Title: wetten.nl - Regeling - Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater - BWBR0030166

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0030166/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater - BWBR0030166", "content": "Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 27\u00a0juni 2011, nr.\u00a0BJZ2011046957,\n                                    houdende nadere regels met betrekking tot enige onderwerpen inzake legionellapreventie\n                                    in drinkwater en warm tapwater (Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm\n                                    tapwater)\n\nDe Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,\n\nGelet op richtlijn nr. 98/83/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3\u00a0november 1998 betreffende de kwaliteit\n                                    van voor menselijke consumptie bestemd water (PbEG L 330) en de artikelen 35, eerste lid, onder b, 36, eerste lid, 37, eerste en tweede lid, 42, 43, derde lid en 44, zesde lid van het Drinkwaterbesluit;\n\nBesluit:\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\nbesluit:\nDrinkwaterbesluit;\n\neenvoudige drinkwaterinstallatie: samenstel van leidingen, fittingen en toestellen na de watermeter, aangesloten op\n                                          het leidingnet van een drinkwaterbedrijf of een collectieve watervoorziening dan wel\n                                          op een collectief leidingnet, dat in omvang en complexiteit overeenkomt met dat van\n                                          een eengezinswoning.\n\n1 Als categorie\u00ebn zorginstellingen, bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b, van het besluit, worden aangewezen:\n\na. revalidatiecentra met overnachting;\n\nb. oncologische en radiotherapeutische instituten;\n\nc. verpleeghuizen;\n\nd. instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cli\u00ebnten;\n\ne. instellingen voor niet-verstandelijk gehandicapten;\n\nf. verzorgingshuizen;\n\ng. herstellingsoorden;\n\nh. geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting bestemd voor dak- en\n                                                thuislozen of verslaafden;\n\ni. maatschappelijke opvang voor volwassenen met verblijfsaccommodatie bestemd voor dak-\n                                                en thuislozen of verslaafden.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op zorginstellingen waar uitsluitend sprake\n                                          is van een of meerdere eenvoudige drinkwaterinstallaties.\n\n1 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf onderzoekt het drinkwater na de laatste zuiveringsstap\n                                          ten minste halfjaarlijks.\n\n2 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf onderzoekt het drinkwater in zijn distributiegebied\n                                          overeenkomstig de frequentie, bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling.\n\n1 Als soorten legionellabacterie waarvoor de in artikel 36, eerste lid, van het besluit bedoelde kwaliteitseis van toepassing is, worden aangewezen: L. anisa, L. birminghamensis, L. bozemanii, L. cincinnatiensis, L. dumoffii, L. erythra,\n                                             L. feeleii, L. gormanii, L. hackeliae, L. jordanis, L. lansingensis, L. longbeachae,\n                                             L. maceachernii, L. micdadei, L. oakridgensis, L. parisiensis, L. pneumophila, L.\n                                             sainthelensi, L. tusconensis, L. wadsworthii en L. waltersii.\n\n2 Indien bij toepassing van de in artikel 7 bedoelde methode blijkt dat het water minder dan 100 kolonievormende eenheden legionellabacteri\u00ebn\n                                          per liter bevat, wordt ervan uit gegaan dat de in het eerste lid genoemde legionellasoorten\n                                          in het water aanwezig zijn in aantallen kleiner dan 100 kolonievormende eenheden per\n                                          liter.\n\n3 Indien bij toepassing van de in artikel 7 bedoelde methode blijkt dat het water 100 of meer kolonievormende eenheden legionellabacteri\u00ebn\n                                          per liter bevat, wordt ervan uit gegaan dat de in het eerste lid genoemde soorten\n                                          legionellabacterie in het water aanwezig zijn in aantallen groter of gelijk aan 100\n                                          kolonievormende eenheden per liter, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.