Title: wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stimulering verwijdering medicijnresten eerste tranche - BWBR0048998

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0048998/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stimulering verwijdering medicijnresten eerste tranche - BWBR0048998", "content": "Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 21 november 2023 IENW/BSK-2023/341953,\n                                    houdende vaststelling van tijdelijke regels ter stimulering van aanvullende zuiveringstechnieken\n                                    bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (Subsidieregeling stimulering verwijdering medicijnresten\n                                    eerste tranche)\n\nDe Minister van Infrastructuur en Waterstaat,\n\nGelet op artikel 7.22d, tweede lid, onder b, en derde lid van de Waterwet in samenhang met 4, eerste en tweede lid, en 5 van de Kaderwet subsidies I en M en artikel 2, derde lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M;\n\nBESLUIT:\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\nbiologische effectmonitoring: methode met bioassays voor de effectgerichte monitoring van ecotoxicologische risico\u2019s\n                                             voor waterkwaliteit en doorontwikkeld voor toepassing op effluenten van rioolwaterzuiveringen\n                                             als bedoeld in Bijlage II;\n\ngidsstoffen: de representatieve organische microverontreinigingen\n\na. benzotriazool;\n\nb. carbamazepine;\n\nc. diclofenac;\n\nd. gabapentine;\n\ne. hydrochloorthiazide;\n\nf. irbesartan;\n\ng. metropolol;\n\nh. mengsel van 4- en 5methylbenzotriazool;\n\ni. sotalol;\n\nj. trimethoprim; en\n\nk. venlafaxine\n\nop basis waarvan een zuiveringsprestatie van minimaal 70% verwijdering kan worden\n                                             vastgesteld en die gebruikt worden om de zuiveringsprestaties onderling tussen verschillende\n                                             vergaande zuiveringstechnieken te vergelijken;\n\ninstallatie: vergaande zuivering op een zuiveringtechnisch werk;\n\nlerend implementeren: het implementeren van een vergaande zuiveringstechniek op een zuiveringtechnisch\n                                             werk als een demonstratieproject, waarbij het functioneren wordt gemonitord met als\n                                             doel hiervan te leren en kennis te ontwikkelen en deze vervolgens te gebruiken bij\n                                             keuzes en toepassing voor toekomstige installaties;\n\nminimaal verwijderingsrendement: de verwijdering van minimaal 70% van de opgenomen selectie van gidsstoffen;\n\nMinister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;\n\nproject: het geheel aan activiteiten, werkzaamheden en op te leveren producten zoals opgenomen\n                                             in het projectplan;\n\nprojectco\u00f6rdinator: projectco\u00f6rdinator als bedoeld in artikel 7, eerste lid;\n\nprojectplan: projectplan \u2018Zuivering medicijnresten op rioolwaterzuivering (X)\u2019 of een programma\n                                             voor meerdere rioolwaterzuiveringen van een waterschap;\n\nresultaten: alle uitvindingen, uitkomsten, materialen, methodes, processen, producten, programma\u2019s,\n                                             software, vindingen of ontdekkingen die binnen een project worden gegenereerd alsmede\n                                             de intellectuele eigendomsrechten daarop;\n\nrioolwaterzuivering: een zuiveringtechnisch werk;\n\nSTOWA: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer;\n\nvergaande zuivering: additioneel zuiveringsproces of additionele zuiveringsstap op een zuiveringtechnisch\n                                             werk met als doel de belasting van het oppervlaktewater met organische microverontreinigingen,\n                                             waaronder medicijnresten, te reduceren zodanig dat de concentraties van deze stoffen\n                                             substantieel worden verlaagd en de verplichte verhoging tot minimaal 70% van de opgenomen\n                                             selectie van gidsstoffen behaald wordt, waarbij de waterschappen zich ook inspannen\n                                             om de ecotoxicologische risico\u2019s van het geloosde water voor het ontvangende oppervlaktewater\n                                             substantieel te verlagen;\n\nzuiveringtechnisch werk: een werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, in exploitatie bij een waterschap\n                                             of gemeente, dan wel een rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met\n                                             de zuivering van stedelijk afvalwater is belast, met inbegrip van het bij dat werk\n                                             behorende werk voor het transport van stedelijk afvalwater.