Title: wetten.nl - Regeling - Regeling externe veiligheid inrichtingen - BWBR0017168

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0017168/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling externe veiligheid inrichtingen - BWBR0017168", "content": "Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer\n                                    van 8 september 2004, nr. EV2004084072, houdende regels met betrekking tot afstanden\n                                    en de wijze van berekening van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico ter uitvoering\n                                    van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Regeling externe veiligheid inrichtingen)\n\nDe Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,\n\nGelet op de artikelen 4, vijfde tot en met zevende lid, 5, derde tot en met vijfde lid, 10, eerste lid, 11, 14, tweede lid, 15, eerste lid, 16, 17, tweede tot en met vijfde lid, en 18, tweede tot en met vierde lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\na. besluit: Besluit externe veiligheid inrichtingen;\n\nb. bijlage: de bij deze regeling behorende bijlage;\n\nc. categoriale inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onderdelen a tot en met d, van het besluit;\n\nd. Handleiding Risicoberekeningen: Handleiding Risicoberekeningen Bevi, versie nr. 4,\n                                             uitgave 2019;\n\ne insluitsysteem: een of meer toestellen, waarvan de eventuele onderdelen blijvend met\n                                             elkaar in open verbinding staan en die bestemd zijn om een of meer stoffen te omsluiten,\n                                             waarbij een verlies van inhoud van een insluitsysteem niet leidt tot het vrijkomen\n                                             van significante hoeveelheden gevaarlijke stof uit andere insluitsystemen;\n\nf. licht ontvlambare stof: stof die overeenkomstig de titel 9.2 van de Wet milieubeheer is aangeduid met het symbool F;\n\ng. meststoffen groep 2: vaste minerale anorganische meststoffen behorende tot groep 2\n                                             als bedoeld in PGS 7;\n\nh. PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, gepubliceerd onder verantwoordelijkheid\n                                             van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van\n                                             Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en\n                                             van Verkeer en Waterstaat;\n\ni. PGS 7: publicatie nr. 7 van de PGS, getiteld \u2018Opslag van vaste minerale anorganische\n                                             meststoffen\u2019, uitgave 2007;\n\nj. PGS 15: publicatie nr. 15 van de PGS, getiteld \u2018Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen\u2019,\n                                             uitgave 2005;\n\nk. propaan: product, hoofdzakelijk bestaande uit propaan en propeen, met geringe hoeveelheden\n                                             ethaan, butanen en butenen, voor zover de dampspanning bij 343 Kelvin (70 graden Celsius)\n                                             ten hoogste 3100 kilopascal (31 bar) bedraagt;\n\nl. rekenmethodiek Bevi: rekenmethodiek, bestaande uit Safeti-NL en de Handleiding Risicoberekeningen\n                                             Bevi;\n\nm. Safeti-NL: softwareprogramma voor de berekening van risico\u2019s, getiteld Safeti-NL versie\n                                             nr.\u00a08, uitgave 2019;\n\nn. vergiftige stof: stof die overeenkomstig de titel 9.2 van de Wet milieubeheer is aangeduid met het symbool T;\n\no. zeer licht ontvlambare stof: stof die overeenkomstig de titel 9.2 van de Wet milieubeheer is aangeduid met het symbool F+, en\n\np. zeer vergiftige stof: stof die overeenkomstig de titel 9.2 van de Wet milieubeheer is aangeduid met het symbool T+.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAls spoorwegemplacement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van het besluit worden aangewezen de spoorwegemplacementen, genoemd in bijlage 3.