(n)\n\nTotaal zwavelgehalte na odorisatie\n\n\u2264 41\n\nmg S/m3(n)\n\nTHT-gehalte (odorant)\n\nin HTL: reukloos gas\n\n0\n\nmg THT/m3(n)\n\nin RTL: reukloos / ruikbaar1 gas\n\n0 / 10 \u2013 40\n\nmg THT/m3(n)\n\nin RNB: ruikbaar1 gas\n\n10 \u2013 40\n\nmg THT/m3(n)\n\nSiliciumgehalte op basis van siliciumhoudende verbindingen\n\n\u2264 0,1\n\nmg Si /m3 (n)\n\n1 De alarmerende werking van geodoriseerd gas dient te allen tijde adequaat te zijn.\n\nGaskwaliteit\n\nWaarde\n\nEenheid\n\nWobbe-index\n\n43,46 \u2013 44,411,2\n\nMJ/m3(n)\n\nGehalte hogere koolwaterstoffen\n\n\u2264 5\n\nmol% propaanequivalent\n\nGascondensaat\n\n\u2264 80\n\nmg/m3 (n) bij \u20133 \u00b0C bij elke druk\n\nWaterdauwpunt\n\nin RTL en HTL\n\n\u2264 \u20138\n\n\u00b0C (bij 70 bar(a))\n\nin RNB-net\n\n\u2264 \u201310\n\n\u00b0C (bij 8 bar(a))\n\nTemperatuur\n\nin RTL en HTL\n\n5 \u2013 30\n\n\u00b0C\n\nin RNB-net3\n\n5 \u2013 20\n\n\u00b0C\n\nZuurstofgehalte\n\nin RTL en\n\nRNB-net\n\n\u2264 0,5\n\nmol%\n\nin HTL\n\n\u2264 0,0005\n\nmol%\n\nKoolstofdioxidegehalte\n\nin RTL\n\nen RNB-net\n\n\u226410,34\n\nmol%\n\nin HTL\n\n\u2264 3\n\nmol%\n\nWaterstofgehalte\n\nin HTL\n\n\u2264 0,02\n\nmol%\n\nin RTL en RNB-net\n\n\u2264 0,5\n\nmol%\n\nChloor op basis van organochloorverbindingen\n\n\u2264 5\n\nmg Cl/m3(n)\n\nFluor op basis van organofluorverbindingen\n\n\u2264 5\n\nmg F /m3(n)\n\nKoolstofmonoxide (CO)\n\n\u2264 2.900\n\nmg/m3(n)\n\nPathogene microben\n\n\u2264 500\n\naantal /m3(n)\n\nStofdeeltjes met een grootte boven de 5 \u03bcm\n\n\u2264 100\n\nmg/m3(n)\n\nZwavelgehalte op basis van anorganisch gebonden zwavel\n\n\u2264 5\n\nmg S/m3(n)\n\nZwavelgehalte op basis van alkylthiolen\n\n\u2264 6\n\nmg S/m3(n)\n\nTotaal zwavelgehalte\n\nvoor odorisatie\n\nPiekwaarde\n\n\u2264 20\n\nmg S/m3(n)\n\nJaargemiddelde\n\n\u2264 5,5\n\nmg S/m3(n)\n\nna odorisatie\n\nPiekwaarde\n\n\u2264 31\n\nmg S/m3(n)\n\nJaargemiddelde\n\n\u2264 16,5\n\nmg S/m3(n)\n\nTHT-gehalte5 (odorant)\n\nIn HTL Flevoland,\n\nbedoeld in Bijlage 10, ruikbaar6 gas\n\n10 \u2013 40\n\nmg THT/m3(n)\n\nin HTL: reukloos6 gas\n\n0\n\nin RTL: ruikbaar6 gas\n\n10 \u2013 40\n\nmg THT/m3(n)\n\nin RNB: ruikbaar6gas\n\n10 \u2013 40\n\nmg THT/m3(n)\n\nSiliciumgehalte op basis van siliciumhoudende verbindingen\n\n\u2264 0,1\n\nmg Si/m3 (n)\n\n1De Wobbe-index van het in te voeden gas dient gedurende ten minste 50% van de tijd\n                                 boven de ondergrens te liggen. Er mag maximaal 200 keer per voortschrijdend jaar een\n                                 uur zijn waarin een onderschrijding (een waarde onder de ondergrens) tussen de 0,2\n                                 en 0,3 MJ/m3 voorkomt, terwijl zo\u2019n uur niet vaker dan 1 keer per 12 uren mag voorkomen. Er mag\n                                 maximaal 10 keer per voortschrijdend jaar een uur zijn waarin een onderschrijding\n                                 