\n\nDeze regeling heeft tot doel om met subsidieverstrekking aan een waterschap genoemd\n                                       in Bijlage I, de implementatie en kennisontwikkeling van direct toepasbare vergaande zuiveringstechnieken\n                                       op rioolwaterzuiveringen door waterschappen te stimuleren, om medicijnresten en andere\n                                       organische microverontreinigingen verregaand te verwijderen uit stedelijk afvalwater\n                                       ter bevordering van de waterkwaliteit.\n\nDe artikelen 4, eerste lid onder a, b, e, f, h en k, 6, eerste en vierde en zesde lid, 8, eerste lid en tweede lid, onder c, 17, eerste lid onder a, b, c, e en f, 18, 21 en 22 van het Kaderbesluit subsidies I en M zijn van overeenkomstige toepassing op een subsidie die op grond van deze regeling\n                                       wordt verstrekt.\n\nVoor subsidie komen in aanmerking de kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering\n                                       van de volgende activiteiten:\n\na. de keuze van de vergaande zuiveringstechniek op de rioolwaterzuivering, waaronder\n                                             onderzoekskosten;\n\nb. de bouw van de vergaande zuiveringstechniek;\n\nc. het functioneel in bedrijf stellen van de installatie;\n\nd. het functioneel in bedrijf houden van de installatie;\n\ne. de optimalisatie van de toegepaste vergaande zuiveringstechniek;\n\nf. de monitoring van de effectiviteit van de toegepaste vergaande zuiveringstechniek.\n\nKosten voor aanpassingen aan de reguliere zuivering die nodig zijn voor het behalen\n                                       van de bestaande lozingseisen, komen niet voor subsidie in aanmerking.\n\n1 Het subsidieplafond bedraagt \u20ac\u00a048 miljoen.\n\n2 De te verstrekken subsidie bestaat uit:\n\na. een vast bedrag van \u20ac\u00a0450.000,- per zuiveringtechnisch werk; en\n\nb. een variabel bedrag per zuiveringtechnisch werk dat wordt bepaald aan de hand van\n                                                   het aantal kubieke meter inkomend vergaand te zuiveren afvalwater voor een periode\n                                                   van 5 jaar, berekend volgens de formule:\n\n\u20ac\u00a00,07 x 5 x aantal m3/jaar, gerekend vanaf het moment van functionele inbedrijfstelling van de installatie.\n\n3 Subsidie kan worden verstrekt aan de in Bijlage I genoemde waterschappen, tot een maximumbedrag van \u20ac\u00a04 miljoen per zuiveringtechnisch\n                                             werk.\n\n1 Het waterschap wijst een projectco\u00f6rdinator aan, die het project co\u00f6rdineert en die\n                                             aanspreekpunt is voor de Minister.\n\n2 De installatie wordt functioneel in bedrijf gesteld voor 31\u00a0december 2024.\n\n3 De installatie wordt minimaal 10 jaar in bedrijf gehouden, gerekend vanaf het moment\n                                             waarop de installatie functioneel in bedrijf wordt gesteld.\n\n4 De vergaande zuiveringstechniek kan technisch het minimale verwijderingsrendement\n                                             behalen.\n\n5 Uiterlijk twee jaar na het functioneel in bedrijf stellen van de installatie wordt\n                                             het minimale verwijderingsrendement behaald en dit wordt tot ten minste 10 jaar na\n                                             inbedrijfstelling gehandhaafd. Het minimale verwijderingsrendement wordt bepaald aan\n                                             de hand van de gidsstoffen.\n\n1 Gedurende tien jaren na het functioneel in bedrijf stellen van de installatie rapporteert\n                                             het waterschap jaarlijks, uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar, aan het Ministerie\n                                             van Infrastructuur en Waterstaat over de voortgang en bevindingen ten aanzien van\n                                             het project.\n\n2 De rapportage, bedoeld in het eerste lid, vermeldt in ieder geval:\n\na. de zuiveringsprestaties;\n\nb. de kosten;\n\nc. de bedrijfsvoering;\n\nd. het onderhoud van de vergaande zuivering; en\n\ne. de inpasbaarheid van de vergaande zuivering.\n\n3 De rapportage wordt opgesteld aan de hand van de inhoudsopgave voor jaarlijkse voortgangsrapportage\n                                             demo-installatie voor vergaande zuivering op een rioolwaterzuivering zoals uitgewerkt\n                                             in Bijlage III. Hiervan kan in overleg met de Minister worden afgeweken.