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAls inrichtingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het besluit worden aangewezen:\n\na. inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een insluitsysteem aanwezig is, niet\n                                             zijnde een onderdeel van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak;\n\nb. inrichtingen waar meer dan 150m3 zeer licht ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds insluitsysteem\n                                             aanwezig is;\n\nc. inrichtingen waar acetyleen in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 13 m3 aanwezig is;\n\nd. inrichtingen waar propaan aanwezig is in een insluitsysteem met een inhoud van:\n\n1\u00b0. meer dan 13 m3 en ten hoogste 50 m3 en met een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3;\n\n2\u00b0. meer dan 50 m3;\n\ne. inrichtingen waar een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen\n                                             aanwezig is met een inhoud van meer dan 100 liter;\n\nf. inrichtingen waar een vergiftige of zeer vergiftige stof, niet zijnde benzine of methanol,\n                                             in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter aanwezig is;\n\ng. inrichtingen waar in enige opslagvoorziening een vergiftige of zeer vergiftige stof\n                                             in gasflessen aanwezig is en waarbij de totale waterinhoud van de gasflessen met vergiftige\n                                             of zeer vergiftige inhoud in die opslagvoorziening meer bedraagt dan 1.500 liter;\n\nh. inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of aardgashoeveelheid gemeten wordt,\n                                             voor zover de gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 20 inch, en\n\ni. inrichtingen die een mijnbouwwerk zijn als bedoeld in artikel 1, onderdeel n, van de Mijnbouwwet, bestemd voor de winning, opslag, bewerking of het gereedmaken voor transport van\n                                             gevaarlijke stoffen, met uitzondering van:\n\n1\u00b0 mijnbouwinstallaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet, en\n\n2\u00b0 inrichtingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAls inrichtingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van het besluit worden aangewezen:\n\na. inrichtingen waar meer dan 100.000 kg meststoffen groep 2 worden opgeslagen, en\n\nb. inrichtingen waar propaan in een insluitsysteem aanwezig is met een inhoud van meer\n                                             dan 13\u00a0m3 en ten hoogste 50\u00a0m3 en waar de jaarslijkse doorzet van propaan ten hoogste 600\u00a0m3 bedraagt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De afstanden tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten,\n                                             bedoeld in de artikelen 4, vijfde lid, en 5, derde lid, van het besluit, zijn de afstanden die zijn vermeld in of volgen uit:\n\na. \nbijlage 1, tabel 1, indien het risico wordt veroorzaakt door een LPG-tankstation als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit;\n\nb. \nbijlage 1, tabel 3, indien het risico wordt veroorzaakt door een inrichting waar verpakte gevaarlijke\n                                                   afvalstoffen of verpakte gevaarlijke stoffen, niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen,\n                                                   worden opgeslagen als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onderdeel b, van het besluit;\n\nc. \n                                                   \n                                                   [Red: vervallen;]\n\nd. \nbijlage 1, tabel 6, indien het risico wordt veroorzaakt door een inrichting waarin een koel- of vriesinstallatie\n                                                   aanwezig is als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onderdeel c, van het besluit;\n\ne. \nbijlage 1, tabel 7, indien het risico wordt veroorzaakt door een inrichting waarin meerdere koel- of\n                                                   vriesinstallaties als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onderdeel c, van het besluit in een machinekamer aanwezig zijn;\n\nf. \nbijlage 1, tabel 8, indien het risico wordt veroorzaakt door een richting als bedoeld in artikel 1c, onderdeel a, en\n\ng. \nbijlage 1, tabellen 9 en 10, indien het risico wordt veroorzaakt door een inrichting als bedoeld in artikel 1c, onderdeel b.