Title: wetten.nl - Regeling - Regeling Bouwbesluit 2003 - BWBR0014319

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0014319/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling Bouwbesluit 2003 - BWBR0014319", "content": "Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer\n                                    van 22 november 2002, nr. MJZ2002 085861 tot vaststelling van nadere voorschriften\n                                    voor bouwwerken\n\nDe Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,\n\nGelet op de artikelen 1.3, 1.4, 1.10, 2.49, 2.55, 2.71, 2.74, 2.104, 2.105, 2.106, 2.111, 2.112, 2.146, 2.151, 2.173, 3.107, 3.111, 3.122, 3.126, 3.130, 3.132, 4.88 en 4.96 van het Bouwbesluit 2003, op richtlijn nr. 83/477/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 september 1983 betreffende de bescherming\n                                    van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk (PbEG L\n                                    263, tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 8 van richtlijn nr. 80/1107/EEG), op richtlijn nr. 91/382/EEG van de Raad van 25 juni 1991 (PbEG L 206) tot wijziging van richtlijn nr. 83/477/EEG en artikel 1 van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning;\n\nBesluit\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\nstoffen of producten, die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevatten:\n\nactinoliet (Cas-nummer 77536-66-4);\n\namosiet (Cas-nummer 12172-73-5);\n\nanthofylliet (Cas-nummer 77536-67-5);\n\nchrysotiel (Cas-nummer 12001-29-5);\n\ncrocidoliet (Cas-nummer 12001-28-4);\n\ntremoliet (Cas-nummer 77536-68-6).\n\nBouwbesluit 2003;\n\nCE-markering als bedoeld in artikel 4 van de richtlijn bouwproducten;\n\nverklaring als bedoeld in artikel 13 in verbinding met artikel 14, eerste lid, onderdeel\n                                                b, en tweede lid, van de richtlijn bouwproducten;\n\nverklaring als bedoeld in artikel 13 in verbinding met artikel 14, eerste lid, onderdeel\n                                                a, en tweede lid, van de richtlijn bouwproducten;\n\nEuropese technische goedkeuring als bedoeld in hoofdstuk III van de richtlijn bouwproducten;\n\nEuropese norm of geharmoniseerd document als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van\n                                                de richtlijn bouwproducten, hetwelk door CEN of CENELEC in opdracht van de Commissie\n                                                van de Europese gemeenschappen is aangenomen overeenkomstig de richtlijn nr. 98/34/EG van de Raad van de Europese gemeenschappen van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure\n                                                op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten\n                                                van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juni 1998 (PbEG L 217);\n\nstoffen of preparaten waarvan reeds een geringe hoeveelheid bij inademing of opneming\n                                                via de mond of via de huid acute of chronische aandoeningen of de dood kan veroorzaken;\n\nhoge spanning als bedoeld in NEN 1041 en V 1041;\n\nhoofdweg als bedoeld in de Trac\u00e9wet;\n\nhoofdvaarweg als bedoeld in de Trac\u00e9wet;\n\nlage spanning als bedoeld in NEN 1010;\n\nlandelijke spoorweg als bedoeld in de Trac\u00e9wet;\n\nMinister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;\n\ntechnische specificatie als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de richtlijn bouwproducten\n                                                en vastgesteld overeenkomstig de in dat lid en in artikel 5, tweede lid, van die richtlijn\n                                                beschreven procedure;\n\nrijbaan als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens\n                                                1990;\n\nvoor een rijbaan bestemd gedeelte van een vloer van een wegtunnelbuis;\n\nlengte van het omsloten gedeelte van een tunnelbuis;\n\ndoor de Hoofdcommissie voor de Normalisatie (een voorloper van de Stichting Nederlands\n                                                Normalisatie-Instituut) uitgegeven leidraad;\n\nvezelequivalent is een maat voor de carcinogene potentie van de soorten asbest en\n                                                de vezellengte, waarbij geldt:\n\na.  chrysotiele vezel met een lengte van meer dan 5 micrometer: equivalentiefactor 1,\n\nb.  chrysotiele vezel met een lengte van ten hoogste 5 micrometer: equivalentiefactor\n                                                      0,1,\n\nc.  amfibole vezel met een lengte van meer dan 5 micrometer: equivalentiefactor 10, en\n\nd.  amfibole vezel met een lengte van ten hoogste 5 micrometer: equivalentiefactor 1;\n\ngedeelte van een wegtunnel voor een rijbaan;\n\nstoffen of preparaten waarvan reeds een zeer geringe hoeveelheid bij inademing of\n                                                opneming via de mond of via de huid acute of chronische aandoeningen of de dood kan\n                                                veroorzaken.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nDeze regeling berust mede op artikel 4.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 Waar bij het besluit, hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht of deze regeling is verwezen naar een NEN, NEN-EN, of V, is in bijlage I bepaald welke uitgave daarvan van toepassing is.\n\n2 Van de in het eerste lid bedoelde normen met een verwijzing naar een andere norm of\n                                                een onderdeel van een andere norm zijn de verwijzingen van toepassing voor zover ze\n                                                betrekking hebben op normen die in bijlage I zijn genoemd. In afwijking hiervan zijn van de in hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht aangewezen normen en van de in afdeling 1.3 aangewezen normen, met uitzondering van NEN 2768, alle verwijzingen van toepassing.\n\n3 In afwijking van het gestelde in het eerste en tweede lid kan, waar bij of krachtens\n                                                het besluit in voorschriften omtrent het bouwen van een bouwwerk is verwezen naar\n                                                NEN 6064, NEN 6065, NEN 1775, of NEN 6066, NEN-EN 13501-1 worden toegepast, waarbij\n                                                de in het besluit opgenomen brand- en rookklassen worden omgezet volgens tabel 1.1.\n\nNederlandse brand- en rookklassen\n\nEuroklassen\n\nNEN 6064\n\nNEN 1775\n\nNEN 6065\n\nNEN 6066\n\nNEN-EN 13501-1\n\nOnbrandbaarheid\n\nBrandklasse\n\n(bijdrage tot brandvoortplanting)\n\nRookklasse\n\nBrandklasse\n\n(materiaalgedrag bij brand)\n\nRookklasse\n\nmaterialen\n\nconstructieonderdelen\n\nmaterialen\n\nconstructieonderdelen\n\nconstructieonderdelen\n\nbeloopbaar vlak(bovenzijde van vloer, hellingbaan of trap)\n\nniet-beloopbaar vlak\n\n(niet zijnde bovenzijde van vloer, hellingbaan of trap)\n\nonbrandbaar\n\nA1 of A1fl\n\nT1\n\n10 m-1 en lager\n\nCfl\n\ns1fl\n\nT2\n\n10 m-1 en lager\n\nCfl\n\ns1fl\n\nT3\n\n10 m-1 en lager\n\nDfl\n\ns1fl\n\nNiet-besloten vluchtroute\n\n1\n\n\u2013\n\nB\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\nC\n\n\u2013\n\nAlle andere toepassingen\n\n1\n\n10 m-1 en lager\n\nB\n\ns2\n\n2\n\n10 m-1 en lager\n\nB\n\ns2\n\n3\n\n10 m-1 en lager\n\nC\n\ns2\n\n4\n\n10 m-1 en lager\n\nD\n\ns2\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 Een voorziening voor elektriciteit of noodstroom als bedoeld in artikel 2.49 van het besluit voldoet voor lage spanning aan NEN 1010. Voor hoge spanning voldoet een voorziening\n                                                voor elektriciteit of noodstroom tevens aan NEN 1041.\n\n2 Een bouwwerk heeft voor een leiding van het distributienet die voert naar een aansluitmogelijkheid\n                                                als bedoeld in artikel 2.48 van het besluit, leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen voorziening voor elektriciteit of noodstroom als bedoeld in artikel 2.55 van het besluit voldoet voor lage spanning aan NEN 1010 en voor hoge spanning aan V 1041.\n\n[Vervallen per 21-05-2009]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 Een voorziening voor gas als bedoeld in artikel 2.71 van het besluit, met een nominale werkdruk tot 40 bar, voldoet aan NEN 2078.\n\n2 Een voorziening voor gas met een nominale werkdruk tot en met 0,5 bar voldoet, in\n                                                afwijking van het eerste lid, aan NEN 1078.\n\n3 Een bouwwerk heeft voor een leiding van het distributienet die voert naar een aansluitmogelijkheid\n                                                als bedoeld in artikel 2.70 van het besluit, leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 Een voorziening voor gas als bedoeld in artikel 2.74 van het besluit, met een nominale werkdruk tot 40 bar, voldoet aan NEN 2078.\n\n2 Een voorziening voor gas als bedoeld in artikel 2.74 van het besluit, met een nominale werkdruk tot 100 mbar, voldoet in afwijking van het eerste lid\n                                                aan NEN 8078.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen voorziening voor drinkwater of warmwater als bedoeld in de artikelen 3.122 en 3.130 van het besluit voldoet aan NEN 1006.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen voorziening voor drinkwater of warmwater als bedoeld in de artikelen 3.126 en 3.132 van het besluit voldoet aan NEN 1006.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 De minister draagt zorg voor publicatie in de Staatscourant van de referenties van:\n\na.  geharmoniseerde normen, voorzover die niet overeenkomstig de daarvoor krachtens de\n                                                      richtlijn bouwproducten geldende procedure in Nederlandse normen zijn getransponeerd;\n\nb.  Nederlandse normen waarin de op die normen betrekking hebbende geharmoniseerde normen\n                                                      zijn getransponeerd;\n\nc.  goedkeuringsrichtlijnen voor Europese technische goedkeuringen als bedoeld in artikel\n                                                      11, derde lid, van de richtlijn bouwproducten;\n\nd.  overeenkomstig artikel 4, derde lid, en artikel 5, tweede lid, van de richtlijn bouwproducten\n                                                      aan Nederland gezonden nationale technische specificaties.\n\n2 De publicatie geschiedt:\n\na.  voor de in het eerste lid, onder a, b en d, bedoelde referenties: zo spoedig mogelijk\n                                                      na publicatie door de Europese Commissie van de referenties van de geharmoniseerde\n                                                      normen en nationale technische specificaties in het Publicatieblad van de Europese\n                                                      gemeenschappen;\n\nb.  voor de in het eerste lid, onder c, bedoelde referenties: binnen een redelijke termijn\n                                                      nadat de Europese Commissie de desbetreffende definitieve goedkeuringsrichtlijnen\n                                                      aan de lidstaten heeft bekendgemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 Een bouwproduct dat in overeenstemming is met een geharmoniseerde of Nederlandse norm\n                                                of een nationale technische specificatie, als bedoeld in artikel 1.10, eerste lid, onder a, b of d, is met ingang van de datum, die daartoe is aangegeven in het Publicatieblad van\n                                                de Europese gemeenschappen, overeenkomstig de daarop betrekking hebbende voorschriften\n                                                van de richtlijn bouwproducten voorzien van de CE-markering en de daarbij behorende\n                                                opschriften die op dat product betrekking hebben.\n\n2 De fabrikant van een bouwproduct of zijn in een lidstaat gevestigde gemachtigde is\n                                                bevoegd na een publicatie, als bedoeld in artikel 1.10, tweede lid, onder a, de CE-markering en de daarbij behorende opschriften die op dat product betrekking\n                                                hebben, overeenkomstig de daarop betrekking hebbende voorschriften van de richtlijn\n                                                bouwproducten aan te brengen op een bouwproduct, op een aan het product bevestigd\n                                                label, op de verpakking ervan of op een begeleidend handelsdocument, indien het product:\n\na.  in overeenstemming is met op dat product betrekking hebbende Nederlandse normen waarin\n                                                      de daarop betrekking hebbende geharmoniseerde normen zijn getransponeerd,\n\nb.  in overeenstemming is met een op dat product betrekking hebbende nationale technische\n                                                      specificatie of\n\nc.  anderszins in overeenstemming is met geharmoniseerde normen.\n\n3 De fabrikant van een bouwproduct of zijn in een lidstaat gevestigde gemachtigde is\n                                                bevoegd na een bekendmaking als bedoeld in artikel 1.10, tweede lid, onder b, de CE-markering en de daarbij behorende opschriften die op dat product betrekking\n                                                hebben, overeenkomstig de daarop betrekking hebbende voorschriften van de richtlijn\n                                                bouwproducten aan te brengen op een bouwproduct, op een aan het product bevestigd\n                                                label, op de verpakking ervan of op een begeleidend handelsdocument, indien het product\n                                                in overeenstemming is met een voor dat product verleende Europese technische goedkeuring.\n\n4 Indien voor een bouwproduct overeenkomstig hoofdstuk V van de richtlijn bouwproducten\n                                                een conformiteitsverklaring dan wel een conformiteitscertificaat is afgegeven wordt\n                                                dat product geacht in overeenstemming te zijn met:\n\na.  een norm als bedoeld in artikel 1.10, eerste lid, onder a of b;\n\nb.  een technische goedkeuring als bedoeld in artikel 1.10, eerste lid, onder c;\n\nc.  een technische goedkeuring als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de richtlijn\n                                                      bouwproducten, of;\n\nd.  een technische specificatie als bedoeld in artikel 1.10, eerste lid, onder d.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 De minister wijst certificatie- en inspectie-instellingen en testlaboratoria aan,\n                                                die de taken, bedoeld in artikel 16 onderscheidenlijk artikel 18 van de richtlijn\n                                                bouwproducten, uitvoeren.\n\n2 De minister kan aan een aanwijzing voorschriften verbinden.