\n\nDe binnen het project gegenereerde resultaten en de opgedane kennis en ervaring worden\n                                       beschikbaar gesteld voor de Nederlandse zuiveringspraktijk.\n\n1 Op het moment van het functioneel in bedrijf stellen van de installatie, of uiterlijk\n                                             vier weken later, overlegt het waterschap een inbedrijfstellingsrapportage die in\n                                             ieder geval bevat:\n\na. de datum waarop de installatie functioneel in bedrijf is gesteld;\n\nb. welke vergaande zuiveringstechniek in de installatie is toegepast;\n\nc. een technisch onderbouwde analyse waarmee aangetoond wordt dat met de vergaande zuiveringstechniek\n                                                   het minimale verwijderingsrendement behaald kan worden;\n\nd. het projectplan.\n\n2 Voor de analyse, bedoeld in het eerste lid, onder c, maakt het waterschap gebruik\n                                             van de bemonsterings- en berekeningswijze van de zuiveringsprestaties zoals uitgewerkt\n                                             in Bijlage II. Hiervan kan in overleg met de Minister worden afgeweken.\n\n1 De Minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling af binnen 13 weken na ontvangst\n                                             van de inbedrijfsstellingsrapportage, bedoeld in artikel 10.\n\n2 De beschikking tot het vaststellen van de subsidie vindt plaats op basis van de verantwoordingsinformatie,\n                                             bedoeld in artikel 10.\n\n3 In de beschikking wordt opgenomen voor welke activiteiten subsidie wordt verstrekt.\n\nDe voor de activiteiten bedoeld in artikel 4 van deze regeling voor 31\u00a0december 2023 betaalde bedragen, worden bij de beschikking\n                                       tot subsidievaststelling bedoeld in artikel 11 verrekend.\n\nDe Minister publiceert uiterlijk op 31\u00a0december 2029 een verslag over de doeltreffendheid\n                                       en de effecten van de subsidie in de praktijk.\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van\n                                       de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1\u00a0januari 2022.\n\nDeze regeling vervalt op 31\u00a0december 2025, met dien verstande dat zij van toepassing\n                                       blijft op subsidies aan waterschappen die de installatie uiterlijk 31\u00a0december 2024\n                                       functioneel in bedrijf hebben gesteld, en met uitzondering van artikel 13, dat vervalt met ingang van 1\u00a0januari 2030.\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling stimulering verwijdering medicijnresten\n                                       eerste tranche.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nDe Minister van Infrastructuur en Waterstaat,\n\nM.G.J. \nHarbers\n\nWaterschap\n\nNaam\n\nRwzi\n\nHoogheemraadschap van Rijnland\n\nLeiden-Noord\n\nHoogheemraadschap van Rijnland\n\nGouda\n\nWaterschap Rijn & IJssel\n\nWinterswijk\n\nWaterschap Rivierenland\n\nGroesbeek\n\nHoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden\n\nHouten\n\nHoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden\n\nWoerden\n\nWaterschap Amstel, Gooi & Vecht\n\nHorstermeer\n\nHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier\n\nWervershoof\n\nWaterschap de Dommel\n\nHapert\n\nWaterschap Aa en Maas\n\nDinther\n\nWaterschap Aa en Maas\n\nOlijen\n\nWaterschap Limburg\n\nSimpelveld\n\nHoogheemraadschap Delfland\n\nDe Groote Lucht\n\nEen vergaande zuiveringsstap op rioolwaterzuiveringen is gericht op:\n\na. het bereiken van een substanti\u00eble verbetering van de effluentkwaliteit door een\n                                                aanzienlijke reductie in concentraties van medicijnresten/organische microverontreinigingen\n                                                in het effluent van een rioolwaterzuivering, waarbij in elk watermonster een minimaal\n                                                zuiveringsrendement van 70% wordt behaald; en\n\nb. het streven naar een substanti\u00eble vermindering van de ecotoxicologische risico\u2019s\n                                                voor het watermilieu.\n\nMonitoring van de zuiveringsprestaties van de demo-installaties voor vergaande zuivering\n                                                op rioolwaterzuiveringen vindt plaats aan de hand van een beperkt aantal chemische\n                                                gidsstoffen (voornamelijk medicijnresten) en biologische effectmetingen.