\n\n2 Voor de toepassing van bijlage 1, tabel 3, geldt dat:\n\na. indien binnen een opslagvoorziening het zwavelgehalte, uitgedrukt in gewichtspercentage,\n                                                   danwel het gehalte van chloor, fluor en broom gezamenlijk, uitgedrukt in gewichtspercentage,\n                                                   hoger is dan de in tabel 3 genoemde stikstofcategorie, de afstand behorende bij de\n                                                   in de tabel 3 daarop volgende hogere stikstofcategorie wordt gehanteerd, en\n\nb. indien er sprake is van een sterk wisselende, op het moment van de aanvraag om een\n                                                   vergunning als bedoeld in artikel 4, eerste tot en met vierde lid, juncto artikel 15 van het besluit onbekende, samenstelling van de aanwezige gevaarlijke stoffen, bij de toepassing\n                                                   van tabel 3 een stikstofgehalte van 10% wordt gehanteerd.\n\n3 Voor de toepassing van bijlage 1, tabel 6:\n\na. is de hoogste afscheider- of verdampingstemperatuur bepalend. Indien die hoogste temperatuur\n                                                   wordt bepaald door een afscheidervat waarin minder dan 400 kg ammoniak aanwezig is,\n                                                   mag in afwijking van de vorige zin de afstand worden toegepast die behoort bij de\n                                                   werktemperatuur die heerst in het afscheidervat met de op een na hoogste werktemperatuur,\n                                                   en\n\nb. wordt, indien de desbetreffende installatie niet is uitgerust met een pompbeveiliging,\n                                                   de bij de opstellingsuitvoeringen 2 en 3 vermelde afstand vermeerderd met 30 meter.\n\n4 Voor de toepassing van bijlage 1, tabel 7, wordt, indien een of meer van de installaties in opstellingsuitvoering 2 of 3 niet\n                                             is uitgerust met een pompbeveiliging, de afstand die volgt uit tabel 7 vermeerderd\n                                             met 30 meter.\n\n5 Indien bij de vaststelling van een besluit als bedoeld in de artikelen 3.1, eerste tot en met derde lid, 3.6, eerste lid, 3.26, eerste lid, 3.28, eerste lid, 4.2, eerste lid, of 4.4, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening en bij het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2\u00ba of 3\u00ba, of tweede lid, van de Wet algemene\n                                                bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken dan wel krachtens\n                                             artikel 11 van de Woningwet van de bouwverordening wordt afgeweken zodanige voorschriften aan dat besluit zijn\n                                             verbonden of op zodanige wijze toepassing is gegeven aan artikel 2.30 of 2.31, eerste lid, aanhef en onder b, of tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet\n                                                algemene bepalingen omgevingsrecht, dat binnen drie jaar na vaststelling van dat besluit aan de afstanden, bedoeld in\n                                             het eerste lid, voorzover het betreft kwetsbare objecten, wordt voldaan, zijn, in\n                                             afwijking van dat lid, gedurende die drie jaar de in acht te nemen afstanden tot de\n                                             op het tijdstip van vaststelling van dat besluit aanwezige kwetsbare objecten, de\n                                             op dat tijdstip bestaande afstanden, indien die afstanden groter zijn dan de afstanden\n                                             die overeenkomen met de risicocontour 10\u20135 per jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De inrichtingen, bedoeld in artikel 4, zesde lid, van het besluit, en de gevallen, bedoeld in artikel 5, vierde lid, van het besluit, waarvoor het plaatsgebonden risico, in afwijking van artikel 4, vijfde lid, onderscheidenlijk\n                                             artikel 5, derde lid, van het besluit, mag worden berekend, zijn:\n\na. de inrichtingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onderdeel b, van het besluit, onderscheidenlijk de besluiten, bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van het besluit, voor zover die besluiten betrekking hebben op een gebied dat geheel of gedeeltelijk\n                                                   ligt binnen het invloedsgebied van een inrichting als bedoeld in artikel 4, vijfde\n                                                   lid, onderdeel b, van het besluit, en\n\nb. de inrichtingen, bedoeld in artikel 1c, onderdeel b, onderscheidenlijk de besluiten, bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van het besluit, voor zover die besluiten betrekking hebben op een gebied dat geheel of gedeeltelijk\n                                                   ligt binnen het invloedsgebied van een inrichting als bedoeld in artikel 1c, onderdeel\n                                                   b.