\n\n3 De minister kan maximum tarieven vaststellen voor de taken, die de op grond van het\n                                                eerste lid aangewezen instellingen ter uitvoering van de artikelen 16 en 18 van de\n                                                richtlijn verrichten.\n\n4 De minister kan de aanwijzing intrekken, indien de desbetreffende instelling de aan\n                                                de aanwijzing verbonden voorschriften als bedoeld in het tweede lid niet naleeft,\n                                                en indien hij van oordeel is dat de desbetreffende instelling niet meer voldoet aan\n                                                de voorwaarden, bedoeld in artikel 1.13, tweede en derde lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 Een instelling als bedoeld in artikel 1.12, eerste lid, wordt door de minister aangewezen, indien zij:\n\na.  rechtspersoonlijkheid bezit,\n\nb.  een vestiging in Nederland heeft,\n\nc.  beschikt over bekwaam personeel,\n\nd.  beschikt over doeltreffende voorzieningen,\n\ne.  onpartijdig is,\n\nf.  beschikt over een kwaliteitssysteem dat op schrift is gesteld,\n\ng.  zorgvuldig is,\n\nh.  verzekerd is voor beroepsaansprakelijkheid, en\n\ni.  geen nevenactiviteiten verricht die het vertrouwen in de instelling kunnen schaden.\n\n2 Of een instelling aan de in het eerste lid, onder c, d, e, f en g, genoemde eisen\n                                                voldoet, wordt beoordeeld volgens de voorwaarden die zijn opgenomen in bijlage II bij deze regeling.\n\n3 Uitbesteding van werkzaamheden in het kader van artikel 16 of 18 van de richtlijn\n                                                is toegestaan, indien wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in bijlage III bij deze regeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 De op grond van artikel 1.12, eerste lid, aangewezen instelling vrijwaart de minister van enige aansprakelijkheid, voortvloeiend\n                                                uit de taken die zij verricht ter uitvoering van artikel 16 of 18 van de richtlijn\n                                                bouwproducten.\n\n2 Een op grond van artikel 1.12, eerste lid, aangewezen instelling verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening\n                                                van zijn taak benodigde inlichtingen.\n\n3 Een op grond van artikel 1.12, eerste lid, aangewezen instelling stelt jaarlijks voor 1 juli een verslag op van de werkzaamheden\n                                                die in het daaraan voorafgaande kalenderjaar ter uitvoering van artikel 16 of artikel\n                                                18 van de richtlijn bouwproducten zijn verricht. Het verslag wordt gezonden aan de\n                                                minister en in afschrift aan de VROM inspectie en algemeen verkrijgbaar gesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nDe minister kan ten aanzien van bouwproducten als bedoeld in artikel 6, tweede lid,\n                                          van de richtlijn bouwproducten, die niet vallen onder artikel 4, tweede lid, van die\n                                          richtlijn, toestemming verlenen voor het in de handel brengen daarvan.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 De minister maakt eenmaal per kalenderjaar in de Staatscourant een overzicht bekend\n                                                van de in artikel 1.12, eerste lid, genoemde instellingen.\n\n2 De minister draagt zorg voor de opstelling en bekendmaking van een overzicht, alsmede\n                                                van wijzigingen van dat overzicht van bouwproducten als bedoeld in artikel 1.15. Dit overzicht bevat tevens bouwproducten als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van\n                                                de richtlijn bouwproducten.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen instelling die overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn bouwproducten door de\n                                          lidstaat van oorsprong is erkend met het oog op het afgeven van kwaliteitsverklaringen\n                                          voor andere lidstaten, wordt gelijkgesteld met een door de minister aangewezen onafhankelijk\n                                          deskundig instituut als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Woningwet.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 Kwaliteitsverklaringen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Woningwet, worden afgegeven op basis van een door de minister erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen\n                                                voor de bouw.\n\n2 De voorwaarden waaronder kwaliteitsverklaringen binnen het stelsel, bedoeld in het\n                                                eerste lid, worden afgegeven, worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de bij\n                                                het stelsel betrokken partijen. De minister maakt deze overeenkomst in de Staatscourant\n                                                bekend.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nDe minister wijst een instelling aan die het in artikel 1.18 bedoelde stelsel co\u00f6rdineert en zorgdraagt voor de bekendmaking van de in dat artikel bedoelde kwaliteitsverklaringen.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Vervallen per 21-05-2009]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nDe getalswaarde van de stijging van de concentratie van formaldehyde in de binnenlucht\n                                          van een verblijfsgebied ten opzichte van de concentratie van formaldehyde in de buitenlucht,\n                                          uitgedrukt in \u03bcg/m\u00b3, mag, voorzover deze concentratie afkomstig is uit een of meer\n                                          constructie-onderdelen die dat verblijfsgebied begrenzen, dan wel uit een of meer\n                                          in dat verblijfsgebied gelegen constructie-onderdelen, niet groter zijn dan:\n\n2 + 3,17 \u2022 10-6 \u2022 t4 \u2022 R + 0,86 \u2022 10-3 \u2022 A \u2022 t \u2022 R + 1,5 \u2022 10-3 \u2022 R\u00b2\n\nwaarin:\n\nt is de getalswaarde van de luchttemperatuur in het te meten gebied onderscheidenlijk\n                                          de te meten woonwagen, uitgedrukt in \u00b0C;\n\nR is de getalswaarde van de relatieve luchtvochtigheid in het te meten gebied onderscheidenlijk\n                                          de te meten woonwagen, uitgedrukt in %; en\n\nA is de getalswaarde, uitgedrukt in m\u00b2, van de verticale doorsnede van:\n\na.  de constructie-onderdelen, geen bouwconstructie zijnde, gelegen in het verblijfsgebied;\n                                                onderscheidenlijk\n\nb.  de constructie-onderdelen, gelegen in de woonwagen, zij het dat geen grotere waarde\n                                                mag zijn aangehouden dan 20.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 De toename van de concentratie van formaldehyde in de binnenlucht moet zijn bepaald\n                                                aan de hand van de concentraties van formaldehyde, bepaald door onderzoek van een\n                                                monster van de binnenlucht en de buitenlucht.\n\n2 In het te meten verblijfsgebied moet gedurende ten minste drie aaneengesloten uren,\n                                                voorafgaand aan de bepaling, de luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, alsmede\n                                                de met behulp van een ventilator en een deur- of raamschot tot stand gebrachte toevoer\n                                                van verse lucht en afvoer van binnenlucht constant zijn gehouden, met:\n\na.  een variatie in de luchttemperatuur van ten hoogste 0,5\u00b0C;\n\nb.  een variatie in de relatieve luchtvochtigheid van ten hoogste 5%; en\n\nc.  een variatie in de toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht van ten hoogste\n                                                      10%.\n\n3 De concentratie van formaldehyde in het te meten verblijfsgebied moet worden bepaald\n                                                bij:\n\na.  een luchttemperatuur in het verblijfsgebied tussen 18 \u00b0C en 25 \u00b0C;\n\nb.  een relatieve luchtvochtigheid in het verblijfsgebied tussen 25% en 75%, en\n\nc.  een toevoer van verse lucht in en een afvoer van binnenlucht uit het verblijfsgebied\n                                                      met een capaciteit van 0,15 \u2022 10-3 m\u00b3/s per m\u00b2 vloeroppervlakte van het te meten verblijfsgebied met een afwijking van\n                                                      ten hoogste 0,01 \u2022 10-3 m\u00b3/s per m\u00b2 vloeroppervlakte.\n\n4 Gedurende de drie uren bedoeld in het tweede lid, alsmede gedurende de bepaling, bedoeld\n                                                in het derde lid, moeten de aanwezige voorzieningen voor de toevoer van verse lucht\n                                                en afvoer van binnenlucht, alsmede de beweegbare constructie-onderdelen in de scheidingsconstructie\n                                                die het verblijfsgebied begrenzen, zijn gesloten en moeten de beweegbare constructie-onderdelen\n                                                binnen het verblijfsgebied onderscheidenlijk de woonwagen zijn geopend.\n\n5 Gedurende de drie aaneengesloten uren, voorafgaande aan de bepaling, bedoeld in het\n                                                tweede lid, alsmede gedurende de bepaling, bedoeld in het derde lid, mogen zich geen\n                                                personen in het te meten verblijfsgebied bevinden.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 De toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht, bedoeld in artikel 2.3, moet tot stand zijn gebracht door middel van:\n\na.  een ventilator met een capaciteit van ten minste 0,15 \u2022 10-3m\u00b3/s per m\u00b2 vloeroppervlakte van het te meten verblijfsgebied, en\n\nb.  een deur- of raamschot, waardoor lucht van buiten naar binnen wordt gevoerd.\n\n2 De omstandigheden, bedoeld in artikel 2.3, moeten zijn bepaald met behulp van:\n\na.  een, in combinatie met bijbehorende registratie-apparatuur, geijkte luchttemperatuurmeter\n                                                      met een meetgebied tussen 15 \u00b0C en 30 \u00b0C en met een meetonnauwkeurigheid van ten hoogste\n                                                      0,5 \u00b0C van de meetwaarde;\n\nb.  een, in combinatie met bijbehorende registratie-apparatuur, geijkte luchtvochtigheidsmeter\n                                                      met een meetgebied tussen 15% en 90% en met een meetonnauwkeurigheid van ten hoogste\n                                                      5% van de meetwaarde, en\n\nc.  een, in combinatie met bijbehorende registratie-apparatuur, geijkte luchtvolumestroommeter\n                                                      die een meetgebied heeft dat is afgestemd op de te meten voorziening, en met een meetonnauwkeurigheid\n                                                      van ten hoogste 10% van de meetwaarde.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 In een te bouwen bouwwerk is, gelet op artikel 3.107 van het besluit, de getalwaarde van het verschil tussen de concentratie van asbestvezels in de buitenlucht\n                                                en de concentratie van asbestvezels in de binnenlucht van een voor mensen toegankelijke\n                                                ruimte, voorzover deze concentratie afkomstig is uit een of meer constructie-onderdelen\n                                                die die ruimte begrenzen dan wel uit een of meer in die ruimte aanwezige constructie-onderdelen,\n                                                niet groter dan 1.000 ve/m3.\n\n2 In een bestaand bouwwerk is, gelet op artikel 3.109b van het besluit, de getalwaarde van het verschil tussen de concentratie van asbestvezels in de buitenlucht\n                                                en de concentratie van asbestvezels in de binnenlucht van een voor mensen toegankelijke\n                                                ruimte, voorzover deze concentratie afkomstig is uit een of meer constructie-onderdelen\n                                                die die ruimte begrenzen dan wel uit een of meer in die ruimte aanwezige constructie-onderdelen,\n                                                niet groter dan 100.000 ve/m3.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert heeft afhankelijk van de oppervlakte\n                                          van de daarop aangewezen ruimten en van de bezettingsgraadklasse van die ruimten een\n                                          zodanige opvang- en doorstroomcapaciteit dat in geval van brand snel en veilig kan\n                                          worden gevlucht. Daarbij kan rekening worden gehouden met gefaseerde ontruiming.