van meer dan 0,3 MJ/m3 voorkomt, terwijl zo\u2019n uur niet vaker dan 1 keer per 60 uren mag voorkomen. De waarden\n                                 voor de Wobbe-index zijn uurgemiddelden. De waarden voor de Wobbe-index dienen altijd\n                                 boven de absolute ondergrens van 42,96 MJ/m3 (n) en onder de absolute bovengrens van 44, 91 MJ/m3 (n) te zijn onafhankelijk van de meetfrequentie. Deze absolute grenzen gelden voor\n                                 gassen die voor ten minste 99 mol% bestaan uit methaan, CO2, stikstof (N2) en zuurstof (O2).\n\n2Overschrijdingen (een waarde boven de bovengrens) zijn toegestaan als zij binnen een\n                                 verdeling rond de grenswaarde liggen met een standaarddeviatie van maximaal 0,1 MJ/m3(n).\n\n3Een andere invoedtemperatuur wordt geaccepteerd indien de invoeder aantoont dat de\n                                 gebruikte materialen in de leidingen tegen de afwijkende temperatuur bestand is en\n                                 het gas in de aansluitleiding van de invoeder zal opwarmen of afkoelen zodat het gas\n                                 bij de afsluiter van het aansluitpunt met het net van de netbeheerder een temperatuur\n                                 tussen de 5 en 20 \u00b0C heeft bereikt. Dit kan berekend worden met de methode uit het\n                                 KIWA-rapport \u2018Eisen aan Groen Gas invoedtemperatuur\u2019 van 2\u00a0augustus 2012.\n\n4De volgende restrictie geldt voor het gehalte koolstofdioxide (CO2) voor gassen die voor ten minste 99 mol% bestaan uit methaan, CO2, stikstof (N2) en zuurstof (O2) en voor meer dan 6 mol% uit CO2bestaan.\n\nCO2-gehalte is maximaal het minimum van 10,32 \u2013 0,72 * N2-gehalte \u2013 0,87 * O2-gehalte, en 10,56 \u2013 0,746 * N2-gehalte \u2013 1,01 * O2-gehalte,\n\nWaarin de gehalten zijn uitgedrukt in mol%\n\nIn RTL-leidingen die op grenspunten uitkomen mag gas maximaal 3% koolstofdioxide bevatten.\n                                 Bij invoeding op aansluitingen waarvan het gas wordt gedistribueerd via gedeelten\n                                 van het RNB-net waar grondwater in het gas terechtkomt, mag gas maximaal 3% koolstofdioxide\n                                 bevatten.\n\n5THT mag worden vervangen door een stof met een vergelijkbare alarmerende werking.\n\n6Gas mag geen stoffen bevatten waardoor de ruikbaarheid van het odorant na odorisatie\n                                 niet meer goed waarneembaar is of niet het juiste geurkenmerk waargenomen wordt.\n\nGas wordt in afwijking van deze bijlage op een RNB-net ingevoed indien dit zonder\n                                 aanvullende inspanning van de beheerder van dit RNB-net leidt tot aflevering van G-gas\n                                 dat voldoet aan de voorgeschreven kwaliteit op een aansluiting als bedoeld in bijlage 4.