\n\nDe eigenaar van een collectieve watervoorziening of collectief leidingnet als bedoeld\n                                    in artikel 35, eerste lid, van het besluit, voert een legionella-risicoanalyse uit overeenkomstig de daarvoor in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen voorschriften en draagt zorg voor de in verband daarmee\n                                    te treffen maatregelen.\n\n1 Het nemen en analyseren van monsters ter uitvoering van hoofdstuk 4 van het besluit geschiedt door laboratoria die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd\n                                          is op NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 of een gelijkwaardige norm en die daarvoor overeenkomstig\n                                          deze norm geaccrediteerd zijn.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kan het nemen en analyseren van monsters geschieden\n                                          door medisch microbiologische laboratoria, onder verantwoordelijkheid van een arts-microbioloog,\n                                          die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd is op ISO 15189: 2007 of\n                                          een gelijkwaardige norm en die daarvoor overeenkomstig deze norm geaccrediteerd zijn.\n\n3 Het nemen van monsters ter uitvoering van hoofdstuk 4 van het besluit kan tevens plaatsvinden door bedrijven en personen die een kwaliteitsborgingssysteem\n                                          hanteren dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 of een gelijkwaardige norm\n                                          en die daarvoor overeenkomstig deze norm geaccrediteerd zijn.\n\n4 Het analyseren van monsters ten behoeve van drinkwaterbedrijven geschiedt door laboratoria\n                                          als bedoeld in het eerste lid die daartoe zijn aangewezen op grond van artikel 9, vierde lid, van de Drinkwaterregeling.\n\n5 Een gelijkwaardige norm als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid wordt uitsluitend\n                                          toegepast na daartoe verkregen toestemming van de inspecteur. Bij de aanvraag worden\n                                          alle voor de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de bedoelde norm relevante gegevens\n                                          in de door de inspecteur aangegeven vorm aan hem overgelegd.\n\n1 Het nemen en analyseren van monsters ter uitvoering hoofdstuk 4 van het besluit geschiedt overeenkomstig NEN-EN-ISO 11731, met inbegrip van het bijbehorende Nederlandse\n                                          voorwoord of een gelijkwaardige methode.\n\n2 Een gelijkwaardige methode als bedoeld in het eerste lid wordt uitsluitend toegepast\n                                          na daartoe verkregen toestemming van de inspecteur. Bij de aanvraag worden alle voor\n                                          de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de bedoelde methode relevante gegevens\n                                          in de door de inspecteur aangegeven vorm aan hem overgelegd.\n\nHet aantal meetpunten dat wordt betrokken in het onderzoek, bedoeld in artikel 43, eerste lid, van het besluit, wordt bepaald overeenkomstig bijlage 3 bij deze regeling.\n\n(gereserveerd)\n\nDeze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Drinkwaterwet in werking\n                                    treedt. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven\n                                    op of na het tijdstip, bedoeld in de eerste volzin, treedt deze regeling in werking\n                                    met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt\n                                    geplaatst.\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling legionellapreventie in drinkwater en\n                                    warm tapwater.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nDen Haag, 27 juni 2011\n\nStaatssecretaris\n\nJ.J. Atsma\n\nDagelijks binnen een leveringsgebied1 gedistribueerde of geproduceerde hoeveelheid water2 in kubieke meters\n\nAantal monsternemingen per jaar\n\n\u2264 100\n\n1\n\n> 100 \u2264 1\u00a0000\n\n1\n\n> 1000 \u2264 10\u00a0000\n\n1 +1 voor elke 3300 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid\n\n> 10\u00a0000 \u2264 100\u00a0000\n\n3 +1 voor elke 10\u00a0000 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid\n\n> 100\u00a0000\n\n10 +1 voor elke 25\u00a0000 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid\n\n1 Een leveringsgebied is een geografisch afgebakend gebied waarbinnen het drinkwater\n                                    afkomstig is uit een of enkele bronnen waarbinnen het water kan worden geacht van\n                                    vrijwel uniforme kwaliteit te zijn.