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de toepassing van NEN 1010 geldt het volgende:\n\na. De volgende onderdelen blijven buiten toepassing:\n\n\u2013 132.2.5:\n\nspeciale aansluitvoorwaarden van de netbeheerder;\n\n\u2013 134.1.1:\n\nvakmanschap bij uitvoering van elektrische installatiewerkzaamheden;\n\n\u2013 134.2:\n\neerste inspectie;\n\n\u2013 313.2:\n\naanwezigheid van installaties voor veiligheidsdoeleinden;\n\n\u2013 340.1:\n\nraadplegen toekomstige gebruiker;\n\n\u2013 412.2.1.1:\n\ntoegepast elektrisch materieel;\n\n\u2013 422.3.5:\n\nleidingen die niet geheel zijn ondergebracht in niet-brandbaar materiaal;\n\n\u2013 422.3.7:\n\neisen aan verwarmings- en ventilatiesystemen;\n\n\u2013 422.3.8:\n\neisen aan motoren;\n\n\u2013 422.3.9:\n\neisen aan verlichtingsarmaturen;\n\n\u2013 422.3.17:\n\neisen aan verwarmingstoestellen;\n\n\u2013 422.3.18:\n\neisen aan verwarmingstoestellen;\n\n\u2013 422.3.19:\n\neisen aan verwarmingstoestellen;\n\n\u2013 424.1.1:\n\neisen aan verwarmings- en ventilatiesystemen;\n\n\u2013 424.1.2:\n\neisen aan verwarmingselementen;\n\n\u2013 424.2:\n\neisen aan toestellen;\n\n\u2013 511.2:\n\nspeciale overeenkomst tussen degene die de installatie specificeert en de installateur:\n\n\u2013 514.5.1:\n\naanwezigheid van schema\u2019s en tekeningen;\n\n\u2013 527:\n\nkeuze en installatie van maatregelen ter beperking van brandverspreiding;\n\n\u2013 529.1:\n\nkennis en ervaring van het personeel;\n\n\u2013 551:\n\nlaagspanningsopwekeenheden;\n\n\u2013 56.5.1:\n\nelektrische voedingsbronnen voor veiligheidsvoorzieningen;\n\n\u2013 56.6.2:\n\nveiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;\n\n\u2013 56.6.3:\n\nveiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;\n\n\u2013 56.6.4:\n\nveiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;\n\n\u2013 56.6.6:\n\nveiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;\n\n\u2013 56.6.7:\n\nveiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;\n\n\u2013 56.6.8:\n\nveiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;\n\n\u2013 56.6.9:\n\nveiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;\n\n\u2013 56.7.3:\n\nverwijzing naar Bouwbesluit 2003;\n\n\u2013 deel 6:\n\ninspectie;\n\n\u2013 704:\n\nelektrische installaties op bouw- en sloopterreinen;\n\n\u2013 705:\n\nelektrische installaties op bedrijfsterreinen voor landbouw, tuinbouw en vee teelt;\n\n\u2013 708:\n\nelektrische installaties op campings en vergelijkbare terreinen;\n\n\u2013 709:\n\nelektrische installaties in jachthavens en op vergelijkbare terreinen;\n\n\u2013 710.514.5:\n\nschema\u2019s, documentatie en bedieningsinstructies;\n\n\u2013 710.56.5.3:\n\ngedetailleerde eisen voor veiligheidsdoeleinden;\n\n\u2013 710.56.7:\n\nstroomketens voor noodverlichting;\n\n\u2013 710.56.8:\n\noverige voorzieningen;\n\n\u2013 710.6:\n\ninspectie van elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten;\n\n\u2013 711.6:\n\ninspectie elektrische installaties van tentoonstellingen, shows en stands;\n\n\u2013 713:\n\nelektrische installaties in meubilair;\n\n\u2013 717:\n\nelektrische installaties voor verrijdbare of verplaatsbare eenheden;\n\n\u2013 718.55.3:\n\nnoodverlichting in bijeenkomst-, sport- en stationsgebouwen;\n\n\u2013 718.56.7.7:\n\nveiligheidsvoorzieningen voor de voeding van noodverlichting;\n\n\u2013 718.56.7.9:\n\nverlichting aanduiding uitgang;\n\n\u2013 721:\n\nelektrische installaties in toercaravans en campers;\n\n\u2013 722.55.2:\n\nverplaatsbare voedingsbronnen;\n\n\u2013 724.55.2:\n\nverplaatsbare toestellen;\n\n\u2013 725.56.7:\n\nstroomketens voor noodverlichting;\n\n\u2013 740:\n\ntijdelijke elektrische installaties voor constructies, toestellen en kramen op kermissen,\n                                                               in atractieparken en circussen;\n\n\u2013 753:\n\nsystemen voor vloer- en plafondverwarming;\n\n\u2013 754.55:\n\noverig materieel;\n\n\u2013 761:\n\nkabels in de grond;\n\n\u2013 763:\n\ngrond- wegdek- en vloerverwarming anders dan voor ruimteverwarming;\n\n\u2013 773:\n\nvoeding van neoninstallaties en neontoestellen;\n\n\u2013 781:\n\nlasinstallaties \u2013 lascabines;\n\n\u2013 783:\n\nbrandpreventieve en repressieve installaties, anders dan een brandweerlift.\n\nb. In onderdeel 710.55.6.1 wordt na punt b. een punt toegevoegd, luidende:\n\nc. beveiligd door aardlekschakelaars met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste\n                                                      10 mA type B.\n\nc. In onderdeel 714.1.1 is de bepaling dat rubriek 714 niet geldt voor openbare verlichting\n                                                als bedoeld onder 1) van dat onderdeel, niet van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nWaar in artikel 3.81, eerste en tweede lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 1087 is bedoeld onderdeel 5.1 en onderdeel 5.3 van die norm.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nWaar in artikel 2.193, eerste lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 1594 is bedoeld onderdeel 4.2 van die norm.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de toepassing van NEN 2057 geldt het volgende:\n\nOnderdeel 6.1 wordt gelezen als:\n\nProjecteer de delen van de daglichtopening loodrecht op het projectievlak.\n\n[Vervallen per 21-05-2009]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de toepassing van NEN 2916 geldt het volgende:\n\na. voor de in onderdeel 5.2.2 opgenomen formule gelden de volgende waarden voor de correctiefactor\n                                                CEPC;i:\n\nGebruiksfunctie\n\nCorrectie-\n\nfactor\n\n1\u00b0.\n\nbijeenkomstfunctie\n\n1,17\n\n2\u00b0.\n\ncelfunctie\n\n1,06\n\n3\u00b0.\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na. voor aan bed gebonden pati\u00ebnten\n\n0,87\n\nb. andere\n\n1,11\n\n4\u00b0.\n\nkantoorfunctie\n\n0,96\n\n5\u00b0.\n\nlogiesfunctie\n\n1,00\n\n6\u00b0.\n\nonderwijsfunctie\n\n1,19\n\n7\u00b0.\n\nsportfunctie\n\n0,99\n\n8\u00b0.\n\nwinkelfunctie\n\n1,10\n\nb.  voor de in onderdeel 5.2.2 opgenomen formule gelden voor de correctiefactoren YVen Yverlies de volgende waarden:\n\n- YV= 1,25\n\n- Yverlies= 1,2\n\nc.  voor de in onderdeel 5.2.4 opgenomen formule geldt: Ykoel = 3\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij toepassing van NEN 5077 in de artikelen 3.1 tot en met 3.5 van het besluit worden de artikelen 4.6 tot en met 4.11 in acht genomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 De bepaling van de karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie als\n                                                bedoeld in artikel 3.4, derde en vierde lid, van het besluit, vindt plaats door middel van metingen volgens NEN 5077 met in achtneming van artikel 4.7, dan wel door middel van berekeningen als bedoeld in artikel 4.8.\n\n2 De karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie als bedoeld in artikel 3.3, derde tot en met vijfde lid, van het besluit, en de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, bedoeld\n                                                in artikel 3.4, vierde lid, van het besluit, wordt bepaald op grond van de geluidwering zoals aangegeven in artikel 4.11.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 Bij de meting van de karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie als\n                                                bedoeld in de artikelen 3.3, eerste, vierde en vijfde lid, en 3.4, derde lid, van het besluit, wordt een herleidingsterm CL;k voor de variatiein geluidbelasting toegepast, zoals aangegeven in artikel 4.9, eerste, tweede en derde lid.\n\n2 Bij de meting van de karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie als\n                                                bedoeld in artikel 3.3, derde, vierde en vijfde lid, van het besluit en de karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie\n                                                als bedoeld in artikel 3.4, vierde lid, van het besluit, worden een herleidingsterm CL;k voor de variatie in geluidbelasting toegepast zoals aangegeven in artikel 4.9, vierde en vijfde lid, en herleidingswaarden Ci voor het geluidspectrum, zoals aangegeven in artikel 4.10.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 Bij de berekening van de karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie\n                                                als bedoeld in artikel 3.4, derde lid, van het besluit worden herleidingswaarden voor het geluidspectrum toegepast overeenkomstig tabel\n                                                6 van NEN 5077.\n\n2 Bij de berekening van de karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie\n                                                als bedoeld in artikel 3.4, derde lid, van het besluit, wordt een herleidingsterm CL;k voor de variatie in geluidbelasting toegepast, zoals aangegeven in artikel 4.9, eerste, derde en vierde lid.\n\n3 Bij de berekening van de karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie\n                                                als bedoeld in artikel 3.4, vierde lid, van het besluit, worden een herleidingsterm CL;k voor de variatie in geluidbelasting gehanteerd, zoals aangegeven in artikel 4.9 en herleidingswaarden Ci voor het geluidspectrum, zoals aangegeven in artikel 4.10.\n\n4 Berekeningen van de geluidwering vinden plaats voor de octaafbanden met de middenfrequenties\n                                                125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz en 2000 Hz.\n\n5 De geluidwering (GA) wordt berekend uit het genormeerd geluiddrukniveauverschil van de gevel (D2m;nT;i) in octaafbanden met de herleidingswaarden Civolgens de formule:\n\nHierbij worden de herleidingswaarden Ci bepaald op grond van het eerste of derde lid.\n\n6 Het genormeerd geluiddrukniveauverschil van de gevel (D2m;nT;i) wordt bepaald uit het genormeerd geluiddrukniveauverschil (D2m;nT;i;k) per constructie-onderdeel en de herleidingsterm voor de variatie in geluidbelasting\n                                                (CL;k) voor het betreffende constructie-onderdeel k volgens de formule:\n\nwaarin CL;k volgt uit het bepaalde in het tweede of derde lid.\n\n7 Het genormeerd geluiddrukniveauverschil (D2m;nT;i;k) wordt per constructie-onderdeel k berekend volgens NEN-EN 12354-3, waarbij de invulling van de rekenmethode die in\n                                                de annexes B en D van die norm wordt gegeven als een integraal onderdeel van de methode\n                                                wordt beschouwd en \u2206Lfs = 0 dB wordt gesteld.\n\n8 Ten aanzien van de te hanteren invoergegevens voor de berekeningen zijn de aanwijzingen\n                                                in NEN-EN 12354-3 annex B van toepassing. Als invoergegeven voor elementen waarvan\n                                                de akoestische prestatie is gebaseerd op laboratoriummetingen, zoals de luchtgeluidisolatie\n                                                R van bouwelementen en het genormeerd geluidniveauverschil Dne van ventilatievoorzieningen, wordt het meetresultaat met 2 dB verminderd.\n\n9 De karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie in relatie tot de artikelen 3.3, eerste, vierde en vijfde lid, en 3.4, derde lid, van het besluit wordt bepaald uit de geluidwering van de scheidingsconstructie volgens onderdeel\n                                                5.3.6 van NEN 5077.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 Indien bij twee of meer geluidbelaste constructie-onderdelen van de uitwendige scheidingsconstructie\n                                                deze onderdelen niet gelijktijdig door een vliegtuig direct aangestraald kunnen worden,\n                                                worden voor de herleidingsterm CL;k als bedoeld in NEN 5077, onderdeel 5.3.4, en in artikel 4.8, zesde lid, de volgende waarden gehanteerd:\n\na. \nC\nL;\n\nk\n = 0 dB voor de constructie-onderdelen k waarvoor de hoek tussen de verbindingslijn geluidsbron en het onderdeel en de normaal\n                                                      op het onderdeel niet groter is dan 70\u00b0;\n\nb. \nC\nL;\n\nk\n = 3 dB voor de constructie-onderdelen k waarvoor de hoek tussen de verbindingslijn geluidsbron en het onderdeel en de normaal\n                                                      op het onderdeel groter is dan 70\u00b0 en niet groter dan 90\u00b0, en\n\nc. \nC\nL;\n\nk\n = 8 dB voor de constructie-onderdelen k waarvoor de hoek tussen de verbindingslijn geluidsbron en het onderdeel en de normaal\n                                                      op het onderdeel groter is dan 90\u00b0.\n\n2 De geluidwering GA van de uitwendige scheidingsconstructie is de laagste van de bepaalde geluidweringen\n                                                bij mogelijke combinaties van direct en niet direct aangestraalde onderdelen van de\n                                                uitwendige scheidingsconstructie.\n\n3 Voor het constructie-onderdeel k van de uitwendige scheidingsconstructie dat het verst van het gemiddelde grondpad\n                                                is verwijderd, wordt CL;k = 8 dB gehanteerd, indien de hoek tussen het onderdeel van de uitwendige scheidingsconstructie\n                                                en het gemiddelde grondpad kleiner is dan 30\u00b0.\n\n4 In verband met de hoekafhankelijkheid van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie\n                                                \u03c6\u03b1\u03b2m wordt een herleidingstermCL;k toegepast als bedoeld in NEN 5077, onderdeel 5.3.4. \u03c6\u03b1\u03b2m is afhankelijk van de momentane vliegtuigpositie die wordt beschreven door de hoeken\n                                                \u03b1 en \u03b2. De horizontale hoek \u03b1 is gedefinieerd als de hoek tussen de normaal op het constructie-onderdeel k van de uitwendige scheidingsconstructie en de verbindingslijn tussen het middelpunt\n                                                van het constructie-onderdeel van de uitwendige scheidingsconstructie in het referentievlak\n                                                en de projectie van de vliegtuigpositie op het referentievlak. De verticale hoek \u03b2 is gedefinieerd als de hoek tussen de verbindingslijn tussen het middelpunt van het\n                                                constructie-onderdeel van de uitwendige scheidingsconstructie in het referentievlak\n                                                en de vliegtuigpositie en de verbindingslijn tussen het middelpunt van het constructie-onderdeel\n                                                van de uitwendige scheidingsconstructie in het referentievlak en de projectie van\n                                                de vliegtuigpositie op het referentievlak. \u03c6\u03b1\u03b2m wordt op grond van metingen of berekeningen per luchtvaartterrein vastgesteld.\n\n5 De herleidingsterm CL;k bedoeld in het vierde lid, wordt per constructie-onderdeel k van de uitwendige scheidingsconstructie per procedure m bepaald uit:\n\nC\nL = LAeq(1) - LAeq(2)\n\nwaarbij :\n\nL\nAeq\n(1) = de LAeq geluidsbelasting in dB(A), als bedoeld in artikel 4.11, tweede lid, voor procedure m;\n\nL\nAeq\n(2) = de LAeq geluidsbelasting in dB(A), berekend overeenkomstig de Regeling berekening nachtelijke geluidsbelasting, met mede-integratie van de hoekafhankelijke geluidwering \u03c6\u03b1\u03b2m, voor procedure m en constructie-onderdeel k.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de bepaling van de geluidwering ten gevolge van nachtelijk vliegverkeer wordt\n                                          onderscheid gemaakt in de geluidwering voor startend en landend vliegverkeer. Hierbij\n                                          wordt uitgegaan van de herleidingswaarden Ci volgens het spectrum voor startend en landend vliegverkeer, zoals opgenomen in tabel\n                                          4.1.