\n\n2 Indien het bevoegd gezag toepassing geeft aan het eerste lid, wordt:\n\na. het plaatsgebonden risico berekend met gebruikmaking van de rekenmethodiek Bevi, en\n\nb. ten aanzien van besluiten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, in het belang\n                                                   van een doelmatige brandbestrijding en brandpreventie een zodanige afstand, gerekend\n                                                   vanaf de uitwendige scheidingsconstructie, bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012, van het gebouw of het onderdeel daarvan of van de buitenzijde van de opslagplaats\n                                                   in de buitenlucht, waar verpakte gevaarlijke afvalstoffen of verpakte gevaarlijke\n                                                   stoffen, niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen worden opgeslagen, tot al dan\n                                                   niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten in acht genomen, dat dat\n                                                   gebouw of dat onderdeel daarvan of die opslagplaats bij brand voldoende bereikbaar\n                                                   is en dat het overslaan van brand naar andere gebouwen of opslagplaatsen wordt voorkomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Aan de grenswaarden, genoemd in de artikelen 6, eerste lid, 7, eerste lid, 8, eerste en derde lid, 17, eerste lid, 18, eerste lid, en 24, eerste lid, van het besluit, en aan de richtwaarden, genoemd in de artikelen 6, tweede lid, 7, tweede lid, en 8, tweede lid, van het besluit, wordt voldaan, onderscheidenlijk zoveel mogelijk voldaan, op de gevel van kwetsbare\n                                             objecten en beperkt kwetsbare objecten.\n\n2 In afwijking van het eerste lid wordt aan de grens- en richtwaarden, bedoeld in het\n                                             eerste lid, voldaan, onderscheidenlijk zoveel mogelijk voldaan, op:\n\na. de grens van het gebied dat bestemd is voor het verblijf van zieken, ouderen, gehandicapten\n                                                   of minderjarigen, indien het desbetreffende object een ziekenhuis, bejaardenhuis,\n                                                   verpleeghuis, school, gebouw of een gedeelte van een gebouw dat bestemd is voor dagopvang\n                                                   van minderjarigen, openluchtzwembad of speeltuin is, en\n\nb. de grens van het gebied dat bestemd is voor het verblijf van personen, indien het\n                                                   desbetreffende object een sportterrein of een kampeer- of ander recreatieterrein bestemd\n                                                   voor het verblijf van personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen is.\n\n3 Met betrekking tot geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten wordt aan\n                                             de grenswaarden, genoemd in de artikelen 6, eerste lid, 7, eerste lid, en 24, eerste lid, van het besluit en de richtwaarden, genoemd in de artikelen 6, tweede lid, en 7, tweede lid, van het besluit, voldaan, onderscheidenlijk zoveel mogelijk voldaan, op de plaats waar de gevel van\n                                             het desbetreffende object gebouwd mag worden.\n\n4  Indien het desbetreffende object een object is als bedoeld in het tweede lid, onderdeel\n                                             a of onderdeel b, wordt in afwijking van het derde lid aan de grenswaarden, genoemd\n                                             in de artikelen 6, eerste lid, 7, eerste lid, en 24, eerste lid, van het besluit en de richtwaarden, genoemd in de artikelen 6, tweede lid, en 7, tweede lid, van het besluit, voldaan, onderscheidenlijk zoveel mogelijk voldaan, op de grens van het gebied waar\n                                             een dergelijk object op grond van het bestemmingsplan is toegelaten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De afstanden, bedoeld in