\n\n2 De hoeveelheden zijn gemiddelden berekend over een kalenderjaar.\n\nEen risicoanalyse wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 1.1.1. tot en met\n                                    4.7.\n\n1.1. In deze bijlage wordt verstaan onder:\n\ndode leiding: leidinggedeelte waarin geen doorstroming met drinkwater of warm tapwater plaatsvindt\n                                                doordat op het uiteinde van dit leidinggedeelte geen tappunten zijn aangesloten;\n\nbiofilm: populatie van micro-organismen in een matrix van slijm, die aan het inwendige oppervlak\n                                                van een installatie gehecht is;\n\nhot spot: plaats in de drinkwaterinstallatie of in het warmwaterleidingnet, bedoeld in voorschrift\n                                                3.1, waar het drinkwater opwarmt tot boven 25\u00a0\u00b0C of waar het water in de warmwateruittapleiding\n                                                niet afkoelt tot onder 25\u00a0\u00b0C;\n\ncomponent: onderdeel van de installatie dat wat betreft de kans op groei danwel afdoding van\n                                                legionellabacteri\u00ebn als een eenheid kan worden beschouwd;\n\na\u00ebrosolvormend tappunt: tappunt als bedoeld in artikel 35, vierde lid, van het besluit;\n\nrisicoanalyse: legionella-risicoanalyse, ofwel risicoanalyse als bedoeld in artikel 37, eerste en tweede lid, van het besluit.\n\nUitvoering van de inventarisatie\n\n1.1.1. Beoordeeld wordt in hoeverre de tappunten die deel uitmaken van een collectieve watervoorziening\n                                          of collectief leidingnet (of daarop kunnen zijn aangesloten) aan te merken zijn als\n                                          a\u00ebrosolvormende tappunten.\n\n1.1.2. Per tappunt wordt het volgende geinventariseerd:\n\na. plaats tappunt (omschrijving ruimte);\n\nb. type tappunt (b.v. gootsteen, wastafel, bad, douche, brandslang);\n\nc. beoordeling of sprake is van een a\u00ebrosolvormend tappunt.\n\nPreventie aan tappunten\n\n1.2.1. Indien uit de uitvoering van voorschrift 1.1. blijkt dat \u00e9\u00e9n of meer a\u00ebrsolvormende\n                                          tappunten aanwezig zijn, wordt ten minste \u00e9\u00e9n van de volgende maatregelen getroffen:\n\na. de betreffende tappunten worden verwijderd;\n\nb. in de toevoer naar het betreffende tappunt wordt een behandelingstechniek toegepast\n                                                waardoor legionellabacteri\u00ebn die in de collectieve watervoorziening of het collectieve\n                                                leidingnet zijn gegroeid, in voldoende mate worden ge\u00eblimineerd;\n\nc. overeenkomstig de paragrafen 2 tot en met 5 van deze bijlage wordt een risicoanalyse\n                                                uitgevoerd voor het leidinggedeelte tussen het (centraal) leveringspunt van de collectieve\n                                                watervoorziening of het collectieve leidingnet en het betreffende tappunt. Een leidingdeel\n                                                dat alleen niet-a\u00ebrosolvormende tappunten voedt, mag worden uitgesloten van de risicoanalyse\n                                                mits aan het begin van dit leidingdeel een controleerbare keerklep aanwezig is en\n                                                de aftakking direct na het (centraal) leveringspunt is aangebracht;\n\nd. overeenkomstig de paragrafen 2 tot en met 5 van deze bijlage wordt een risicoanalyse\n                                                uitgevoerd voor de gehele collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet.\n\n1.2.2. Indien een maatregel als bedoeld in voorschrift 1.2.1, onder a, b, of c, is getroffen,\n                                          kan de risicoanalyse worden afgerond onverminderd het gestelde in voorschrift 4.7.\n\n1.2.3. Voor zover periodieke maatregelen nodig zijn om het risico op besmetting door a\u00ebrosolvormende\n                                          stappunten te beheersen, wordt een beheersplan opgesteld en uitgevoerd overeenkomstig\n                                          artikel 38 tot en met 40 van het besluit.