\n\nTabel 4.1 - Herleidingswaarden(Ci) voor specifiek soorten buitengeluid\n\nC\n\ni\n\nin dB voor octaafband met middenfrequentie in Hz\n\n125\n\ni =1\n\n250\n\ni =2\n\n500\n\ni =3\n\n1000\n\ni =4\n\n2000\n\ni =5\n\nLuchtverkeer op Schiphol, starten\n\n-15,3\n\n-7,6\n\n-6,8\n\n-4,4\n\n-6,5\n\nLuchtverkeer op Schiphol, landen\n\n-18,8\n\n-11,9\n\n-7,1\n\n-5,9\n\n-3,2\n\nLuchtverkeer op Maastricht, starten\n\n-12,6\n\n-6,0\n\n-5,7\n\n-4,8\n\n-10,8\n\nLuchtverkeer op Maastricht, landen\n\n-17,2\n\n-10,5\n\n-6,9\n\n-6,1\n\n-3,6\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 De geluidwering GA van de uitwendige scheidingsconstructie bij nachtelijk vliegverkeer wordt als volgt\n                                                berekend:\n\n= {10 log {10LAeq;buiten;starten/10 + 10LAeq;buiten;landen/10} - LAeq;binnen\n\nHierbij wordt de LAeq geluidsbelasting in dB(A) binnen een ruimte (LAeq;binnen), als volgt berekend:\n\nL\nAeq;binnen = 10 log {10LAeq;binnen;starten/10 + 10LAeq;binnen;landen/10}\n\nL\nAeq;binnen;starten = LAeq;buiten,starten - GA;starten\n\nL\nAeq;binnen;landen = LAeq;buiten;landen - GA;landen\n\nwaarin:\n\nL\nAeq;binnen;starten = de LAeq geluidsbelasting in dB(A) binnen een ruimte ten gevolge van startend vliegverkeer;\n\nL\nAeq;buiten;starten = de LAeq geluidsbelasting in dB(A) buiten de woonfunctie of de gezondheidszorgfunctie ten\n                                                gevolge van startend vliegverkeer als bedoeld in het tweede lid;\n\nG\nA;starten = de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie in dB(A) bij startend vliegverkeer;\n\nL\nAeq;binnen;landen = de LAeq geluidsbelasting in dB(A) binnen een ruimte ten gevolge van landend vliegverkeer;\n\nL\nAeq;buiten;landen = de LAeq geluidsbelasting in dB(A) buiten de woonfunctie of de gezondheidszorgfunctie ten\n                                                gevolge van landend vliegverkeer als bedoeld in het tweede lid;\n\nG\nA;landen = de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie in dB(A) bij landend vliegverkeer\n\n2 DeLAeq geluidsbelasting in dB(A) buiten de woonfunctie of de gezondheidszorgfunctie voor\n                                                startend en landend vliegverkeer wordt berekend overeenkomstig de Regeling berekening\n                                                nachtelijke geluidsbelasting, waarbij de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie\n                                                onderscheiden naar startend en landend vliegverkeer, Lgevel;m', gelijk wordt gesteld aan 0 dB(A).\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nWaar in artikel 3.16 van het besluit wordt verwezen naar NEN 5078, is bedoeld: NEN-EN 12354-6.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij toepassing van de norm geldt, dat de in onderdeel 5.2.1 van die norm bedoelde\n                                          waarde voor de correctie ten opzichte van de vorige norm, CEPC 1,12 is.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nWaar in artikel 1.1, tweede lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 6090, is bedoeld:\n\na.  in relatie tot de permanente vuurbelasting onderdeel 3.3.1 van die norm, en\n\nb.  in relatie tot de vuurbelasting, zijnde de som van de permanente vuurbelasting en\n                                                de variabele vuurbelasting, onderdeel 3.3 van die norm.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij verbouw van een bouwwerk geen gebouw zijnde als bedoeld in artikel 2.4a van het besluit, geldt het volgende:\n\na. Onderdeel 5.2.2 wordt als volgt gelezen: Als referentieperiode voor de bepaling van\n                                                zowel de grootte van de belastingen als de sterkte geldt voor veiligheidsklasse 1\n                                                en 2 ten minste een referentieperiode van 15 jaar en voor veiligheidsklasse 3 een\n                                                referentieperiode van 25 jaar.\n\nb. Tabel 1, behorende bij onderdeel 5.3.4, wordt als volgt gelezen:\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 Bij de toepassing van NEN 6702 geldt het volgende:\n\na. Waar in artikel 2.2, tweede lid, van het besluit, wordt verwezen naar bijzondere belastingscombinaties als bedoeld in NEN 6702, is\n                                                      bedoeld:\n\nonderdeel 6.2.2 in verbinding met de onderdelen 9.5 en 9.6 van die norm.\n\nb. Waar in artikel 2.3, eerste lid, van het besluit, wordt verwezen naar bijzondere belastingscombinaties als bedoeld in NEN 6702, is\n                                                      bedoeld:\n\nonderdeel 6.2.2 in verbinding met de onderdelen 9.3, 9.4 en 9.7 van die norm.\n\nc. Waar in artikel 2.3, tweede lid, van het besluit, wordt verwezen naar bijzondere belastingscombinaties als bedoeld in NEN 6702, is\n                                                      bedoeld:\n\nonderdeel 6.2.2 in verbinding met onderdeel 9.1 van die norm.\n\nd. in de onderdelen 5.1.2 en 5.1.3 wordt de tekst na de eerste gedachtenstreep als volgt\n                                                      gelezen: Het gewicht is minder dan 1 kN of het gewicht per oppervlakte is minder dan\n                                                      0,15 kN/m2.\n\n2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, geldt bij verbouw van een bouwwerk geen\n                                                gebouw zijnde als bedoeld in artikel 2.4a van het besluit, het volgende:\n\na. Tabel 2, behorende bij onderdeel 5.2.1 van deze norm, wordt als volgt gelezen:\n\nb. Bijzondere belastingen behoeven niet hoger te worden gekozen dan die welke bij het\n                                                      oorspronkelijke ontwerp van het bouwwerk geen gebouw zijnde in de beschouwing zijn\n                                                      betrokken.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de toepassing van NEN-EN 81-72 geldt het volgende:\n\na. bij onderdeel 5.1.1 geldt het volgende:\n\n1. \u2018een tegen brand beschermde hal\u2019 wordt telkens gelezen als: verkeersruimte, die al\n                                                      dan niet tezamen met de liftschacht een rookcompartiment als bedoeld in afdeling 2.16 van het besluit is.\n\n2. \u2018Zie bijlage B en bijlage E\u2019 wordt gelezen als:\n\nZie bijlage B en bijlage E.\n\nDe liftschacht van een brandweerlift heeft een volgens NEN 6068 bepaalde weerstand\n                                                tegen branddoorslag en brandoverslag naar een verblijfsgebied, een toiletruimte, een\n                                                badruimte, een meterruimte en een technische ruimte van ten minste 60 minuten.\n\nb. in onderdeel 5.2.3 geldt voor de vrije doorgang van de toegang van de liftschacht\n                                                een minimum breedte van 85 cm.\n\nc. voor de in onderdeel 5.9.1 genoemde primaire en secundaire voorziening voor elektriciteit\n                                                is artikel 4.1 van deze regeling van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de toepassing van NEN 2057 geldt het volgende:\n\nOnderdeel 6.1 wordt gelezen als:\n\nProjecteer de delen van de daglichtopening loodrecht op het projectievlak.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de verwijzing in onderdeel 4.3.3 van NEN 2608 naar NEN 6700, NEN 6710, NEN 6760\n                                          en NEN 6770, zijn de artikelen 4.24, 4,27, 4,29 respectievelijk 4.30 van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nWaar in paragraaf 3.14.2 van het besluit wordt verwezen naar NEN 2757, is bedoeld: NEN 8757.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de toepassing van NEN 3859 geldt het volgende:\n\na. bij de verwijzing in de onderdelen 5.2.1 en 9.1 van deze norm naar NEN 6710, NEN 6720,\n                                                NEN 6760 en NEN 6770 zijn de artikelen 4.27, 4.28, 4.29 respectievelijk 4.30 van deze regeling van toepassing;\n\nb. in onderdeel 5.2.1 vervalt de zinsnede `- 6.1 van NEN 6740:1991 voor funderingsconstructies;'\n\nc. onderdeel 5.2.2 wordt gelezen als volgt:\n\nIn afwijking van het gestelde in 5.2.1 moet:\n\nbij de rekenmethode de rekenwaarden van de belastingen zijn ontleend aan de voorgeschreven\n                                                      fundamentele belastingscombinaties;\n\nbij de rekenmethode de rekenwaarden van de materiaalgrootheden zijn ontleend aan hoofdstuk\n                                                      9;\n\nd. onderdeel 5.2.3 wordt gelezen als volgt:\n\nIn aanvulling op het gestelde in 5.2.1, mogen de hier gegeven bepalingsmethoden slechts\n                                                zijn toegepast mits daarbij ten minste aan de voorwaarden in de onderdelen 7.4, 11.2\n                                                en 11.3 is voldaan;\n\ne. bij de verwijzing in onderdeel 5.3 van deze norm naar NEN 6700 is artikel 4.24 van deze regeling van toepassing;\n\nf. de onderdelen 7.1, 7.2, 7.3 en 7.5 blijven buiten beschouwing;\n\ng. in onderdeel 8.1 wordt voor \u03a5f;w en voor \u03a5f de waarde 1 aangehouden;\n\nh. bij de verwijzing in de onderdelen 8.3, 8.4, 8.5, 8.8.2 en 8.8.3 van deze norm naar\n                                                NEN 6702 is artikel 4.25 van deze regeling van toepassing;\n\ni. in onderdeel 8.4 is voor psn;q;k de waarde 130 N/m\u00b2 aangehouden;\n\nj. in de onderdelen 8.5.1.a) en 8.5.1.c) wordt de tweede volzin telkens als volgt gelezen:\n                                                De belasting door installaties die permanent aanwezig kunnen zijn moet bepaald zijn\n                                                op grond van de werkelijk optredende belastingen.;\n\nk. in onderdeel 8.5.2.a) worden de eerste twee volzinnen vervangen door: De geconcentreerde\n                                                belasting moet bepaald zijn op grond van de werkelijk optredende belasting.;\n\nl. onderdeel 8.6.1 wordt gelezen als volgt: Indien een kasconstructie wordt belast door\n                                                gewassen en de media waarop deze groeien, dan moet met het eigen gewicht van deze\n                                                gewassen en de media rekening zijn gehouden;\n\nm. de onderdelen 8.6.2 en 8.6.3 blijven buiten toepassing;\n\nn. tabel 2 van onderdeel 8.8.2 wordt gelezen als volgt:\n\nTabel 2: Extreme waarden van de stuwdrukken door wind\n\nheff1\n\nm\n\nPw\n\nN/m\u00b2\n\n0,5 -2\n\n293\n\n2,5\n\n329\n\n3\n\n359\n\n3,5\n\n386\n\n4\n\n410\n\n5\n\n450\n\n6\n\n484\n\n7\n\n514\n\n8\n\n539\n\n9\n\n562\n\n10\n\n584\n\n>10\n\nConform NEN 6702 windgebied II, onbebouwd, rekening houdend met de reductiefactor\n                                                               volgens 5.5.2 van die norm\n\no.  de onderdelen 11.1, 11.4 en hoofdstuk 12 blijven buiten toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de toepassing van NEN 6068 geldt het volgende:\n\nin de onderdelen 6.3, 6.4, 7.1.1, 7.2.1 en 7.2.2 blijven de verwijzingen naar de normen\n                                          NEN 6071, NEN 6072 en NEN 6073, buiten toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij toepassing van NEN 6069 zijn bij de verwijzing in de onderdelen A.A.1.1, A.A.1.2\n                                          en A.A.2.1 van deze norm naar NEN 6700, NEN 6710, NEN 6720, NEN 6760, NEN 6770 en\n                                          NEN 6790 de artikelen 4.24, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 respectievelijk 4.31 van deze regeling van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nWaar in artikel 1.1, tweede lid, van het besluit is verwezen naar NEN 6090, is bedoeld:\n\na. in relatie tot de permanente vuurbelasting onderdeel 3.5 van die norm, en\n\nb. in relatie tot de vuurbelasting, zijnde de som van de permanente vuurbelasting en\n                                                de variabele vuurbelasting, onderdeel 3.1 van die norm.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 Bij de toepassing van NEN 6700 geldt het volgende:\n\na. ten aanzien van de verwijzing in hoofdstuk 3 naar NEN 6702 is artikel 4.25 van deze regeling van toepassing;\n\nb. onderdeel 5.2.2 wordt als volgt gelezen:\n\n5.2.2. De referentieperiode voor een bouwconstructie is ten minste een jaar, met dien\n                                                      verstande dat voor de bepaling van de belastingen de referentieperiode voor veiligheidsklassen\n                                                      2 en 3 ten minste 15 jaar is;\n\nc. onderdeel 5.3.3 wordt als volgt gelezen:\n\n5.3.3 Bouwconstructies moeten zodanig zijn ontworpen dat het bezwijken van een onderdeel\n                                                      ten gevolge van brand niet tot onevenredig grote schade leidt;\n\nd. tabel 1, behorende bij onderdeel 5.3.4, wordt als volgt gelezen:\n\nTabel 1. Veiligheidsklassen voor bouwconstructies met betrekking tot de gevolgen van\n                                                         bezwijken\n\nVeiligheids-klasse\n\nGevolgen van bezwijken\n\nBetrouwbaarheidsindex \u00df\n\nUiterste grenstoestand\n\nKans op levensgevaar\n\nKans op economische schade\n\nIndien wind maatgevend\n\nOverige belastingen maatgevend\n\n1\n\nVerwaarloos-baar klein\n\nKlein\n\n1,3\n\n1,7\n\n2\n\nKlein\n\nGroot\n\n2,2\n\n2,2\n\n3\n\nGroot\n\nGroot\n\n2,9\n\n2,9\n\ne. in onderdeel 6.1.1 blijft de laatste volzin buiten toepassing;\n\nf. onderdeel 6.1.2 blijft buiten toepassing;\n\ng. onderdeel 8.3.1 wordt als volgt gelezen: 8.3.1 Bij de beoordeling moet zijn uitgegaan\n                                                      van de feitelijke geometrie van de bouwconstructie;\n\nh. onderdeel 8.3.2 blijft buiten toepassing;\n\ni. in onderdeel 9.1.2 vervalt het laatste aandachtspunt;\n\nj. onderdeel 9.3.1.6 blijft buiten toepassing, en\n\nk. onderdeel 9.4 blijft buiten toepassing.\n\n2 Bij verbouw van een bouwwerk geen gebouw zijnde als bedoeld in artikel 2.4a van het besluit, is artikel 4.14a van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n1 Bij de toepassing van NEN 6702 geldt het volgende:\n\na. ten aanzien van de verwijzingen in de onderdelen 5.1, 6.3.1, 8.3.1.1 en 8.3.1.2 naar\n                                                      NEN 6700 is artikel 4.24 van deze regeling van toepassing;\n\nb. tabel 1 behorende bij onderdeel 5.1 van die norm wordt als volgt gelezen:\n\nAanduiding van de gebruiksfunctie ab\n\nVeiligheidsklasse\n\nReferentieperiode\n\nBouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van een primaire nutsvoorziening, of bouwwerken\n                                                                     met een primaire maatschappelijke of culturele functie (energie centrale, schouwburg,\n                                                                     bruggen, tunnels, e.d.)\n\n3\n\n1\n\nBijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, overige\n                                                                     gebruiksfunctie voor het personen vervoer, winkelfunctie, kantoorfunctie,\n\n3\n\n1\n\nLogiesgebouw, woongebouw, cellengebouw,\n\n3\n\n1\n\nAlle gebouwen ten behoeve van een primaire nutsvoorziening, of bouwwerken met een\n                                                                     primaire maatschappelijke of culturele functie\n\n3\n\n1\n\nAlle gebouwen met meer dan twee bouwlagen met uitzondering van: niet in woongebouwen\n                                                                     gelegen woonfuncties, woonfunctie van een woonwagen, niet in logiesgebouwen gelegen\n                                                                     logiesfuncties\n\n3\n\n1\n\nAlle bouwwerken waarin een gedeelte mede is bestemd voor bezoekers\n\n3\n\n1\n\nNiet in een logiesgebouw gelegen logiesfunctie\n\n2\n\n1\n\nNiet in een woongebouw gelegen woonfunctie, niet zijnde de woonfunctie van een woonwagen\n\n2\n\n1\n\nCelfunctie, niet gelegen in een cellengebouw\n\n2\n\n1\n\nBouwwerken, geen gebouw zijnde\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie van een woonwagen (woonwagen zelf)\n\n2\n\n1\n\nIndustriefunctie, met ten hoogste 2 bouwlagen, niet zijnde een lichte industriefunctie\n\n2\n\n1\n\nLichte industriefunctie\n\n1\n\n1\n\nOverige bouwwerken, geen gebouw zijnde, van geringe betekenis\n\n1\n\n1\n\na Indien een bouwconstructie ten dienste staat van twee of meer gebruiksfuncties, zoals\n                                                      bijvoorbeeld een funderingsconstructie van een combinatiegebouw, moet die combinatie\n                                                      van veiligheidsklasse en referentieperiode worden beschouwd die leidt tot bouwkundig\n                                                      zwaarste oplossing.