\n\nGaskwaliteit\n\nWaarde\n\nEenheid\n\nWobbe-index\n\nStandaardbandbreedte\n\n47 \u2013 55,7\n\nMJ/m3(n)\n\nAfwijkende ondergrens (Wobbe-index)\n\nGassysteem Delfzijl, bedoeld in bijlage 6\n\n48,6\n\nMJ/m3(n)\n\nGassysteem Eemshaven, bedoeld in bijlage 6\n\n47,2\n\nMJ/m3(n)\n\nGassysteem ZO Drenthe, bedoeld in bijlage 7\n\n49\n\nMJ/m3(n)\n\nGassysteem IJmond, bedoeld in bijlage 9\n\n49,3\n\nMJ/m3(n)\n\nDe provincie Limburg\n\n49\n\nMJ/m3(n)\n\nDe provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen\n\n48,3\n\nMJ/m3(n)\n\nAfwijkende bovengrens (Wobbe-index)\n\nGassysteem Westgas/Waalhaven, bedoeld in bijlage 8\n\n57,5\n\nMJ/m3(n)\n\nGassysteem Maasmond, bedoeld in bijlage 8\n\n56\n\nMJ/m3(n)\n\nGassysteem LNG, bedoeld in bijlage 8\n\n57,2\n\nMJ/m3(n)\n\nWaterdauwpunt1\n\nRaffinaderijgas-systeem, bedoeld in bijlage 8\n\n\u2264 \u20138\n\n\u00b0C (bij 25 bar(a))\n\nRest Nederland\n\n\u2264 \u20138\n\n\u00b0C (bij 70 bar(a))\n\nGascondensaat1\n\n\u2264 5\n\nmg/m3 (n) bij \u20133 \u00b0C bij elke druk\n\nTemperatuur\n\nRaffinaderijgas-systeem, bedoeld in bijlage 8\n\n0 \u2013 40\n\n\u00b0C\n\nRest Nederland\n\n0 \u2013 35\n\n\u00b0C\n\nZuurstofgehalte\n\nBij een gasopslaginstallatie in Grijpskerk in de gemeente Zuidhorn\n\n\u2264 0,0005\n\nmol% daggemiddeld\n\nBij andere gasopslaginstallaties\n\n\u2264 0,0010\n\nmol% daggemiddeld\n\nRest Nederland\n\n\u2264 0, 5\n\nmol%\n\ndaggemiddeld\n\nKoolstofmonoxide\n\nRaffinaderijgas-systeem, bedoeld in bijlage 8\n\n\u2264 1,5\n\nmol%\n\nRest Nederland\n\n\u2264 2.900\n\nmg/m3(n)\n\nKoolstofdioxidegehalte\n\nSubsysteem Oude Pekela, bedoeld in bijlage 11\n\n\u2264 3,2\n\nmol%\n\nRest Nederland\n\n\u2264 2,5\n\nmol%\n\nWaterstofgehalte\n\nRaffinaderijgas-systeem, bedoeld in bijlage\u00a08\n\n\u2264\u00a040\n\nmol%\n\nMaasvlaktesysteem, bedoeld in bijlage\u00a012\n\n\u2264\u00a00,5\n\nmol%\n\nRest Nederland\n\n\u2264\u00a00,02\n\nmol%\n\nChloor op basis van organochloorverbindingen\n\n\u2264 5\n\nmg Cl/m3(n)\n\nFluor op basis van organofluorverbindingen\n\n\u2264 5\n\nmg F/m3(n)\n\nPathogene microben1\n\n\u2264 500\n\naantal/m3(n)\n\nStofdeeltjes1 met een grootte boven de 5 \u03bcm in RTL en HTL\n\n\u2264 100\n\nmg/m3(n)\n\nZwavelgehalte op basis van anorganisch gebonden zwavel\n\nRaffinaderijgas-systeem, bedoeld in bijlage 8\n\n\u2264 10\n\nmg S/m3(n)\n\nRest Nederland\n\n\u2264 5\n\nmg S/m3(n)\n\nZwavelgehalte op basis van alkylthiolen\n\nRaffinaderijgas-systeem, bedoeld in bijlage 8\n\n\u2264 10\n\nmg S/m3(n)\n\nRest Nederland\n\n\u2264 6\n\nmg S/m3(n)\n\nTotaal zwavelgehalte\n\nv\u00f3\u00f3r odorisatie\n\n\u2264 30\n\nmg S/m3(n)\n\nTotaal zwavelgehalte\n\nna odorisatie\n\n\u2264 41\n\nmg S/m3(n)\n\nTHT-gehalte (odorant)\n\nin HTL: reukloos gas\n\n0\n\nmg THT/m3(n)\n\nin RTL: reukloos / ruikbaar gas\n\n0 / 10 \u2013 40\n\nmg THT/m3(n)\n\nin RNB: ruikbaar gas\n\n10 \u2013 40\n\nmg THT/m3(n)\n\nSiliciumgehalte op basis van siliciumhoudende verbindingen\n\n\u2264 0,1\n\nmg Si/m3(n)\n\n1Voor zover de netbeheerder de aansluiting beheert.