\n\nZuiveringsprestatie reductie chemische stoffen\n\nHet minimaal verwijderingsrendement van 70% voor de verwijdering van organische microverontreinigingen\n                                                wordt:\n\n\u2013 berekend als gemiddelde waarde van de verwijderingsrendementen van 7 (van de in\n                                                totaal 11) afzonderlijke gidsstoffen;\n\n\u2013 in effluent van vergaande zuiveringstechniek i.r.t. ruw rioolwater / afloop voorbezinktank\n\n\u2013 in elk watermonster\n\n\u2013 middels 48 uurs debiet/tijdsproportionele monstername, waarbij rekening is gehouden\n                                                met verblijftijd van het water in de rioolwaterzuivering\n\nFrequentie monstername: 1 keer per 2 maanden wanneer de zuiveringsprestatie als resultaatsverplichting\n                                                geldt of wanneer dit nog niet het geval is, 1 keer per maand gedurende de eerste 2\n                                                jaren na het in bedrijf stellen.\n\nBerekeningswijze:\n\nBerekend als rekenkundig gemiddelde van de afzonderlijke verwijderingsrendementen\n                                                van 7 van de 11 gidsstoffen. De keuze van de 7 gidsstoffen kan per monstername verschillen\n                                                en staat niet vast voor een bepaalde rioolwaterzuivering. Bij concentraties in het\n                                                effluent kleiner dan rapportagegrens van de analysemethode wordt de rapportagegrens\n                                                als waarde meegenomen in de berekening voor het bepalen van de afzonderlijke verwijderingsrendementen\n                                                per gidsstof. Bij een concentratie in het influent kleiner dan de rapportagegrens\n                                                van de analysemethode kan het afzonderlijke zuiveringsrendement per gidsstof niet\n                                                berekend worden en is niet bruikbaar. De monstername komt te vervallen als voor minder\n                                                dan 7 gidsstoffen bruikbare meetwaarden beschikbaar zijn. De monstername dient dan\n                                                opnieuw te worden uitgevoerd.\n\nAnalyse van de gidsstoffen:\n\nOp verzoek van STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben in\n                                                2020 de ILOW-laboratoria (de samenwerkende laboratoria van de waterschappen en Rijkswaterstaat)\n                                                onder andere een gevalideerde analysemethode met prestatiekenmerken ontwikkeld voor\n                                                11 gidsstoffen en 8 (kandidaat)gidsstoffen, waarmee de totaalgehalten van de afzonderlijke\n                                                gidsstoffen kunnen worden vastgesteld tegen acceptabele kosten. Deze analysemethode\n                                                en een voorstel voor de bemonstering van het afvalwater van rioolwaterzuiveringen\n                                                ten behoeven van gidsstoffen zijn vastgelegd in een voorlopige werkinstructie1. Op basis van de verkregen meetdata heeft er in 2021 een evaluatie van de gidsstoffen\n                                                plaatsgevonden2. Dit heeft geleid tot een gewijzigde selectie van 3 gidsstoffen in de oorspronkelijke\n                                                lijst van 11 gidsstoffen, wat geresulteerd heeft in de lijst uit de begripsbepalingen.\n                                                Evenwel is afgesproken om altijd de 19 (gids)stoffen uit het ILOW-analysepakket te\n                                                laten analyseren, omdat andere landen en bijvoorbeeld in de herziene EU-richtlijn\n                                                \u2018Behandeling van stedelijk afvalwater\u2019 deze andere stoffen wel zijn of naar verwachting\n                                                zullen worden aangewezen als gidsstof.\n\nMonstername:\n\nDe bemonstering van het afvalwater van een rioolwaterzuivering ten behoeve van gidsstoffen\n                                                (en microverontreinigingen in zijn algemeenheid), zoals vastgelegd in de voorlopige\n                                                werkinstructie, moet plaatsvinden over 48 uur, rekening houdend met de verblijftijd\n                                                in de zuivering door de effluentbemonstering 24 uur later te starten dan de influentbemonstering.