\n\n2.1. Ten behoeve van de risicoanalyse worden tenminste de volgende gegevens verzameld met\n                                          betrekking tot de installatie:\n\na. installatietekeningen of daaraan gelijkwaardige tekeningen, schema\u2019s of beschrijvingen\n                                                waaruit de leidingloop, de positie van toestellen en relevante appendages (terugstroombeveiligingen)\n                                                en tappunten blijkt;\n\nb. een overzicht van de gebruikte toestellen;\n\nc. de bedrijfswijze en de temperatuurinstelling (ontwerp en praktijk);\n\nd. de temperatuur van het drinkwater of warm tapwater op tappunten die ver verwijderd\n                                                zijn van het (centraal) leveringspunt of het warmwatertoestel, tappunten met een lange\n                                                uittapleiding en tappunten die weinig gebruikt worden.\n\n2.2. Ten behoeve van de risicoanalyse worden tenminste de volgende gegevens verzameld met\n                                          betrekking tot de omgeving:\n\na. ruimtetemperaturen (ontwerp, maximum etmaalgemiddelde);\n\nb. temperaturen boven verlaagde plafonds of in schachten of (technische) ruimten waar\n                                                zich leidingen bevinden;\n\nc. temperaturen in wanden, vloeren of plafonds waarin zich andere, warme leidingen bevinden.\n\n2.3. Ten behoeve van de risicoanalyse worden tenminste de volgende gegevens verzameld met\n                                          betrekking tot het gebruik:\n\na. bedrijfstijden, waaronder de perioden waarin de installatie niet wordt gebruikt vanwege\n                                                bijvoorbeeld vakantie- of seizoenssluiting;\n\nb. gebruiksfuncties van het gebouw (deel);\n\nc. gebruiksfrequentie.\n\n2.4. De onder 2.1 tot en met 2.3 bedoelde gegevens zijn zodanig dat daaruit ten behoeve\n                                          van de risicoanalyse de volgende gegevens kunnen worden afgeleid:\n\na. de functie van de installatiecomponent;\n\nb. de materi\u00eble gegevens van de installatiecomponent;\n\nc. de bedrijfswijze van de installatiecomponent;\n\nd. de temperatuur van de installatiecomponent.\n\n3.1. Ten behoeve van de risicoanalyse wordt de collectieve watervoorziening of het collectieve\n                                          leidingnet in vijf hoofdfuncties verdeeld:\n\na. de grondstof, zijnde het water op de plaats waar de installatie is aangesloten op\n                                                het leveringspunt;\n\nb. de drinkwaterinstallatie, zijnde het leidingnet tussen het centrale leveringspunt\n                                                en alle tappunten;\n\nc. de warmtapwaterbereiding, zijnde alle warmwatertoestellen en hun onderlinge verbinding\n                                                door middel van leidingen;\n\nd. het warmwaterleidingnet, zijnde het leidingnet tussen de uitlaat van de warmtapwaterbereiding\n                                                en alle tappunten, inclusief eventuele circulatiesystemen. Indien mengwatertoestellen\n                                                worden toegepast, vallen hieronder zowel het mengwatertoestel als het distributiesysteem\n                                                na het mengwatertoestel tot de tappunten;\n\ne. de tappunten, zijnde de punten waar water door de gebruiker getapt wordt en de punten\n                                                waar water voor andere huishoudelijke doeleinden gebruikt wordt waardoor het met mensen\n                                                in contact kan komen.\n\n4.1. In de risicoanalyse wordt per hoofdfunctie als bedoeld in voorschrift 3.1, van de\n                                          collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet bepaald of er sprake is\n                                          van een risico op groei van eventueel aanwezige legionellabacteri\u00ebn.\n\n4.2. Bij de risicoanalyse wordt de volgende procedure gevolgd:\n\na. binnen de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet worden per hoofdfunctie,\n                                                als bedoeld in voorschrift 3.1, componenten onderscheiden;\n\nb. vervolgens wordt per component een risicoanalyse uitgevoerd;\n\nc. daarna wordt per hoofdfunctie voor de gehele installatie een risicoanalyse uitgevoerd.