\n\nGaskwaliteit\n\nWaarde\n\nEenheid\n\nWobbe-index1\n\n43,46 \u2013 44,41\n\nMJ/m3 (n)\n\nGehalte hogere koolwaterstoffen\n\n\u2264 5\n\nmol% propaanequivalent\n\nTot 1\u00a0juli 2016: in uitzonderingssituaties 2 geldt geen beperking\n\nWaterdauwpunt3\n\nIn RTL en HTL\n\n\u2264 \u20138\n\n\u00b0C (bij 70 bar(a))\n\nIn RNB\n\n\u2264\u2013104\n\n\u00b0C (bij 8 bar(a))\n\nGascondensaat3\n\n\u2264 80\n\nmg/m3 (n) bij \u20133 \u00b0C bij elke druk\n\nTemperatuur\n\n0 \u2013 35\n\n\u00b0C\n\nZuurstofgehalte\n\nBij een gasopslaginstallatie in Norg in de gemeente Noordenveld\n\n\u2264 0,0005\n\nmol% daggemiddeld\n\nBij andere gasopslaginstallaties\n\n\u2264 0,0010\n\nmol% daggemiddeld\n\nandere punten\n\n\u2264 0,5\n\nmol%\n\ndaggemiddeld\n\nKoolstofdioxidegehalte\n\nRTL en RNB-net\n\n\u2264 10,35\n\nmol%\n\nHTL in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland\n\n\u2264 8\n\nmol%\n\nHTL in de rest van Nederland\n\n\u2264 3\n\nmol%\n\nWaterstofgehalte\n\nin HTL\n\n\u2264 0,02\n\nmol%\n\nin RTL en RNB-net\n\n\u2264 0,5\n\nmol%\n\nChloor op basis van organochloorverbindingen\n\n\u2264 5\n\nmg Cl/m3(n)\n\nFluor op basis van organofluorverbindingen\n\n\u2264 5\n\nmg F /m3(n)\n\nKoolstofmonoxide (CO)\n\n\u2264 2.900\n\nmg/m3(n)\n\nPathogene microben\n\n\u2264 500\n\naantal /m3(n)\n\nStofdeeltjes met een grootte boven de 5 \u03bcm in RTL en HTL3\n\n\u2264 100\n\nmg/m3(n)\n\nZwavelgehalte op basis van anorganisch gebonden zwavel\n\n\u2264 5\n\nmg S/m3(n)\n\nZwavelgehalte op basis van alkylthiolen\n\n\u2264 6\n\nmg S/m3(n)\n\nTotaal zwavelgehalte\n\nvoor odorisatie\n\nPiekwaarde\n\n\u2264 20\n\nmg S/m3(n)\n\nJaargemiddelde\n\n\u2264 5,5\n\nmg S/m3(n)\n\nna odorisatie\n\nPiekwaarde\n\n\u2264 31\n\nmg S/m3(n)\n\nJaargemiddelde\n\n\u2264 16,5\n\nmg S/m3(n)\n\nTHT-gehalte (odorant)6\n\nIn HTL Flevoland,\n\nbedoeld in bijlage 10: ruikbaar gas\n\n10 \u2013 40\n\nmg THT/m3(n)\n\nin HTL: reukloos gas\n\n\u2264\u00a02\n\nmg/m3\n\nin RTL: ruikbaar gas\n\n10 \u2013 40\n\nmg THT/m3(n)\n\nin RNB-net: ruikbaar gas\n\n10 \u2013 40\n\nmg THT/m3(n)\n\nSiliciumgehalte op basis van siliciumhoudende verbindingen\n\n\u2264 0,1\n\nmg Si /m3(n)\n\nLeveringsdruk bij 25-mbar-aansluitingen (RNB-net)\n\n23,4 \u2013 327\n\nmbar (o)\n\n1De Wobbe-index mag afwijken op basis van de toegestane variaties in de invoeding als\n                                    opgenomen in voetnoten 1 en 2 bij bijlage 2.\n\n2Uitzonderingssituaties betreffen niet normale bedrijfsvoering, zoals momenten waarop\n                                    infrastructuur in onderhoud of kapot is of een andere onvoorziene omstandigheid zich\n                                    voordoet.\n\n3Voor zover de netbeheerder de aansluiting beheert.