\n                                                Hiermee wordt dus een gemiddelde verblijftijd in een rioolwaterzuivering van 24 uur\n                                                gehanteerd. Ook tijdens beperkte RWA kan worden bemonsterd, maar indien de daggemiddelde\n                                                verhouding RWA/DWA hoger is dan circa 1,35 wordt de bemonstering afgekeurd. Vanwege\n                                                praktische uitvoering en vragen over variabiliteit van de concentraties van microverontreinigingen\n                                                in het influent/effluent van een rioolwaterzuivering en de invloed door verdunning\n                                                van RWA op deze concentraties, heeft Stowa in de periode 2021-2023 onderzoek3 laten uitvoeren naar een representatieve en robuuste wijze van bemonsteren van influenten/effluenten\n                                                van rioolwaterzuiveringen voor het bepalen van het verwijderingsrendement van microverontreinigingen.\n                                                Dit heeft geleid tot een nieuw voorstel. Na acceptatie door de waterschappen zal deze\n                                                worden verwerkt als te hanteren bemonsteringsmethode in een nieuwe werkinstructie.\n                                                Tot die tijd wordt de huidige beschreven methode uit de werkinstructie gevolgd. In\n                                                overleg met Rijkswaterstaat kan worden afgeweken van monsternameinstructies vanwege\n                                                lokale omstandigheden, maar het doel is zoveel mogelijk uniformiteit.\n\nZuiveringsprestatie reductie ecotoxicologiche risico\u2019s\n\nals inspanningsverplichting voor de gehele looptijd van 10 jaren.\n\n50% reductie van ecotoxicologische risico\u2019s voor het watermilieu\n\n\u2013 berekend als een rekenkundig gemiddelde waarde van de afname in de responsen van\n                                                de afzonderlijke bioassays (excl. P53-Calux);\n\n\u2013 in het vergaand gezuiverde effluent van een rioolwaterzuivering;\n\n\u2013 na passage van een zuiveringstechniek voor de vergaande verwijdering van organische\n                                                microverontreinigingen t.o.v. de (uitgangs)situatie zonder die vergaande zuiveringstechniek;\n\n\u2013 met behulp van een methodiek die toegespitst is voor biologische effectmonitoring\n                                                van effluenten van rioolwaterzuiveringen en beschreven staat in de Handreiking4;\n\n\u2013 in elk watermonster;\n\n\u2013 middels 48 uurs debiet/tijdsproportionele monstername behorend bij de zuiveringscapaciteit\n                                                van de rioolwaterzuivering.\n\nFrequentie monstername: 1 keer per kwartaal gedurende de eerste 2 jaren na het in\n                                                bedrijf stellen (of zo veel korter of langer als overeengekomen tussen Waterschap\n                                                en IenW); daarna 1 keer per halfjaar.\n\nMonstername en biologische effectmetingen\n\nVoor de monstername wordt aangesloten bij de bemonsteringsmethode voor de chemische\n                                                monitoring van de gidsstoffen. In 2022 heeft op basis van de verkregen data van biologische\n                                                effectmetingen bij rioolwaterzuiveringen een evaluatie plaatsgevonden naar de bruikbaarheid\n                                                van de geselecteerde bioassays4. Dit heeft geresulteerd in een vereenvoudigde opwerking van de monsters en een beperkte\n                                                aanpassing in de selectie van de te gebruiken bioassays. De volgende bioassays zijn\n                                                geselecteerd: ERa-Calux, PAH-Calux, Microtox, PXR-Calux en Cytotox-Calux. Bij oxidatieve\n                                                zuiveringstechnieken wordt daaraan extra de bioassay P53-Calux (met en zonder S9)\n                                                toegevoegd om de eventuele vorming van genotoxiciteit te kunnen vaststellen.\n\n1 Voorlopige werkinstructie bemonstering en chemische analyse medicijnresten in RWZI-afvalwater\n                                 (Stowa/IenW), versie 0.7, dd 3\u00a0april 2020.\n\n2 Evaluatie gidsstoffen (Stowa/IenW), versie 3, dd 12\u00a0juli 2021.\n\n3 Robuuste bemonsteringsmethode voor rwzi\u2019s om verwijderingsrendementen van organische\n                                 microverontreinigingen te bepalen. Stowa-rapport 2023-xx.\n\n4 Voorlopige Handreiking voor het uitvoeren van biologische effectmonitoring bij vergaande\n                                 zuivering van RWZI-effluenten (versie 0.8, dd 8\u00a0juni 2023.\n\nDe inhoudsopgave van de voortgangsrapportage ziet er als volgt uit. Er wordt hieronder\n                                                onderscheid gemaakt tussen het verplichte deel voor de Minister (cursief aangegeven) en het informatieve deel voor de waterschappen en de rest van de Nederlandse\n                                                zuiveringspraktijk.