\n\n4.3.1. Bij de uitvoering van voorschrift 4.2, onder a, wordt rekening gehouden met de volgende\n                                          factoren die een verandering in de risicofactoren kunnen veroorzaken:\n\na. leidingvertakking, het is hierbij met name van belang of de functie van een leiding\n                                                en daarmee de gebruiksintensiteit verandert;\n\nb. ruimte, per ruimte wordt bezien of deze ruimte een verhoogde kans biedt op warme punten\n                                                (hot spots) voor de drinkwaterinstallatieleidingen en warmwateruittapleidingen.\n\n4.3.2. Toestellen worden als afzonderlijke componenten gezien.\n\n4.3.3. De componenten worden genummerd, beginnend aan de inlaat van de hoofdfunctie en oplopend\n                                          naar de eindpunten, en vervolgens op een rij gezet.\n\n4.3.4. De nummering van de componenten wordt op het installatieschema ingetekend.\n\n4.3.5. Per component worden de vereiste gegevens in een overzicht ingevuld.\n\n4.3.6. De onder punt 4.3.5 bedoelde gegevens zijn:\n\na. unieke naam of omschrijving van de component;\n\nb. functie, ter indicatie van de regelmaat en intensiteit van de doorstroming;\n\nc. zichtbaarheid van de component, indien componenten geheel in de gebouwconstructie\n                                                zijn weggewerkt wordt dit vastgelegd;\n\nd. waterinhoud van voorraadtoestellen en drinkwaterreservoirs;\n\ne. aard van de ruimte(n), ter indicatie van te verwachten hoogste temperaturen;\n\nf. dode leidingen;\n\ng. hot spots;\n\nh. omschrijving opvolgende leiding(en) / tappunt(en).\n\n4.4. De risicobeschouwing per component van de collectieve watervoorziening of het collectieve\n                                          leidingnet wordt gebaseerd op de in paragraaf 2 beschreven gegevens van de component.\n                                          Op basis van deze gegevens worden de te verwachten (uiteenlopende) bedrijfstoestanden\n                                          van de betreffende installatiecomponent bepaald. In combinatie met de hierbij behorende\n                                          risicofactoren en risicokwalificatie, zoals bepaald in paragraaf 5, worden de risicokwalificatie\n                                          en eventuele acties bepaald.\n\n4.5. Om te bepalen welke redelijkerwijs te verwachten (combinatie van) bedrijfssituaties\n                                          tot een maximaal risico op groei van legionellabacteri\u00ebn kunnen leiden, wordt ten\n                                          minste rekening gehouden met de volgende aspecten:\n\na. bewoners-, gebruikers-, en beheerdersgedrag;\n\nb. onjuist functioneren van installatiecomponenten.\n\n4.6.1. De risicoanalyse voor de gehele installatie wordt gebaseerd op de risicobeschouwing\n                                          per hoofdfunctie als genoemd in voorschrift 3.1.\n\n4.6.2. De risicoanalyse per hoofdfunctie kan op de volgende wijze geschieden:\n\na. de eenvoudige werkwijze, waarbij de eis geldt dat geen enkele component van de hoofdfunctie,\n                                                na eventuele acties, een negatief risico-oordeel heeft;\n\nb. de formele risicoanalyse, waarbij gebruik wordt gemaakt van de symboliek die in voorschrift\n                                                5.2 is gegeven. Hiertoe wordt het risico-oordeel dat eerder per component is bepaald\n                                                gesommeerd volgens de regels die daarvoor zijn gegeven.\n\n4.7. De uitkomsten van de risicoanalyse, de daarbij gehanteerde gegevens en de eventueel\n                                          genomen maatregelen worden schriftelijk vastgelegd met vermelding van datum, een aanduiding\n                                          van de drinkwater- of warm tapwaterinstallatie waar de risicoanalyse betrekking op\n                                          heeft, alsmede de naam en hoedanigheid van de persoon die de risicoanalyse heeft uitgevoerd.\n\nBij de risicobeschouwing gaat de eigenaar uit van de risicofactoren die in voorschrift\n                                    5.1 zijn genoemd.\n\n5.1.1. Bij de risicoanalyse wordt tenminste rekening gehouden met de volgende risicofactoren\n                                             die vermeerdering van legionellabacteri\u00ebn in drinkwater- of warm tapwaterinstallaties\n                                             bevorderen:\n\na. een watertemperatuur tussen 25 en 50\u00a0\u00b0C;\n\nb. stilstaand water;\n\nc. lange verblijftijd;\n\nd. biofilm en sediment.