\n\nb Bij de toepassing van de tabel blijven niet-gemeenschappelijke ruimten van een gebruiksfunctie,\n                                                      gelegen binnen de omhullende van een andere gebruiksfunctie, die bijdraagt aan het\n                                                      functioneren van de beschouwde gebruiksfunctie, buiten beschouwing.\n\nc. tabel 2, behorende bij onderdeel 5.2.1 van deze norm, wordt als volgt gelezen:\n\nVeiligheids-\n\nklasse\n\nBelastingcombinaties\n\n\u03b3\nf;g;u (\u03b3f;p;u)\n\n\u03b3\nf;q;u\n\n\u03b3\nf;q;u\n\n\u03b3\nf;a;u\n\nNormaal (ongunstig)\n\nGunstig\n\nWind\n\nOverig\n\nFundamentele combinaties a\n\n1\n\n1\n\n1\n\n0,9\n\n1\n\n1\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n1,15\n\n0,9\n\n1,3\n\n1,05\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n1,2\n\n0,9\n\n1,5\n\n1,1\n\n\u2013\n\nBijzondere combinaties b\n\n1-2-3\n\n3\n\n1\n\n1\n\n1\n\n1\n\n1\n\na De fundamentele belastingcombinaties voor \u2018alleen permanente belasting\u2019 hoeft voor\n                                                      bestaande bouw niet te worden gecontroleerd, omdat deze impliciet reeds door de overige\n                                                      combinaties worden afgedekt.\n\nb De parti\u00eble factoren voor bijzondere belastingen hebben in het geval van de beoordeling\n                                                      van bestaande constructies uitsluitend betrekking op brand.\n\nd. onderdeel 5.5.1 wordt als volgt gelezen:\n\n5.5.1 Voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken\n                                                      bedraagt de referentieperiode 1 jaar;\n\ne. in onderdeel 5.5.2 wordt voor 't' gelezen:\n\nt is de referentieperiode voor de bepaling van de reductiefactor voor de gelijkmatig\n                                                      verdeelde belasting in jaren volgens 5.5.1, waarbij voor bouwwerken behorende tot\n                                                      veiligheidsklasse 2 of 3 voor de bepaling van de correctie ten minste wordt uitgegaan\n                                                      van t = 15 jaren.\n\nf. in onderdeel 6.1.1 van deze norm wordt bij het laatste aandachtstreepje gelezen:\n\nbijzondere belastingen moeten zijn ontleend aan 9.2;\n\ng. onderdeel 6.3.2, eerste volzin, laatste aandachtspunt, blijft buiten toepassing;\n\nh. ten aanzien van de verwijzing in de onderdelen 6.3.3.3 naar NEN 6710, NEN 6720, NEN\n                                                      6760 en NEN 6770 zijn de artikelen 4.27, 4.28, 4.29 respectievelijk 4.30 van toepassing;\n\ni. onderdeel 7.1.2.1 wordt als volgt gelezen:\n\n7.1.2.1 Het gewicht van bouwwerken moet zijn berekend op grond van de werkelijke afmetingen\n                                                      en het gemiddelde gewicht per volume van het materiaal;\n\nj. onderdeel 7.1.3.2 wordt als volgt gelezen:\n\n7.1.3.2 Niet-dragende binnenwanden moeten in rekening zijn gebracht als lijnlast;\n\nk. ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 7.3 naar NEN 6720 is artikel 4.28 van toepassing;\n\nl. onderdeel 8.2.5.3 van deze norm blijft buiten toepassing;\n\nm. onderdeel 8.3.2.1 van deze norm wordt als volgt gelezen:\n\n8.3.2.1 Voor de bepaling van de belasting door goederen en transportmiddelen moet\n                                                      zijn uitgegaan van de ten tijde van de verlening van de bouwvergunning of de omgevingsvergunning\n                                                      berekende vloerbelasting in relatie tot de oorspronkelijke bestemming van die vloer;\n\nn. in onderdeel 8.5.2:\n\n1\u00ba. de eerste volzin van de tweede alinea wordt als volgt gelezen:\n\nAfhankelijk van het beladen gewicht van de voertuigen, waarvan bij de verlening van\n                                                            de bouwvergunning of de omgevingsvergunning is uitgegaan, moet voor deze belastingen\n                                                            zijn aangehouden, en\n\n2\u00ba. de eerste volzin van het derde aandachtstreepje wordt als volgt gelezen:\n\nDe belasting moet zijn bepaald op basis van het zwaarst mogelijke voertuig dat van\n                                                            de garage gebruik maakt, en\n\no. In onderdeel 8.7.1.4 van deze norm wordt \u03b3m = 1,3 gelezen als \u03b3m = 1,1 ingeval de hoogteligging van het dak, en de afmetingen en de hoogteligging\n                                                      van de noodafvoeren als beschreven in onderdeel 8.7.1.3 in-situ zijn gemeten;\n\np. in onderdeel 8.8.2 van deze norm wordt de eerste volzin als volgt gelezen:\n\nDe belastingen die optreden als gevolg van temperatuurvariaties moeten zijn gebaseerd\n                                                      op de grootte van de optredende temperatuurvariaties, zij het dat ten minste moet\n                                                      zijn gerekend op temperaturen volgens tabel 12.\n\n2 Bij verbouw van een bouwwerk geen gebouw zijnde als bedoeld in artikel 2.4a van het besluit, is artikel 4.15, tweede lid, van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de toepassing van NEN 6707 geldt het volgende:\n\na.  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 5.2 alsmede bijlage C.3 naar NEN 6700\n                                                is artikel 4.24 van toepassing;\n\nb.  in onderdeel 5.2 wordt in de voorlaatste alinea na NEN 6700 gelezen: , rekening houdend\n                                                met een referentieperiode van 1 jaar,;\n\nc.  in hoofdstuk 7 vervallen de derde tot en met zevende alinea;\n\nd.  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 9.1 alsmede de onderdelen 11.1, 11.2 en\n                                                bijlage A.4 naar NEN 6702 is artikel 4.25 van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de toepassing van NEN 6710 geldt het volgende:\n\na. ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 5.2 alsmede onderdeel 5.2.0 naar NEN 6700\n                                                is artikel 4.24 van toepassing;\n\nb. ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 5.2 alsmede hoofdstuk 12 naar NEN 6770\n                                                is artikel 4.30 van toepassing;\n\nc. onderdeel 7.1.3.1 blijft buiten toepassing;\n\nd. in de onderdelen 7.1.3.2 en 7.1.4 blijft telkens de eerste volzin buiten toepassing;\n\ne. onderdeel 7.2 blijft buiten toepassing;\n\nf. onderdeel 9.3.2.1 wordt als volgt aangevuld:\n\nIndien het toegepaste lasproces niet bekend is, moeten de waarden voor TIG van tabel\n                                                8 zijn aangehouden.;\n\ng. onderdeel 9.3.2.2 wordt als volgt aangevuld:\n\nIndien het gebruikte toevoegmateriaal niet bekend is, moeten de laagste waarden van\n                                                tabel 9 zijn aangehouden;\n\nh. onderdeel 10.3 wordt als volgt gelezen:\n\nDe toetsing of de uiterste grenstoestanden niet zijn overschreden dient te zijn uitgevoerd\n                                                volgens de rekenregels gegeven in 10.3.1.;\n\ni. onderdeel 10.3.2 blijft buiten toepassing;\n\nj. in de onderdelen 13.2.2, 13.2.3.1, 13.2.3.3 en 13.3.1 blijft telkens de eerste volzin\n                                                buiten toepassing;\n\nk. onderdeel 13.2.3.5 blijft buiten toepassing;\n\nl. in onderdeel 13.3.2.1 blijft de tweede volzin buiten toepassing;\n\nm. in onderdeel 13.3.3.2b blijft de alinea die begint met de zinsnede 'Indien volgens\n                                                het lasproces, als bedoeld in 7.2.2' en eindigt met de zinsnede 'uit de resultaten\n                                                van de kwalificatieproeven te bepalen', buiten toepassing, en\n\nn. onderdeel 13.4.1 blijft buiten toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de toepassing van NEN 6720 geldt het volgende:\n\na. ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 4.1.2.0 en 4.1.2.2 naar NEN 6700 is artikel 4.24 van toepassing;\n\nb. onderdeel 4.3 blijft buiten toepassing;\n\nc. de onderdelen 5.1.1.2 tot en met 5.1.1.4, 5.1.2 tot en met 5.1.5, alsmede 5.2 blijven\n                                                buiten toepassing;\n\nd. in onderdeel 6.1.1 wordt de definitie van f'ck als volgt gelezen:\n\nf'ck is de korteduur karakteristieke kubusdruksterkte (kubusribbe 150 mm), waarvoor moet\n                                                worden aangehouden de ondergrens van het eenzijdige overdekkingsinterval voor een\n                                                fractie \u03b3 = 0,95 en een onbetrouwbaarheidsdrempel \u03b1 = 0,4, bepaald door middel van\n                                                onderzoek aan de constructie;\n\ne. in onderdeel 6.1.2 wordt de eerste volzin als volgt gelezen:\n\nTreksterkte\n\nDe rekenwaarde van de treksterkte \u0192b moet zijn bepaald uit:\n\nwaarin:\n\na. \nf\nbrep is de laagste waarde van:\n\n1\u00ba  de waarde van de karakteristieke korteduur splijttreksterkte (kubusribbe 150 mm),\n                                                            bepaald door middel van onderzoek aan de constructie, of\n\n2\u00ba \nf\nbrep = 1,05 + 0,05 f'ck, in N/mm\u00b2, en\n\nb.  \u03b3m is 1,4.;\n\nf. onderdeel 6.1.3 wordt als volgt gelezen:\n\nDe representatieve waarde en de rekenwaarde van de elasticiteitsmodulus E'b is de laagste waarde van:\n\na. 0,9 van de waarde van de elasticiteitsmodulus in de oorsprong van de spanning-rekrelatie,\n                                                      bepaald door middel van onderzoek aan de constructie, of\n\nb. \nE'b = (22250 + 250 f'ck), in N/mm\u00b2;\n\ng. onderdeel 6.1.5 de definitie van kd wordt als volgt gelezen:\n\nkd is de factor, afhankelijk van de ouderdom tc van het beton, op het tijdstip van belasten zoals aangegeven in tabel 5 voor sterkteklasse\n                                                32,5 en 32,5R;\n\nh. ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 6.4 alsmede 9.16.2 naar NEN 6770 is artikel\n                                                4.30 van toepassing;\n\ni. in onderdeel 7.3.1 wordt de eerste volzin als volgt gelezen:\n\nVoor het bepalen van de krachtsverdeling in een constructie moet zijn uitgegaan van\n                                                de schematisering van de constructie volgens 7.1 en een van de theorie\u00ebn genoemd in\n                                                7.2;\n\nj. in onderdeel 8.1.1 wordt de definitie van Md als volgt gelezen:\n\nM\nd is de rekenwaarde van het maximale buigend moment;\n\nk. de onderdelen 8.1.7 en 8.6 blijven buiten toepassing;\n\nl. onderdeel 8.7 wordt als volgt gelezen:\n\nDuurzaamheid\n\nVermindering van de sterkte van de constructie door corrosie van de wapening dient\n                                                in rekening te zijn gebracht. Deze eis betreft zowel de sterktevermindering die is\n                                                opgetreden voor het moment van beoordelen als de te verwachten sterktevermindering\n                                                binnen \u00e9\u00e9n jaar, gerekend vanaf het moment van beoordelen.;\n\nm. onderdeel 9.1 blijft buiten toepassing;\n\nn. in onderdeel 9.2.a wordt de tweede volzin als volgt gelezen:\n\nDe van toepassing zijnde milieuklasse is milieuklasse 1;\n\no. de onderdelen 9.2.e en 9.4 blijven buiten toepassing, en\n\np. ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 9.14.3 naar NEN 6790 is artikel 4.30 van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de toepassing van NEN 6760 geldt het volgende:\n\na. ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 5.2.1 alsmede onderdeel 5.3 naar NEN 6700\n                                                is artikel 4.24 van toepassing;\n\nb. de onderdelen 7.3.1, 7.4.2, 7.5 tot en met 7.7, alsmede onderdeel 7.8.2 blijven buiten\n                                                toepassing;\n\nc. de eerste zinsnede tot de dubbele punt van onderdeel 7.3.2 wordt als volgt gelezen:\n\nVoor gevingerlast hout geldt dat de rekenmethode volgens 5.2 alleen mag worden toegepast\n                                                indien aan de volgende voorwaarde is voldaan;\n\nd. aan slot van onderdeel 7.4.1 wordt toegevoegd: waarbij de onderdelen die betrekking\n                                                hebben op het vaststellen van de eigenschappen van een partij buiten toepassing blijven.\n\ne. onderdeel 7.8.2 wordt als volgt gelezen:\n\nOm de bepalingsmethoden te mogen toepassen moeten de houtconstructies zijn vervaardigd\n                                                van hout dat geen actieve aantasting bevat.\n\nVoor berekeningen moet de niet-aangetaste doorsnede zijn aangehouden.;\n\nf. onderdeel 9.1.4 wordt als volgt gelezen:\n\n9.1.4 Voor de representatieve waarden van de materiaaleigenschappen van vuren en grenen\n                                                moet de kwaliteitsklasse worden bepaald volgens NEN 5466.\n\nIndien het hout kan worden ingedeeld in kwaliteitsklasse A of B moet voor de representatieve\n                                                waarden worden uitgegaan van sterkteklasse C24. Indien het hout kan worden ingedeeld\n                                                in kwaliteitsklasse C moet voor de representatieve waarden worden uitgegaan van sterkteklasse\n                                                C18.