de artikelen 2 en 9, gelden tot de gevel van kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten en vanaf:\n\na. het vulpunt voor LPG, het ondergrondse of ingeterpte, onderscheidenlijk bovengrondse,\n                                                   reservoir, gerekend vanaf de aansluitpunten van de leidingen alsmede het bovengrondse\n                                                   deel van de leidingen en de pomp bij het reservoir en, indien bijlage 1, tabel 1, van toepassing is, de afleverzuil;\n\nb. de uitwendige scheidingsconstructie, bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012, van het gebouw of het onderdeel daarvan of van de buitenzijde van de opslagplaats\n                                                   in de buitenlucht, waar verpakte gevaarlijke afvalstoffen, meststoffen groep 2, of\n                                                   verpakte gevaarlijke stoffen, niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen worden\n                                                   opgeslagen;\n\nc. de machinekamer van de koel- of vriesinstallatie en de bij die installatie behorende,\n                                                   met de buitenlucht in verbinding staande leidingen naar de verdamper of verdampers\n                                                   en het afscheidervat of vloeistofvat, en\n\nd. het vulpunt en de opslagtank voor propaan, gerekend vanaf de aansluitpunten van de\n                                                   leidingen alsmede het bovenste deel van de leidingen en de pomp bij de opslagtank.\n\n2 In afwijking van het eerste lid gelden de afstanden, bedoeld in de artikelen 2 en 9, tot:\n\na. de grens van het gebied dat bestemd is voor het verblijf van zieken, ouderen, gehandicapten\n                                                   of minderjarigen, indien het desbetreffende object een ziekenhuis, bejaardenhuis,\n                                                   verpleeghuis, school, gebouw of een gedeelte van een gebouw dat bestemd is voor dagopvang\n                                                   van minderjarigen, openluchtzwembad of speeltuin is, en\n\nb. de grens van het gebied dat bestemd is voor het verblijf van personen, indien het\n                                                   desbetreffende object een sportterrein of een kampeer- of ander recreatieterrein bestemd\n                                                   voor het verblijf van personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen is.\n\n3 Met betrekking tot geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten gelden de\n                                             afstanden, bedoeld in artikel 2, tot de plaats waar de gevel van het desbetreffende object gebouwd mag worden.\n\n4 Indien het desbetreffende object een object is als bedoeld in het tweede lid, onderdeel\n                                             a of b, gelden de afstanden, bedoeld in artikel 2, in afwijking van het derde lid, tot de grens van het gebied waar een dergelijk object op grond van het bestemmingsplan\n                                             is toegelaten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor de toepassing van de artikelen 12, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en 13, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het besluit met betrekking tot de verantwoording van het groepsrisico van een inrichting als\n                                             bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het besluit, worden de personen meegeteld die aanwezig zijn in het invloedsgebied dat in bijlage 2 is vermeld bij de desbetreffende inrichting en, in geval van geprojecteerde kwetsbare\n                                             en beperkt kwetsbare objecten, de personen die na uitvoering van het bestemmingsplan\n                                             voorzover dat plan betrekking heeft op dat invloedsgebied, in dat invloedsgebied aanwezig\n                                             zijn.