\n\n5.1.2. Bij de risicoanalyse wordt tenminste rekening gehouden met de volgende risicobeperkende\n                                             factoren:\n\na. watertemperaturen onder 20\u00a0\u00b0C;\n\nb. watertemperaturen tussen 20 en 25\u00a0\u00b0C, voor zover er maximaal een week stilstand is\n                                                   en een goede doorstroming;\n\nc. watertemperaturen boven 50\u00a0\u00b0C;\n\nd. watertemperaturen boven 60\u00a0\u00b0C (in verband met afdoding van legionellabacterie; zie\n                                                   punt 5.1.3.);\n\ne. doorstroming;\n\nf. korte verblijftijd.\n\n5.1.3. In gevallen waarin uit de risicobeschouwing blijkt dat zich voor legionella gunstige\n                                             groeiomstandigheden voordoen en de eigenaar ervoor kiest om dit risico te beheersen\n                                             door naverwarming of het wekelijks verhogen van de temperatuur van het leidingnet\n                                             (thermische desinfectie), houdt de eigenaar daarbij \u00e9\u00e9n van de volgende verhoudingen\n                                             van temperatuur en tijd aan:\n\nTemperatuur\n\nNaverwarmingstijd\n\nstandtijd t.b.v. wekelijkse preventieve thermische desinfectie\n\n60\u00a0\u00b0C\n\n10 minuten\n\n20 minuten\n\n65\u00a0\u00b0C\n\n1 minuut\n\n10 minuten\n\n70\u00a0\u00b0C\n\n10 seconden\n\n5 minuten\n\n5.1.4. Installaties worden zo ontworpen en bedreven dat temperaturen tussen 25 en 50\u00a0\u00b0C zoveel\n                                             mogelijk worden vermeden, met name in combinatie met grote waterhoeveelheden, stilstaand\n                                             water of lange verblijftijden.\n\nDit houdt in dat:\n\na. in zowel koud- als warmwatersystemen geen dode leidingen voorkomen;\n\nb. opwarming van delen van drinkwaterinstallaties of van niet doorstroomde warmwateruittapleidingen\n                                                   tot boven 25\u00a0\u00b0C wordt voorkomen;\n\nc. in geval van toepassing van alternatieve desinfecteermethoden, bij de risicobeschouwing\n                                                   de bij die methode aangetoonde verwijderings- of afdodingsfactoren worden gehanteerd,\n                                                   voor zover door beheersmaatregelen is gewaarborgd dat de methode in praktijk voortdurend\n                                                   deze mate van effectiviteit heeft.\n\n5.1.5. Leidingen voor koud en warm water die langer dan een week niet gebruikt worden, worden\n                                             wekelijks gespoeld. Bij het spoelen wordt water getapt tot 10 seconden nadat een stabiele\n                                             temperatuur is bereikt.\n\n5.1.6. Indien fysisch beheer wordt toegepast kan van voorschrift 5.1.5 worden afgeweken indien:\n\na. bij aanvang van het beheer reiniging en desinfectie van de gehele aangesloten installatie\n                                                   is uitgevoerd;\n\nb. een overbruggingsleiding gesloten en verzegeld is door middel van een afsluiter met\n                                                   aftapmogelijkheid of een daaraan gelijkwaardige methode;\n\nc. warm tapwater, gemeten op het einde van een retourleiding en eventuele deelringen,\n                                                   gemeten op het verste punt, een minimumtemperatuur van 60 \u00b0C heeft, dan wel de minimumtemperatuur\n                                                   die met toepassing van artikel 4.7 van de Omgevingswet door het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, als gelijkwaardig is aangemerkt;\n\nd. de in artikel 36 van het besluit genoemde maximaal toelaatbare hoeveelheid kolonie vormende eenheden legionellabacteri\u00ebn\n                                                   niet wordt overschreden, gemeten bij de tappunten waar de spoelfrequentie het laagst\n                                                   is;\n\ne. het beheer ononderbroken overeenkomstig BRL K14010-1 functioneert;\n\nf. tappunten van leidingen die langer dan een week niet gebruikt zijn voorafgaande aan\n                                                   ingebruikname worden gespoeld, waarbij water wordt getapt tot 10 seconden nadat een\n                                                   stabiele temperatuur is bereikt; en\n\ng. van de onder a tot en met f bedoelde omstandigheden aantekening wordt gehouden in\n                                                   het logboek, bedoeld in artikel 40 van het besluit.