\n\nBeschrijving van demo-installatie\n\n\u2013 Ontwerp van vergaande zuiveringstechniek\n\nDimensioneringsgrondslagen (DWA profiel incl DWA piek, RWA max en verdeling influentdebieten\n                                                   over het jaar), installaties en doseringen van PAK (mg PAK/m3 influent) of ozon (g O3/g DOC),\n\n\u2013 Inpasbaarheid in zuiveringsproces van bestaande rioolwaterzuivering\n\nOntwerp bypass (m3 influent, behandeld en via bypass), kwaliteit influent/effluent bestaande rioolwaterzuivering\n                                                   (BZV, CZV, N, P, SS, gidsstoffen) (DOC effluent) (bromide/bromaat bij O3),\n\nOpzet bedrijfsvoering, monitoring en begeleidend onderzoek\n\n\u2013 Bedrijfsvoering\n\nVastleggen nulsituatie, opstart- en \u2018steady state\u2019 periode.\n\n\u2013 Monitoring\n\nMonstername en analyses (methode, parameters o.a. gidsstoffen, biologische effectmetingen,\n                                                   meetlocatie, frequentie, rapportagegrenzen), registratie verbruiksgegevens (elektriciteit, O3/PAK, hulpstoffen, geproduceerd slib),\n                                                registratie specifieke kenmerken bedrijfsvoering.\n\n\u2013 Begeleidend onderzoek\n\nVerdere ontwikkeling/optimalisatie van zuiveringstechniek, reductie kosten/onderhoud,\n                                                specifiek onderzoek be\u00efnvloeding zuiveringsproces rioolwaterzuivering.\n\nResultaten\n\n\u2013 Zuiveringsprestaties gidsstoffen en biologische effectmetingen\n\nConcentraties gidsstoffen in influent/effluent en berekening van verwijderingspercentage\n                                                   per gidsstof en voor 7 van de 11 gidsstoffen per monstername. Overzicht van de bioassay-responsen\n                                                   en berekening van de afname per bioassay en gesommeerd als totaalwaarde voor de situatie\n                                                   voor als na vergaande zuivering.\n\nConcentraties van de andere stoffen uit het ILOW-analysepakket en eventueel overige\n                                                   microverontreinigingen.\n\nInzicht in vorming van ongewenste bijproducten t.g.v. vergaande zuivering, zoals bromaatvorming\n                                                   door ozon.\n\nDe verkregen data van alle (gids)stoffen en andere microverontreinigingen alsmede\n                                                de bioassay-responsen worden adequaat opgenomen in een toegankelijk databestand, zoals\n                                                Z-info bij het Informatiehuis Water.\n\n\u2013 Zuiveringsprestaties andere stoffen\n\nInzicht in verwijderingspercentage andere stoffen, zoals macroparameters, stikstof-fosfaat,\n                                                metalen, andere organische microverontreinigingen, pathogenen en micro-plastics.\n\n\u2013 Bedrijfsvoering en beheer\n\nWerken met de vergaande zuiveringstechniek op de rioolwaterzuivering en invloed op\n                                                zuiveringsproces, zoals nutri\u00ebntenverwijdering, slibproductie en -behandeling, gebruik\n                                                hulpstoffen (actieve kool, methanol, PE) en energieverbruik. Bij opsplitsen in bijvoorbeeld\n                                                productie ozon, spoelwater en opvoering water.\n\n\u2013 Kosten en duurzaamheid\n\nInzicht in de kosten en de CO2-footprint incl. achterliggende berekening, conform en ter vergelijking met rapportage1.\n\nAanbevelingen\n\n\u2013 Lessons learned, tips, aanbevelingen\n\nVoor verdere ontwikkeling/optimalisatie van zuiveringstechniek, reductie kosten/onderhoud,\n                                                specifiek onderzoek be\u00efnvloeding zuiveringsproces rioolwaterzuivering voor de betreffende\n                                                rioolwaterzuivering van de demo, maar ook voor de Nederlandse zuiveringspraktijk in\n                                                het algemeen.\n\nVerantwoording subsidie Minister (in bijlage)\n\n\u2013 Inbedding van het demo-project in de jaarrekening van het waterschap en financieel\n                                                   voortgangsoverzicht, dat gebruikt wordt als verantwoording voor de bestedingen van\n                                                   de subsidie van de Minister aan het project.\n\n1 Berekening CO2 footprint en kosten voor vergaande verwijdering van micro\u2019s uit rwzi-afvalwater.\n                                 Mirabella Mulder Waste Water Management, 21\u00a0december 2022."}