\n\n2 De afstanden tot de grens van het invloedsgebied, bedoeld in bijlage 2, tabellen 1 tot en met 4, gelden onderscheidenlijk:\n\na. voor LPG-tankstations: vanaf het vulpunt voor LPG, het ondergrondse of ingeterpte,\n                                                   onderscheidenlijk bovengrondse, reservoir, gerekend vanaf de aansluitpunten van de\n                                                   leidingen alsmede het bovengrondse deel van de leidingen en de pomp bij het reservoir;\n\nb. voor inrichtingen waar verpakte gevaarlijke afvalstoffen, meststoffen groep 2, of\n                                                   verpakte gevaarlijke stoffen, niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen worden\n                                                   opgeslagen: vanaf de uitwendige scheidingsconstructie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, of, indien van toepassing, de buitenzijde van de opslagplaats in de buitenlucht;\n\nc. voor koel- en vriesinstallaties met ammoniak: vanaf de machinekamer of, indien van\n                                                   toepassing, de leidingen en het afscheidervat of vloeistofvat, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c, en\n\nd. voor insluitsystemen met propaan: vanaf het vulpunt en de opslagtank, gerekend vanaf\n                                                   de aansluitpunten van de leidingen alsmede het bovengrondse deel van de leidingen\n                                                   en de pomp bij de opslagtank.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn de gevallen, bedoeld in de artikelen 14, eerste lid, 15, eerste lid, 16, 17, eerste lid, 18, eerste lid, en 24, eerste lid, van het besluit, worden het plaatsgebonden risico, onderscheidenlijk het groepsrisico, berekend met\n                                       toepassing van de rekenmethodiek Bevi, met dien verstande dat voor de berekening van\n                                       het groepsrisico in het gebied, gelegen tussen de risicocontour 10-5 per jaar en de grens van het invloedsgebied, worden meegerekend:\n\na. de in dat gebied op het tijdstip waarop de berekening wordt uitgevoerd aanwezige kwetsbare\n                                             en beperkt kwetsbare objecten, en\n\nb. de in dat gebied op het tijdstip waarop de berekening wordt uitgevoerd geprojecteerde\n                                             kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In de gevallen, bedoeld in de artikelen 14, eerste lid, 15, eerste lid, 16, 17, eerste lid, 18, eerste lid, en 24, eerste lid, van het besluit, worden het plaatsgebonden risico, onderscheidenlijk het groepsrisico, berekend op\n                                             basis van gegevens met betrekking tot:\n\na. de aard en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in een inrichting als bedoeld in\n                                                   artikel 15, eerste lid, onderdelen a tot en met d, van het besluit, die het plaatsgebonden risico en het groepsrisico veroorzaakt of mede veroorzaakt,\n                                                   aanwezig kan zijn;\n\nb. de insluitsystemen waarin die gevaarlijke stoffen voorkomen;\n\nc. de toegepaste maatregelen ter beperking van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico,\n                                                   en\n\nd. het aantal personen en de spreiding van personen binnen het invloedsgebied van een\n                                                   inrichting als bedoeld in onderdeel a.\n\n2 Voor de berekening van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico, bedoeld in het\n                                             eerste lid, wordt uitsluitend gebruikgemaakt van gegevens die zijn opgenomen in:\n\na. de voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdelen a tot en met d, van het besluit geldende vergunning krachtens artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;\n\nb. de op een vergunning als bedoeld in onderdeel a betrekking hebbende aanvraag en de\n                                                   bij die aanvraag gevoegde stukken;\n\nc. een met betrekking tot een hogedrempelinrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit risico\u2019s zware ongevallen 2015 ingediend veiligheidsrapport dat overeenkomstig artikel\u00a010 van dat besluit door het\n                                                   bevoegd gezag is beoordeeld, en\n\nd. de basisregistratie personen en, voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten, niet\n                                                   zijnde een woning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, van het besluit, de door de desbetreffende gemeente verstrekte documenten over het aantal personen\n                                                   en het redelijkerwijs te verwachten aantal personen en de spreiding van personen binnen\n                                                   het invloedsgebied van een inrichting als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdelen a tot en met d, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien toepassing van de rekenmethodiek Bevi voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel c van het besluit leidt tot een afstand die kleiner is dan de bij een inrichting uit dezelfde categorie\n                                       behorende grootste afstand genoemd in tabel 6 of 7 van bijlage 1, geldt de in die bijlage genoemde grootste afstand als minimaal aan te houden afstand.