\n\nVoor de representatieve waarden van de materiaaleigenschappen van azob\u00e9 dient te worden\n                                                uitgegaan van sterkteklasse D70, waarvoor de volgende waarden gelden:\n\nf\nm;0;rep\n\n= 70 N/mm\u00b2\n\n\u03c1rep\n\n= 900 kg/m\u00b3\n\nE\n0;ser;rep\n\n= 20.000 N/mm\u00b2\n\nf\nt;0;rep\n\n= 42 N/mm\u00b2\n\nf\nt;90;rep\n\n= 0,9 N/mm\u00b2\n\nfc;0;rep\n\n= 45 N/mm\u00b2\n\nf\nc;90;rep\n\n= 13,5 N/mm\u00b2\n\nf\nv;0;rep\n\n= 7 N/mm\u00b2\n\nE\n0;u;rep\n\n= 16.700 N/mm\u00b2\n\nE\n0;ser;rep\n\n= 1.330 N/mm\u00b2\n\nG\nser;rep\n\n= 1.250 N/mm\u00b2;\n\ng. in onderdeel 9.1.5 wordt na `van gelamineerd hout' gelezen: , ontleend aan de te beoordelen\n                                                constructie, ;\n\nh. onderdeel 12.2.9 blijft buiten toepassing;\n\ni. in onderdeel 12.2.13 blijft de alinea beginnend met de zinsnede 'Afhankelijk van het\n                                                soort verbindingsmiddel' buiten toepassing;\n\nj. onderdeel 12.3.1 blijft buiten toepassing;\n\nk. onderdeel 12.3.5 wordt als volgt gelezen:\n\nVoor de bepaling van de representatieve waarde van de schuifweerstand volgens 12.3.4\n                                                dient de volgende waarde voor de stuiksterkte in rekening te zijn gebracht:\n\nwaarbij:\n\nf\nemb;rep;i is de getalswaarde van de stuiksterkte van onderdeel i met i = 1, 2 of 3 in N/mm\u00b2;\n\n\u03c1rep is de getalswaarde van de representatieve volumieke massa volgens 9.1.2 in kg/m\u00b3;\n                                                en\n\nd\nnom is de getalswaarde voor de nominale middellijn van het verbindingsmiddel in mm.;\n\nl. onderdeel 12.4.1 blijft buiten toepassing;\n\nm. onderdeel 12.4.5 wordt als volgt gelezen:\n\nVoor de bepaling van de representatieve waarde van de schuifweerstand volgens 12.3.4\n                                                dient de volgende waarde voor de stuiksterkte in rekening te zijn gebracht:\n\nwaarbij:\n\nf\nemb;rep;\ni is de getalswaarde van de stuiksterkte van onderdeel i met i = 1, 2 of 3 in N/mm\u00b2;\n\n\u03c1rep is de getalswaarde van de representatieve volumieke massa volgens 9.1.2 in kg/m\u00b3;\n                                                en\n\nd\nnom is de getalswaarde voor de nominale middellijn van het verbindingsmiddel in mm.;\n\nn. de onderdelen 12.5.1, 12.6.1 en 12.7.1 blijven buiten toepassing, en\n\no. in onderdeel 12.5.3 blijft de tweede volzin buiten toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de toepassing van NEN 6770 geldt het volgende:\n\na.  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 5.2.0 alsmede onderdeel 5.3 naar NEN 6700\n                                                is artikel 4.24 van toepassing;\n\nb.  ten aanzien van de verwijzingen vanuit NEN 6771 tot en met NEN 6773, naar welke normbladen\n                                                vanuit NEN 6770 is verwezen, naar NEN 6770 is telkens dit artikel van toepassing;\n\nc.  onderdeel 5.2.4 blijft buiten toepassing;\n\nd.  in onderdeel 7.1.4.1 blijft de eerste volzin buiten toepassing;\n\ne.  in onderdeel 7.1.4.1 wordt de laatste alinea als volgt gelezen:\n\nVoor staal bedoeld in 7.1.3 moet op overeenkomstige wijze de beproeving worden uitgevoerd.\n\nf.  de onderdelen 7.2 tot en met 7.6 blijven buiten toepassing;\n\ng.  in de onderdelen 9.1.2.1.3 en 13.4.1.1.5 blijft telkens de tweede volzin buiten toepassing;\n\nh.  in de onderdelen 13.4.1.1.4 en 13.4.1.2.1 blijft telkens de derde alinea buiten toepassing,\n\ni.  onderdeel 13.4.1.3.1 blijft buiten toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij de toepassing van NEN 6790 geldt het volgende:\n\na.  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 5.2.1 en onderdeel 5.3 naar NEN 6700 is\n                                                artikel 4.24 van toepassing;\n\nb.  onderdeel 7.1 en onderdeel 7.3 blijven buiten toepassing;\n\nc.  onderdeel 7.2 wordt als volgt gelezen:\n\nDe rekenregels in deze norm zijn niet van toepassing op metselwerk van cellenbeton\n                                                dat op enigerlei wijze in contact komt met grondwater;\n\nd.  de onderdelen 9.1.4 en 9.2.2 blijven buiten toepassing;\n\ne.  in onderdeel 12.2:\n\n1\u00ba.  de zin na het eerste aandachtstreepje wordt als volgt gelezen:\n\nkrachten voortkomend uit een scheefstand van 1/300 van de hoogte of de feitelijke\n                                                            scheefstand, indien deze groter is dan 1/300 van de hoogte, die voor ten minste vier\n                                                            naast elkaar gelegen rijen kolommen of wanden van elke verdieping in dezelfde richting\n                                                            moet worden aangenomen (zie fig. 14); en\n\n2\u00ba.  de zin na het tweede aandachtstreepje wordt als volgt gelezen:\n\nkrachten voortkomend uit windbelasting;\n\nf.  onderdeel 12.3 blijft buiten toepassing, en\n\ng.  in Bijlage A:\n\n1\u00ba  in onderdeel A.1 blijft de verwijzing in de tweede alinea naar onderdeel A.2 van\n                                                      bijlage A buiten toepassing;\n\n2\u00ba  onderdeel A.2 blijft buiten toepassing;\n\n3\u00ba  in onderdeel A.3 wordt het opschrift als volgt gelezen:\n\nProefstukken\n\n4\u00ba  onderdeel A.3.1 wordt als volgt gelezen:\n\nAfmetingen\n\nDe proefstukken moeten aan de ter beoordeling staande constructie zijn ontleend en\n                                                      moeten de volgende afmetingen hebben:\n\nde dikte dient gelijk te zijn aan de bouwdeeldikte met een maximum van 300 mm;\n\nde breedte dient gelijk te zijn aan de dikte; en\n\nde hoogte moet gelijk zijn aan 5 maal de dikte.;\n\n5\u00ba.  onderdeel A.3.2 wordt als volgt gelezen:\n\nAantal proefstukken\n\nEr moeten ten minste 6 proefstukken zijn vervaardigd, en\n\n6\u00ba.  onderdeel A.3.3 blijft buiten toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nWaar in artikel 3.89 van het besluit is verwezen naar NEN 8087, is bedoeld onderdeel 4.1 of 4.3 van die norm.\n\n[Vervallen per 01-09-2005]\n\n[Vervallen per 01-09-2005]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is aan artikel 2.9, zevende lid, van het besluit voldaan, indien een uiterste grenstoestand van een hoofddraagconstructie van een\n                                             wegtunnelbuis gedurende 60 minuten, en voorzover deze onder open water ligt 120 minuten,\n                                             niet wordt overschreden bij de volgens NEN 6702 bepaalde bijzondere belastingscombinaties\n                                             die kunnen optreden bij brand.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is aan artikel 2.12, vijfde lid, van het besluit voldaan, indien een uiterste grenstoestand van een hoofddraagconstructie van een\n                                             wegtunnelbuis gedurende 30 minuten, en voorzover deze onder open water ligt 60 minuten,\n                                             niet wordt overschreden bij de volgens NEN 6702 bepaalde bijzondere belastingscombinaties\n                                             die kunnen optreden bij brand.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is aan artikel 2.24, tweede lid, van het besluit voldaan, indien:\n\na. een hoogteverschil tussen vloeren waarover een rookvrije vluchtroute voert of tussen\n                                                   een van die vloeren en het aansluitende terrein, dat groter is dan 0,21 m wordt overbrugd\n                                                   door een vaste trap of een vaste hellingbaan, behalve voorzover de rookvrije vluchtroute\n                                                   door een wegtunnelbuis voert;\n\nb. een hoogteverschil tussen vloeren waarover een route voert als bedoeld in artikel 5.25, onderdeel 2, dat groter is dan 0,3 m wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is aan artikel 2.26, tweede lid, van het besluit voldaan, indien:\n\na. een hoogteverschil tussen vloeren waarover een rookvrije vluchtroute voert of tussen\n                                                   een van die vloeren en het aansluitende terrein, dat groter is dan 0,22 m wordt overbrugd\n                                                   door een vaste trap of een vaste hellingbaan, behalve voorzover de rookvrije vluchtroute\n                                                   door een wegtunnelbuis voert;\n\nb. een hoogteverschil tussen vloeren waarover een route voert als bedoeld in artikel 5.27, onderdeel 1, dat groter is dan 0,3 m wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                          van artikel 2.27, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.28, vijfde lid, 2.29, eerste lid, 2.30, eerste en tweede lid, en 2.31 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.46, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.47, 2.48, 2.49 en 2.50 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.52, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.53, 2.54 en 2.55 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.56, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.58, 2.59, derde en vierde lid, 2.60 en 2.61, tweede lid, van het besluit en van artikel 5.9.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen wegtunnel heeft een verlichtingsinstallatie die een vloer, een trap en een hellingbaan\n                                             kan verlichten met een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is aan artikel 2.59, derde lid, van het besluit voldaan, indien een verlichtingsinstallatie als bedoeld in artikel 5.9 is aangesloten op een voorziening voor noodstroom als bedoeld in artikel 2.47, tweede lid, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.63, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.65, 2.66, derde en vierde lid, en 2.67 van het besluit en van artikel 5.12.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen wegtunnel heeft een verlichtingsinstallatie die een vloer, een trap en een hellingbaan\n                                             kan verlichten met een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is aan artikel 2.66, derde lid, van het besluit voldaan, indien een verlichtingsinstallatie als bedoeld in artikel 5.12 is aangesloten op een voorziening voor noodstroom als bedoeld in artikel 2.53, tweede lid, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.103, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.104, eerste en derde lid, 2.105, eerste en achtste lid, 2.106, eerste en vijfde lid, 2.107 van het besluit en van artikel 5.17.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m wordt de eerste volzin\n                                             van artikel 2.104, eerste lid, van het besluit als volgt gelezen:\n\nEen besloten ruimte en een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250\n                                             m liggen in een brandcompartiment.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m wordt artikel 2.105, achtste lid, van het besluit als volgt gelezen:\n\n8. Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een wegtunnelbuis.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m heeft ter beperking van uitbreiding\n                                             van brand door verspreiding van brandbare vloeistoffen en ter beperking van verspreiding\n                                             van giftige vloeistoffen, ten minste iedere 20 m gemeten in de lengterichting roosters\n                                             of andere voorzieningen die deze stoffen voldoende kunnen afvoeren.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.110, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.111, eerste en derde lid, 2.112, eerste en zevende lid, 2.113 en 2.114 van het besluit en van artikel 5.21.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m wordt de eerste volzin\n                                             van artikel 2.111, eerste lid, van het besluit als volgt gelezen:\n\nEen besloten ruimte en een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250\n                                             m liggen in een brandcompartiment.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m wordt artikel 2.112, zevende lid, van het besluit als volgt gelezen:\n\n7. Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een wegtunnelbuis.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m heeft ter beperking van uitbreiding\n                                             van brand door verspreiding van brandbare vloeistoffen en ter beperking van verspreiding\n                                             van giftige vloeistoffen op een afvoervoorziening aangesloten voorzieningen die deze\n                                             stoffen voldoende kunnen afvoeren.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.134, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.135, eerste lid, 2.137 en 2.138 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.140, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.141, 2.143 en 2.144 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.145, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.148, tweede tot en met vierde lid, van het besluit en van artikel 5.25.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m, worden het tweede tot en met vierde lid van artikel 2.148 van het besluit als volgt gelezen:\n\n2. De loopafstand tussen een punt op de rijbaanvloer en ten minste een toegang van\n                                             het rookcompartiment is ten hoogste 150 m. Deze afstand wordt gemeten over een route\n                                             die uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen zonder dat deuren worden\n                                             gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend. Deze route heeft een vrije doorgang\n                                             met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2.1 m. De breedte\n                                             geldt niet voorzover deze route over een trap voert. De afstand tussen twee toegangen\n                                             is ten hoogste 250 m.\n\n3. Een toegang van een rookcompartiment heeft een vrije doorgang met een breedte van\n                                             ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2.1 m.\n\n4. Een deur van een toegang van een rookcompartiment draait bij het openen niet tegen\n                                             de vluchtrichting in.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.150, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.152, eerste tot en met derde lid, van het besluit en artikel 5.27.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m worden het eerste tot en met derde lid van artikel 2.152 van het besluit als volgt gelezen:\n\n1. De loopafstand tussen een punt op de rijbaanvloer en ten minste een toegang van\n                                             het rookcompartiment is ten hoogste 150 m. Deze afstand wordt gemeten over een route\n                                             die uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen zonder dat deuren worden\n                                             gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend. Deze route heeft een vrije doorgang\n                                             met een breedte van ten minste 0,7 m en een hoogte van ten minste 1,9 m. De afstand\n                                             tussen twee toegangen is ten hoogste 250 m.\n\n2. Een toegang van een rookcompartiment heeft een vrije doorgang met een breedte van\n                                             ten minste 0,7 m en een hoogte van ten minste 1,9 m.\n\n3. Een deur van een toegang van een rookcompartiment draait bij het openen niet tegen\n                                             de vluchtrichting in.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.153, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.154, eerste lid en 2.156, eerste lid, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m, wordt artikel 2.156, eerste lid, van het besluit als volgt gelezen:\n\n1. Ter plaatse van een toegang van een rookcompartiment begint een rookvrije vluchtroute.