\n\n4Met uitzondering van netten met een druk lager dan of gelijk aan 200 mbar(o).\n\n5De volgende restrictie geldt voor het gehalte koolstofdioxide (CO2) als het gas voor ten minste 99 mol% bestaat uit methaan, koolstofdioxide, stikstof\n                                    (N2) en zuurstof (O2) en voor meer dan 6 mol% uit CO2bestaan.\n\nCO2-gehalte is maximaal het minimum van\n\n10,32 \u2013 0,72 * N2-gehalte \u2013 0,87 * O2-gehalte, en\n\n10,56 \u2013 0,746 * N2-gehalte \u2013 1,01 * O2-gehalte,\n\nwaarin de gehalten zijn uitgedrukt in mol%\n\n6THT mag worden vervangen door een stof met een vergelijkbare alarmerende werking.\n\n7Een leveringsdruk van 40 mbar (o) wordt toegestaan als de maximale incidentele druk\n                                    (MIP) gemeten aan de uitgang van de gasmeterbeugel. De maximale werkdruk (MOP) is\n                                    daarbij 32 mbar (o) van een 30 mbar (o) lage-druk-gasdistributienet.\n\nGaskwaliteit\n\nWaarde\n\nEenheid\n\nWobbe-index\n\nBelgi\u00eb via grenspunt Hilvarenbeek\n\n44,9 \u2013 46,9\n\nMJ/m3(n)\n\nBelgi\u00eb overig\n\n42,7 \u2013 46,9\n\nMJ/m3(n)\n\nDuitsland via grenspunt Zevenaar en Winterswijk\n\n43,6 \u2013 46,8\n\nMJ/m3(n)\n\nDuitsland overig\n\n42,7 \u2013 46,8\n\nMJ/m3(n)\n\nZuurstofgehalte\n\n\u2264 0,5\n\nmol%\n\nKoolstofdioxide\n\n\u2264 3\n\nmol%\n\nStofdeeltjes met een grootte boven de 5 \u03bcm\n\n\u2264 100\n\nmg/m3(n)\n\nZwavelgehalte op basis van anorganisch gebonden zwavel\n\n\u2264 5\n\nmg S/m3(n)\n\nZwavelgehalte op basis van alkylthiolen\n\n\u2264 6\n\nmg S/m3(n)\n\nTotaal zwavelgehalte (exclusief odorant)\n\n\u2264 20\n\nmg S/m3(n)\n\nOdorant THT (indien geodoriseerd)\n\n10 \u2013 40\n\nmg/m3(n)\n\nTemperatuur\n\n0 \u2013 40\n\n\u00b0C\n\nWaterdauwpunt\n\n\u2264 \u20138\n\n\u00b0C (bij 70 bar(a)\n\nGascondensaat\n\n\u2264 80\n\nmg/ m3 (n) bij \u20133\u00b0C bij elke druk\n\nGaskwaliteit\n\nWaarde\n\nEenheid\n\nWobbe-index\n\nZie onder tabel exportstations\n\nMJ/m3(n)\n\nZuurstofgehalte\n\nin RTL\n\n\u2264 0,5\n\nmol%\n\nin HTL\n\n\u2264 0,0010\n\nmol% daggemiddelde\n\nKoolstofdioxide\n\n\u2264 2,5\n\nmol%\n\nZwavelgehalte op basis van anorganisch gebonden zwavel\n\n\u2264 5\n\nmg S/m3(n)\n\nZwavelgehalte op basis van alkylthiolen\n\n\u2264 6\n\nmg S/m3(n)\n\nTotaal zwavelgehalte (exclusief odorant)\n\n\u2264 20\n\nmg S/m3(n)\n\nAflevertemperatuur\n\n5 \u2013 40\n\n\u00b0C\n\nWaterdauwpunt\n\n\u2264 \u20138\n\n\u00b0C (bij 70 bar(a)\n\nGascondensaat\n\n\u2264 5\n\nmg/m3(n) bij \u20133\u00b0C bij elke druk\n\nWobbe-index [MJ/m3 (n)]\n\nLand\n\nExportstations\n\nminimaal\n\nmaximaal\n\nBelgi\u00eb\n\n\u2019s Gravenvoeren en Obbicht\n\n49,8\n\n55,7\n\nBelgi\u00eb\n\nZelzate en Zandvliet\n\n49,2\n\n55,7\n\nDuitsland\n\nOude Statenzijl en Vlieghuis\n\n49\n\n55,7\n\nDuitsland\n\nBocholtz\n\n49,69\n\n55,7\n\nVerenigd Koninkrijk\n\nJulianadorp (BBL)\n\n49,79\n\n54,23"}