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien in een geval als bedoeld in artikel 7 de rekenmethodiek Bevi vanwege specifieke invoergegevenstechnische omstandigheden\n                                       niet passend is, kan het bevoegd gezag bepalen dat van de invoergegevens uit de Handleiding\n                                       Risicoberekeningen mag worden afgeweken en op welke wijze deze afwijking plaatsvindt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien in een geval als bedoeld in artikel 7 de rekenmethodiek Bevi vanwege specifieke omstandigheden niet passend is, kan Onze\n                                       Minister op verzoek van het bevoegd gezag besluiten dat een andere, passende rekenmethodiek\n                                       mag worden toegepast. De toe te passen rekenmethodiek is transparant en reproduceerbaar.\n                                       Voordat Onze Minister een besluit als bedoeld in de eerste volzin neemt, wint hij\n                                       advies in bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Met de rekenmethodiek Bevi worden gelijkgesteld rekenmethodieken die rechtmatig zijn\n                                             vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een lidstaat van de Europese Unie of\n                                             in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een\n                                             tot een douane-unie strekkend Verdrag, dan wel rechtmatig zijn vervaardigd in een\n                                             staat die partij is bij een tot een vrijhandelszone strekkend Verdrag dat Nederland\n                                             bindt, en waarvan de resultaten gelijkwaardig zijn aan de resultaten van de rekenmethodiek\n                                             Bevi.\n\n2 Onze Minister besluit, nadat hij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu\n                                             gehoord heeft, op verzoek van het bevoegd gezag, of die rekenmethodiek gelijkwaardig\n                                             is aan de rekenmethodiek Bevi. Daarbij betrekt Onze Minister in elk geval de transparantie,\n                                             reproduceerbaarheid, het toepassingsgebied en de ruimtelijke consequenties.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De afstanden tot kwetsbare objecten, bedoeld in artikel 17, tweede en vijfde lid, van het besluit, zijn de afstanden die zijn vermeld in bijlage 1, tabel 2, indien het risico wordt veroorzaakt door een LPG-tankstation als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit.\n\n2 De afstanden tot kwetsbare objecten, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van het besluit, zijn de afstanden die zijn vermeld in of volgen uit:\n\na. \nbijlage 1, tabel 1, indien het risico wordt veroorzaakt door een LPG-tankstation als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit;\n\nb. \nbijlage 1, tabel 3, indien het risico wordt veroorzaakt door een inrichting waar verpakte gevaarlijke\n                                                   afvalstoffen of verpakte gevaarlijke stoffen, niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen\n                                                   worden opgeslagen als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onderdeel b, van het besluit;\n\nc. \nbijlage 1, tabel 6, indien het risico wordt veroorzaakt door een inrichting waarin een koel- of vriesinstallatie\n                                                   als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onderdeel c, van het besluit, aanwezig is;\n\nd. \nbijlage 1, tabel 7, indien het risico wordt veroorzaakt door een inrichting waarin meerdere koel- of\n                                                   vriesinstallaties als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onderdeel c, van het besluit in een machinekamer aanwezig zijn;\n\ne. \nbijlage 1, tabel 8, indien het risico wordt veroorzaakt door een inrichting als bedoeld in artikel 1c, onderdeel a, en\n\nf. \nbijlage 1, tabellen 9 en 10, indien het risico wordt veroorzaakt door een inrichting als bedoeld in artikel 1c, onderdeel b.