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.160, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.161, eerste lid, en 2.163, eerste lid van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m, wordt artikel 2.163, eerste lid, van het besluit als volgt gelezen:\n\n1. Ter plaatse van een toegang van een rookcompartiment begint een rookvrije vluchtroute.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.166, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.167, eerste en tweede lid, 2.168, 2.169, 2.170, eerste lid, 2.171, eerste lid, 2.173 en 2.174, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m worden het eerste en tweede lid van artikel 2.167 van het besluit als volgt gelezen:\n\n1. Een toegang waardoor een rookvrije vluchtroute voert heeft een vrije doorgang met\n                                             een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2,1 m.\n\n2. Een rookvrije vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste\n                                             1,2 m en een hoogte van ten minste 2,1 m. De breedte geldt niet voor een verkeersroute\n                                             voorzover deze over een trap voert en niet voor een toegang.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m wordt artikel 2.171, eerste lid, van het besluit als volgt gelezen:\n\n1. Een deur die in een rookvrije vluchtroute ligt draait bij het openen niet tegen\n                                             de vluchtrichting in.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.176, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.176, eerste en tweede lid, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, eerste lid, en 2.182 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m worden het eerste en tweede lid van artikel 2.176 van het besluit als volgt gelezen:\n\n1. Een toegang waardoor een rookvrije vluchtroute voert heeft een vrije doorgang met\n                                             een breedte van ten minste 0,7 m en een hoogte van ten minste 1,9 m.\n\n2. Een rookvrije vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste\n                                             0,7 m en een hoogte van ten minste 1,9 m.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m wordt artikel 2.180, eerste lid, van het besluit als volgt gelezen:\n\n1. Een deur die in een rookvrije vluchtroute ligt, draait bij het openen niet tegen\n                                             de vluchtrichting in.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.183, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van artikel 2.186, tweede lid, van het besluit en van artikel 5.39.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m heeft een zodanig aantal hulpposten\n                                             dat de loopafstand tussen een punt op de rijbaanvloer en ten minste een hulppost niet\n                                             groter is dan 75 m. Deze afstand wordt gemeten over een route die uitsluitend voert\n                                             over vloeren, trappen of hellingbanen zonder dat deuren worden gepasseerd die met\n                                             een sleutel moeten worden geopend. De afstand tussen twee opeenvolgende hulpposten\n                                             is ten hoogste 100 m.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.188, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.189 van het besluit en van artikel 5.41.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m heeft een zodanig aantal hulpposten\n                                             dat de loopafstand tussen een punt op de rijbaanvloer en ten minste een hulppost niet\n                                             groter is dan 75 m. Deze afstand wordt gemeten over een route die uitsluitend voert\n                                             over vloeren, trappen of hellingbanen zonder dat deuren worden gepasseerd die met\n                                             een sleutel moeten worden geopend. De afstand tussen twee opeenvolgende hulpposten\n                                             is ten hoogste 100 m.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.190, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.191, eerste lid, 2.192, eerste lid, en 2.193, eerste lid, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is aan artikel 2.191, eerste lid, van het besluit voldaan, indien een wegtunnelbuis een blusleiding heeft.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m wordt artikel 2.192, eerste lid, van het besluit als volgt gelezen:\n\n1. Een in artikel 2.191 van het besluit bedoelde blusleiding heeft een brandslangaansluiting in een hulppost als bedoeld\n                                             in artikel 5.39.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 2.196, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 2.197, tweede lid, 2.198 en 2.199 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is aan artikel 2.197, tweede lid, van het besluit voldaan, indien een wegtunnelbuis een blusleiding heeft.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m wordt artikel 2.198 van het besluit als volgt gelezen:\n\nArtikel 2.198\n\nEen in artikel 2.197 van het besluit bedoelde blusleiding heeft een brandslangaansluiting in een hulppost als bedoeld\n                                             in artikel 5.41.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 3.67, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 3.68, vijfde lid, en 3.69, vijfde lid, van het besluit en van de artikelen 5.49 en 5.50.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 500 m is de component\n                                             voor afvoer van lucht als bedoeld in de in artikel 3.68, vijfde lid, van het besluit bedoelde voorziening voor luchtverversing mechanisch.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m vindt de toevoer\n                                             van verse lucht als bedoeld in artikel 3.68, vijfde lid, van het besluit rechtstreeks van buiten plaats. Afvoer van binnenlucht vindt rechtstreeks naar buiten\n                                             plaats.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                             van artikel 3.74, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 3.75, vijfde lid, en 3.76, vijfde lid, van het besluit en van de artikelen 5.52 en 5.53.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij een tunnelbuislengte van meer dan 500 m is de component voor afvoer van lucht\n                                             als bedoeld in de in artikel 3.75, vijfde lid, van het besluit bedoelde voorziening voor luchtverversing mechanisch.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nBij een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m vindt de toevoer\n                                             van verse lucht als bedoeld in artikel 3.75, vijfde lid, van het besluit rechtstreeks van buiten plaats. Afvoer van binnenlucht vindt rechtstreeks naar buiten\n                                             plaats.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoor een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is in afwijking\n                                          van artikel 4.65, tweede lid, van het besluit aan het eerste lid van dat artikel voldaan door toepassing van de artikelen 4.66, eerste lid, 4.67, derde lid, en 4.69 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen buiten de bebouwde kom gelegen te bouwen wegtunnel voor twee rijrichtingen met\n                                             een tunnellengte van meer dan 250 m heeft ten minste twee wegtunnelbuizen.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen te bouwen wegtunnelbuis met een tunnellengte van meer dan 250 m heeft een rijbaanvloer\n                                             met een helling van ten hoogste 1 : 20.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m heeft een voorziening\n                                             die een uit oogpunt van verkeersveiligheid voldoende geleidelijke overgang van daglicht\n                                             naar kunstlicht waarborgt.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen te bouwen wegtunnelbuis met een tunnellengte van meer dan 250 m heeft, voor een\n                                             doelmatige doorgang voor wegvoertuigen, een vloer met een breedte van ten minste 7\n                                             m en een hoogte boven die breedte van ten minste 4,2 m.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen buiten de bebouwde kom gelegen bestaande wegtunnel voor twee rijrichtingen met\n                                             een tunnellengte van meer dan 250 m heeft ten minste twee wegtunnelbuizen.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nEen buiten de bebouwde kom gelegen bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer\n                                             dan 250 m heeft een voorziening die een uit oogpunt van verkeersveiligheid voldoende\n                                             geleidelijke overgang van daglicht naar kunstlicht waarborgt.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nDe Regeling Bouwbesluit nieuwbouw 1998, de Regeling Bouwbesluit bestaande bouw 1998,\n                                       de Regeling Bouwbesluit materialen 1998, de Regeling Bouwbesluit aansluitvoorwaarden\n                                       en de Regeling Bouwbesluit CE-markeringen en erkende kwaliteitsverklaringen worden\n                                       ingetrokken.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bouwbesluit 2003\n\n's-Gravenhage , 22 november 2002\n\nMinister\n\nH.G.J. Kamp\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nNEN\n\n47\n\n1970\n\nTechnische tekeningen \u2013 Doorsnede-aanduidingen van materialen op bouwkundige tekeningen,\n                                                inclusief correctieblad C1:1971\n\nNEN\n\n379\n\n2003\n\nTechnische productdocumentatie \u2013 Vouwen en inhechten van tekenbladen\n\nNEN\n\n1006\n\n2002\n\nAlgemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI- 2002), inclusief wijzigingsblad\n                                                A2: 2008\n\nNEN\n\n1006\n\n1981\n\nAlgemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties (AVWI-1981), inclusief correctieblad\n                                                C1: 1990 (bestaande bouw)\n\nNEN\n\n1010\n\n2007\n\nVeiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, inclusief correctieblad C1:\n                                                2008\n\nNEN\n\n1041\n\n2005\n\nVeiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties\n\nV\n\n1041\n\n1942\n\nLeidraad voor den aanleg en een veilig bedrijf van elektrische sterkstroominstallaties\n                                                in fabrieken en werkplaatsen (Fabrieksvoorschriften) \u2013 Deel II \u2013 Hooge spanning (bestaande\n                                                bouw)\n\nNEN\n\n1068\n\n2001\n\nThermische isolatie van gebouwen \u2013 Rekenmethoden, inclusief wijzigingsblad A5: 2008\n\nNEN\n\n1078\n\n2004\n\nVoorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar \u2013 Prestatie-eisen \u2013 Nieuwbouw\n\nNEN\n\n1087\n\n2001\n\nVentilatie van gebouwen \u2013 Bepalingsmethoden voor nieuwbouw\n\nNEN\n\n1594\n\n2006\n\nDroge blusleidingen in en aan gebouwen, inclusief correctieblad C1: 2007\n\nNEN\n\n1594\n\n1991\n\nDroge blusleidingen in en aan gebouwen, inclusief wijzigingsblad A1: 1997 (bestaande\n                                                bouw)\n\nNEN\n\n1775\n\n1991\n\nBepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, inclusief wijzigingsblad\n                                                A1: 1997\n\nNEN\n\n2057\n\n2001\n\nDaglichtopeningen van gebouwen \u2013 Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van\n                                                een ruimte, inclusief correctieblad C1: 2003\n\nNEN\n\n2078\n\n2001\n\nEisen voor industri\u00eble gasinstallaties\n\nNEN\n\n2078\n\n1987\n\nVoorschriften voor aardgasinstallaties GAVO 1987 \u2013 Deel 2: Aanvullende voorschriften\n                                                voor grotere bijzondere installaties (bestaande bouw)\n\nNEN\n\n2302\n\n1983\n\nTekeningen in de bouw \u2013 Algemene regels\n\nNEN\n\n2555\n\n2002\n\nBrandveiligheid van gebouwen \u2013 Rookmelders voor woonfuncties, inclusief wijzigingsblad\n                                                A1: 2006\n\nNEN\n\n2580\n\n2007\n\nOppervlakten en inhouden van gebouwen \u2013 Termen, definities en bepalingsmethoden, inclusief\n                                                correctieblad C1: 2008\n\nNEN\n\n2608\n\n1997\n\nVlakglas voor gebouwen \u2013 Weerstand tegen windbelasting \u2013 Eisen en bepalingsmethode,\n                                                inclusief wijzigingsblad A1: 2001 en correctieblad C1: 2007\n\nNEN\n\n2631\n\n1979\n\nInvesteringskosten van gebouwen \u2013 Begripsomschrijvingen en indeling\n\nNEN\n\n2686\n\n1988\n\nLuchtdoorlatendheid van gebouwen \u2013 Meetmethode, inclusief wijzigingsblad A2: 2008\n\nNEN\n\n2690\n\n1991\n\nLuchtdoorlatendheid van gebouwen \u2013 Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom\n                                                tussen kruipruimte en woning, inclusief wijzigingsblad A2: 2008\n\nNEN\n\n2757\n\n2001\n\nToevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen\n                                                \u2013 Bepalingsmethoden\n\nNEN\n\n2768\n\n1998\n\nMeterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg in een woonfunctie,\n                                                inclusief wijzigingsblad A1: 2001\n\nNEN\n\n2778\n\n1991\n\nVochtwering in gebouwen \u2013 Bepalingsmethoden, inclusief wijzigingsblad A3: 2004\n\nNEN\n\n2916\n\n2004\n\nEnergieprestatie van utiliteitsgebouwen \u2013 Bepalingsmethode, inclusief wijzigingsblad\n                                                A1: 2008\n\nNEN\n\n3215\n\n2007\n\nBinnenriolering \u2013 Eisen en bepalingsmethoden\n\nNEN\n\n3859\n\n2004\n\nTuinbouwkassen \u2013 Ontwerp en constructie \u2013 Tuinbouwkassen voor de commerci\u00eble productie\n                                                van planten en gewassen\n\nNEN\n\n3859\n\n1996\n\nTuinbouwkassen \u2013 Constructieve eisen (bestaande bouw)\n\nNEN\n\n3870\n\n1980\n\nTekeningen voor betonconstructies\n\nNEN\n\n5077\n\n2001\n\nGeluidwering in gebouwen \u2013 Bepalingsmethoden voor de grootheden voor luchtgeluidisolatie,\n                                                contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstructies en geluidniveaus veroorzaakt\n                                                door installaties, inclusief wijzigingsblad A2: 2005 en correctieblad C1: 2005\n\nNEN\n\n5087\n\n2007\n\nInbraakveiligheid van woningen \u2013 Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren,\n                                                ramen en kozijnen\n\nNEN\n\n5096\n\n2007\n\nInbraakwerendheid \u2013 Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen\n                                                \u2013 Eisen, classificatie en beproevingsmethoden, inclusief correctieblad C1: 2007\n\nNEN\n\n5128\n\n2004\n\nEnergieprestatie van woonfuncties en woongebouwen \u2013 Bepalingsmethode, inclusief wijzigingsblad\n                                                A1: 2008\n\nNEN\n\n6061\n\n1991\n\nBepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen, inclusief\n                                                wijzigingsblad A2: 2002\n\nNEN\n\n6062\n\n1991\n\nBepaling van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen, inclusief wijzigingsblad\n                                                A1: 1997\n\nNEN\n\n6063\n\n2008\n\nBepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken\n\nNEN\n\n6064\n\n1991\n\nBepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen, inclusief wijzigingsblad A2: 2001\n\nNEN\n\n6065\n\n1991\n\nBepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties), inclusief\n                                                wijzigingsblad A1: 1997\n\nNEN\n\n6066\n\n1991\n\nBepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal(combinaties), inclusief\n                                                wijzigingsblad A1: 1997\n\nNEN\n\n6068\n\n2008\n\nBepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten\n\nNEN\n\n6069\n\n2005\n\nExperimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het\n                                                classificeren daarvan, inclusief wijzigingsblad A1:2005\n\nNEN\n\n6071\n\n2001\n\nRekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen \u2013 Betonconstructies\n\nNEN\n\n6072\n\n1991\n\nRekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen \u2013 Staalconstructies, inclusief\n                                                wijzigingsblad A2: 2001 en correctieblad C2: 2005\n\nNEN\n\n6073\n\n1991\n\nRekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen \u2013 Houtconstructies, inclusief\n                                                correctieblad C1: 2005\n\nNEN\n\n6075\n\n1991\n\nBepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, inclusief correctieblad\n                                                C1: 2005\n\nNEN\n\n6090\n\n2006\n\nBepaling van de vuurbelasting\n\nNEN\n\n6700\n\n2005\n\nTechnische grondslagen voor bouwconstructies \u2013 TGB 1990 \u2013 Algemene basiseisen, inclusief\n                                                wijzigingsblad A1:2008\n\nNEN\n\n6702\n\n2001\n\nTechnische grondslagen voor bouwconstructies \u2013 TGB 1990 \u2013 Belastingen en vervormingen,\n                                                inclusief wijzigingsblad A1: 2005\n\nNEN\n\n6707\n\n2001\n\nBevestiging van dakbedekkingen \u2013 Eisen en bepalingsmethoden, inclusief wijzigingsblad\n                                                A1: 2007\n\nNEN\n\n6710\n\n1991\n\nTechnische grondslagen voor bouwconstructies \u2013 TGB 1990 \u2013 Aluminiumconstructies \u2013\n                                                Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies, inclusief\n                                                wijzigingsblad A2: 2001\n\nNEN\n\n6720\n\n1995\n\nTechnische grondslagen voor bouwconstructies \u2013 TGB 1990 \u2013 Voorschriften Beton \u2013 Constructieve\n                                                eisen en rekenmethoden (VBC 1995), inclusief wijzigingsblad A4: 2007\n\nNEN\n\n6760\n\n2001\n\nTechnische grondslagen voor bouwconstructies \u2013 TGB 1990 \u2013 Houtconstructies \u2013 Basiseisen\n                                                \u2013 Eisen en bepalingsmethoden, inclusief correctieblad C1: 2002\n\nNEN\n\n6770\n\n1997\n\nTechnische grondslagen voor bouwconstructies \u2013 TGB 1990 \u2013 Staalconstructies \u2013 Basiseisen\n                                                en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies, inclusief wijzigingsblad\n                                                A1: 2001\n\nNEN\n\n6790\n\n2005\n\nTechnische grondslagen voor bouwconstructies \u2013 TGB 1990 \u2013 Steenconstructies \u2013 Basiseisen\n                                                en bepalingsmethoden\n\nNEN\n\n6790\n\n1991\n\nTechnische grondslagen voor bouwconstructies \u2013 TGB 1990 \u2013 Steenconstructies \u2013 Basiseisen\n                                                en bepalingsmethoden, inclusief wijzigingsblad A2:2001 (bestaande bouw)\n\nNEN\n\n8062\n\n1995\n\nBrandveiligheid van gebouwen \u2013 Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid\n                                                van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen, inclusief wijzigingsblad A1:1997\n\nNEN\n\n8078\n\n2004\n\nVoorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar \u2013 Prestatie-eisen \u2013 Bestaande\n                                                bouw\n\nNEN\n\n8087\n\n2001\n\nVentilatie van gebouwen \u2013 Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen\n\nNEN\n\n8757\n\n2005\n\nAfvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen \u2013 Bepalingsmethoden voor bestaande\n                                                bouw\n\nNEN-EN\n\n81-72\n\n2003\n\nVeiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften \u2013 Bijzondere toepassingen\n                                                voor personenliften en personen-goederenliften \u2013 Deel 72: Brandweerliften\n\nNEN-EN\n\n12354-6\n\n2004\n\nGeluidwering in gebouwen \u2013 Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen\n                                                met de eigenschappen van bouwelementen \u2013 Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten\n\nNEN-EN\n\n13501-1\n\n2007\n\nBrandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen \u2013 Deel 1: Classificatie op grond\n                                                van resultaten van beproeving van het brandgedrag\n\nNEN-EN\n\n45004\n\n1996\n\nAlgemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die\n                                                keuringen uitvoeren\n\nNEN-EN\n\n45011\n\n1998\n\nAlgemene eisen voor instellingen die productcertificatie-systemen uitvoeren\n\nNEN-EN\n\n45012\n\n1998\n\nAlgemene eisen voor instellingen die beoordeling en certificatie/registratie van kwaliteitssystemen\n                                                uitvoeren\n\nNEN-EN-ISO/IEC\n\n17025\n\n2005\n\nAlgemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, inclusief\n                                                correctieblad C1: 2007.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nToetsingscriteria voor certificatie- en inspectie-instellingen en testlaboratoria\n                                 in het kader van de richtlijn bouwproducten.\n\nDe basis voor de toetsing van te notificeren instellingen is de EN 45000 serie, of\n                                 NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 (onderdeel 3.3 van het Guidance Paper A, Construct 00/402\n                                 Rev 1, `The designation of notified bodies in the field of the construction products\n                                 directive', d.d. 1 augustus 2002.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nCertificatie-instellingen:\n\nNEN-EN 45011\n\nNEN-EN 45012\n\nInspectie-instellingen:\n\nNEN-EN 45012 of NEN-EN 45004\n\nTestlaboratoria:\n\nNEN-EN-ISO/IEC 17025\n\nNiet alle onderdelen van bovengenoemde normen zijn van toepassing voor de toetsing.\n                                    Hieronder is een nadere specificatie van de relevante onderdelen gegeven.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nAan artikel 1.13, eerste lid, onder c, wordt voldaan indien voor:\n\ntype onderzoek van het product voldaan is aan onderdeel 5.2.1 en 5.2.2 van NEN-EN-ISO/IEC\n                                          17025;\n\niniti\u00eble inspectie van de fabriek en de productiecontrole in de fabriek en voor steekproefsgewijze\n                                          controle van monsters voldaan is aan de onderdelen 2.1.2c, 2.1.2f, 2.1.2j en 2.2 van\n                                          NEN-EN 45012 of onderdeel 8 van NEN-EN 45004;\n\npermanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek\n                                          en het afgeven van een conformiteitscertificaat voor een systeem van productiecontrole\n                                          en bewaking of het afgeven van een conformiteitscertificaat voor het product zelf\n                                          voldaan is aan de onderdelen 4.2.c, 4.2.f, 4.2.j en 5 van NEN-EN 45011, alsmede aan\n                                          de onderdelen 2.1.2c, 2.1.2f, 2.1.2j en 2.2 van NEN-EN 45012.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nAan artikel 1.13, eerste lid, onder d, wordt voldaan indien voor:\n\ntype onderzoek van het product voldaan is aan de onderdelen 5.3 , 5.4, 5.5, 5.6.1,\n                                          5.6.2 en 5.6.3.1 van NEN-EN-ISO/IEC 17025;\n\niniti\u00eble inspectie van de fabriek en de productiecontrole en voor steekproefsgewijze\n                                          controle van monsters voldaan is aan de onderdelen 2.1.2n, 2.1.7 en 2.1.8 van NEN-EN\n                                          45012, of de onderdelen 9 en 10 van NEN-EN 45004;\n\npermanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek\n                                          en het afgeven van een conformiteitscertificaat voor een systeem van productiecontrole\n                                          en bewaking of het afgeven van een conformiteitscertificaat voor het product zelf\n                                          voldaan is aan de onderdelen 4.2n, 4.8 en 4.9 van NEN-EN 45011, alsmede aan de onderdelen\n                                          2.1.2n, 2.1.7 en 2.1.8 van NEN-EN 45012.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nAan artikel 1.13, eerste lid, onder e, wordt voldaan indien voor:\n\ntype onderzoek van het product voldaan is aan de onderdelen 4.1.4 en 4.1.5 onderdelen\n                                          (a), (b) en (d) van NEN-EN-ISO/IEC 17025;\n\niniti\u00eble inspectie van de fabriek en de productiecontrole in de fabriek en voor steekproefsgewijze\n                                          controle van monsters voldaan is aan de onderdelen 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.2a, 2.1.2b,\n                                          2.1.2e, 2.1.2m, 2.1.2o en 2.1.2p van NEN-EN 45012, of onderdeel 4 van NEN-EN 45004\n                                          voor instantie type A;\n\npermanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek\n                                          en het afgeven van een conformiteitscertificaat voor een systeem van productiecontrole\n                                          en bewaking of het afgeven van een conformiteitscertificaat voor het product zelf\n                                          voldaan is aan de onderdelen 4.1.1, 4.1.2, 4.2a, 4.2b, 4.2e, 4.2m, 4.2o en 4.2p van\n                                          NEN-EN 45011, alsmede aan de onderdelen 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.2a, 2.1.2b, 2.1.2e,\n                                          2.1.2m, 2.1.2o en 2.1.2p van NEN-EN 45012.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nAan artikel 1.13, eerste lid, onder f, wordt voldaan indien voor:\n\ntype onderzoek van het product voldaan is aan de onderdelen 4.1.5, 4.2, 4.3.2.2, 4.4.3,\n                                          4.5, 4.8, 4.9.1, 4.10.1, 4.12, 4.13.1, 4.13.2, 4.14, en 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4.1,\n                                          5.4.2, 5.4.4, 5.4.6.1, 5.4.7.1, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3.1, 5.7.3, 5.8, 5.10.1 t.m.\n                                          5.10.3, 5.10.4.1 (b), 5.10.5, 5.10.8 en 5.10.9 van NEN-EN-ISO/IEC 17025;\n\niniti\u00eble inspectie van de fabriek en de productiecontrole in de fabriek en voor steekproefsgewijze\n                                          controle van monsters voldaan is aan de onderdelen 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.2k, 2.1.2l,\n                                          2.1.4, 2.1.6, 2.3 en 2.4 van NEN-EN 45012 of de onderdelen 3.3, 6, 7, 10, 11, 12,\n                                          13 en 15 van NEN-EN 45004;\n\npermanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek\n                                          en het afgeven van een conformiteitscertificaat voor een systeem van productiecontrole\n                                          en bewaking of het afgeven van een conformiteitscertificaat voor het product zelf\n                                          voldaan is aan de onderdelen 4.1.3, 4.1.4, 4.2k, 4.2.l, 4.3, 4.5, 4.7, 6 en 7 van\n                                          NEN-EN 45011, alsmede aan de onderdelen van 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.2k, 2.1.2l, 2.1.4,\n                                          2.1.6, 2.3 en 2.4 NEN-EN 45012.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nAan artikel 1.13, eerste lid, onder g, wordt voldaan indien voor:\n\ntype onderzoek van het product voldaan is aan onderdelen.4.1.4 en 4.1.5 onderdelen\n                                          (a), (b) en (d)van NEN-EN-ISO/IEC 17025;\n\niniti\u00eble inspectie van de fabriek en de productiecontrole in de fabriek en voor steekproefsgewijze\n                                          controle van monsters voldaan is aan de onderdelen 2.1.2d, 2.1.2g, 2.1.2h, 2.1.5,\n                                          2.1.9 en 3.6 van NEN-EN 45012 of onderdeel 4 van NEN-EN 45004 voor instelling type\n                                          A;\n\npermanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek\n                                          en het afgeven van een conformiteitscertificaat voor een systeem van productiecontrole\n                                          en bewaking of het afgeven van een conformiteitscertificaat voor het product zelf\n                                          voldaan is aan de onderdelen 4.2d, 4.2g, 4.2h, 4.6, 4.10 en 13 van NEN-EN 45011 en\n                                          de onderdelen 2.1.2d, 2.1.2g, 2.1.2h, 2.1.5, 2.1.9 en 3.6 van NEN-EN 45012.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2012]\n\nVoorwaarden met betrekking tot het uitbesteden van werkzaamheden in het kader van\n                                 artikel 16 of 18 van de richtlijn bouwproducten.\n\n1.  Uit te besteden werkzaamheden dienen beperkt te zijn tot gedetailleerd beschreven\n                                       technische taken als testen, onderzoeken en kwaliteitssysteem audits.\n\n2.  Verdere uitbesteding van reeds uitbesteed werk is niet toegestaan.\n\n3.  Taken op het gebied van beoordeling en evaluatie worden niet uitbesteed.\n\n4.  De instelling verstrekt per product/productgroep en per taak een overzicht.\n\n5.  De instelling die werkzaamheden uitbesteedt, blijft voor alle werkzaamheden waarvoor\n                                       de instelling genotificeerd is verantwoordelijk."}