\n\n5.1.7.  Indien fotochemisch of elektrochemisch beheer wordt toegepast kan van voorschrift\n                                             5.1.5 worden afgeweken indien wordt voldaan aan:\n\na. de voor de desbetreffende methode of product door de minister vastgestelde minimale\n                                                   spoelfrequentie, waarbij op basis van uitgevoerde pilots is gebleken dat er geen gevaar\n                                                   bestaat voor de volksgezondheid; en\n\nb. de onderdelen a tot en met g van voorschrift 5.1.6, voor zover deze niet bij de vaststelling,\n                                                   bedoeld in onderdeel a, buiten toepassing zijn verklaard, waarbij voor \u2018BRL K14010-1\u2019\n                                                   in onderdeel e wordt gelezen: BRL K14010-2.\n\nIedere hoofdfunctie dient aan de eis van een score 0 te voldoen.\n\nRisicokwalificatie als functie van risicofactoren wordt als volgt voorgeschreven:\n\nRisicofactoren\n\nLeidingvolume > 1 liter\n\nTemperatuur (\u00b0C)\n\nDuur temperatuur in component\n\nRisicokwalificatie\n\n(+ afsterven; - groei)\n\n< 20\u00a0\u00b0C\n\nonbeperkt\n\n0\n\n20\u201325\n\nonbeperkt\n\n01\n\n> 25\u201345\n\n< 2 dagen\n\n02\n\n> 25\u201345\n\n> 2 dagen < 1 week\n\n03\n\n> 25\u201345\n\n> 1 week\n\n- - -\n\n> 45\u201350\n\nonbeperkt\n\n- -\n\n> 50\u201355\n\nonbeperkt\n\n0\n\n> 55\u201360\n\n> 1 uur\n\n+\n\n> 55\u201360\n\n> 2 uur\n\n++\n\n> 55\u201360\n\n> 3 uur\n\n+++\n\n> 60\u201365\n\n> 3 min\n\n+\n\n> 60\u201365\n\n> 5 min\n\n++\n\n> 60\u201365\n\n> 10 min\n\n+++\n\n> 65\u201370\n\n> 20 sec\n\n+\n\n> 65\u201370\n\n> 40 sec\n\n++\n\n> 65\u201370\n\n> 1 min\n\n+++\n\nNoten:\n\n1. Bij temperaturen tussen 20\u00b0C en 25\u00b0C in combinatie met stilstand langer dan een week\n                                             of slechte doorstroming kan langzame uitgroei van de bacterie optreden tot boven de\n                                             detectiegrens.\n\n2. In dit temperatuurstraject wordt de risicokwalificatie \u20180\u2019 alleen gegeven in de situatie\n                                             dat het water na die twee dagen overeenkomstig de in voorschrift 5.1.3 gegeven standtijd\n                                             tot een temperatuur van meer dan 60\u00b0C verhit wordt. Wordt aan deze voorwaarde niet\n                                             voldaan dan is er sprake van een langere duur van de periode met temperaturen tussen\n                                             25\u00b0C en 45\u00b0C en dient de risicokwalificatie te worden bepaald voor de gehele periode.\n\n3. In dit temperatuurstraject wordt de risicokwalificatie \u20180\u2019 alleen gegeven in de situatie\n                                             dat het water na die week overeenkomstig de in voorschrift 5.1.3 gegeven standtijd\n                                             tot een temperatuur van meer dan 60\u00b0C verhit wordt. Wordt aan deze voorwaarde niet\n                                             voldaan dan geldt een risicokwalificatie \u2018\u2013 \u2013 \u2013\u2019. Bij wekelijkse preventieve thermische\n                                             desinfectie kan incidenteel een situatie ontstaan waarin legionellabacteri\u00ebn in concentraties\n                                             boven de in artikel 36 van het besluit genoemde hoeveelheid kolonie vormende eenheden\n                                             voorkomen. Er is geen aanleiding om dan hoge concentraties te verwachten, zodat in\n                                             het kader van de risicoinventarisatie deze situatie als veilig kan worden beschouwd.\n\nVoor leidingvolumes kleiner dan \u00e9\u00e9n liter is voor alle temperaturen boven 25\u00b0C de\n                                             risicokwalificatie neutraal (0), mits sprake is van een goede doorstroming.\n\nTotaal aantal tappunten van de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet\n\nBijbehorend aantal te onderzoeken meetpunten\n\nTot en met 50\n\n2\n\n51\u2013100\n\n4\n\n101\u2013200\n\n6\n\n201\u2013400\n\n8\n\n401\u2013800\n\n10\n\n801\u20131600\n\n12\n\nMeer dan 1600\n\n14"}