\n\n3 \nArtikel 2, tweede, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit in werking treedt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling externe veiligheid inrichtingen.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nDen Haag, 8 september 2004\n\nStaatssecretaris\n\nP.L.B.A. van Geel\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTabellen 1 en 2: LPG-tankstations\n\nTabel 3: Inrichtingen waar verpakte gevaarlijke afvalstoffen of verpakte gevaarlijke\n                                    stoffen, niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen, worden opgeslagen (PGS 15 inrichtingen)\n\nTabellen 6 en 7: Koel- of vriesinstallaties met ammoniak\n\nTabel 8: Inrichtingen waar meer dan 100.000 kg meststoffen groep 2 worden opgeslagen.\n\nTabellen 9 en 10: Inrichtingen waar meer dan 13 m3 en ten hoogste 50 m3propaan in een insluitsysteem aanwezig is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTabel 1. Afstanden in meters tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare\n                                       objecten, waarbij wordt voldaan aan de grenswaarde 10\u20136 per jaar, onderscheidenlijk de richtwaarde 10\u20136 per jaar (zie artikelen 2, eerste lid, onderdeel a, en 9, tweede lid, onderdeel a)\n\nDoorzet (m3 per jaar)\n\nAfstand (m) vanaf vulpunt\n\nAfstand (m) vanaf ondergronds1 of ingeterpt reservoir\n\nAfstand (m) vanaf afleverzuil\n\n\u2265 1.000\n\n40\n\n25\n\n15\n\n500 \u2013 1.000\n\n35\n\n25\n\n15\n\n< 500\n\n25\n\n25\n\n15\n\n1 Voor LPG-tankstations met een bovengronds reservoir geldt een afstand van 120 meter\n                                    vanaf dat reservoir tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare\n                                    objecten. Die afstand geldt ongeacht de doorzet van LPG per jaar.\n\nAfstand (m) vanaf vulpunt\n\nAfstand (m) vanaf ondergronds of ingeterpt reservoir\n\n25\n\n15\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nOppervlakte opslagvoorziening (m2)\n\n0\u2013100\n\n100\u2013300\n\n300\u2013600\n\n600\u2013900\n\n900\u20131500\n\n1500\u20132500\n\nBrandbestrijdingssysteem/beschermingsniveau volgens PGS-15 en stikstofcategorie\n\nBeschermingsniveau 11\n\nAutomatische sprinklerinstallatie (ook sprinkler in rekken)\n\n30\n\n30\n\n40\n\n50\n\n50\n\n50\n\nAutomatische deluge installatie\n\n30\n\n30\n\n40\n\n50\n\n50\n\n50\n\nAutomatische blusgasinstallatie\n\n20\n\n20\n\n20\n\n20\n\n20\n\n35\n\nAutomatische hi-ex inside-air installatie\n\n20\n\n20\n\n20\n\n20\n\n20\n\n20\n\n(Semi-) Automatische monitorinstallatie\n\n20\n\n20\n\n20\n\n20\n\n20\n\n20\n\nBedrijfsbrandweer met handbediende deluge-installatie\n\n20\n\n30\n\n40\n\n55\n\n65\n\n85\n\nHandbediende deluge-installatie met watervoorziening door bedrijfsbrandweer\n\n20\n\n35\n\n55\n\n75\n\n100\n\n170\n\nHandbediende deluge-installatie met watervoorziening door lokale brandweer\n\n20\n\n45\n\n55\n\nn.v.t.3\n\nn.v.t.3\n\nn.v.t.3\n\nAutomatische hi-ex outside-air installatie, stikstofgehalte < 5%1, 2\n\n40\n\n45\n\n50\n\n55\n\n55\n\n55\n\nAutomatische hi-ex outside-air installatie, stikstofgehalte 5 tot en met 10%2\n\n40\n\n45\n\n50\n\n55\n\n55\n\n55\n\nAutomatische hi-ex outside-air installatie, stikstofgehalte > 10% 2\n\n50\n\n50\n\n60\n\n60\n\n60\n\n60\n\nBedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen (binnenaanval), stikstofgehalte < 5%2\n\n260\n\n490\n\n570\n\n630\n\n630\n\nn.v.t.3\n\nBedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen (binnenaanval), stikstofgehalte 5 tot en\n                                                   met 10%2\n\n260\n\n490\n\n570\n\n630\n\n630\n\nn.v.t.3\n\nBedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen (binnenaanval), stikstofgehalte > 10%2\n\n310\n\n550\n\n660\n\n720\n\n720\n\nn.v.t.3\n\nBeschermingsniveau 2 stikstofgehalte > 10 %1, 2\n\nInzettijd < 6 min; ADR klasse 3 in kunststof\n\n340\n\n620\n\n570\n\n570\n\nn.v.t.3\n\nn.v.t.3\n\nInzettijd < 6 min; ADR klasse 3 NIET in kunststof\n\n310\n\n450\n\n460\n\n500\n\n500\n\nn.v.t.3\n\nInzettijd < 6 min; geen ADR klasse 3\n\n190\n\n390\n\n460\n\n500\n\n500\n\n500\n\nInzettijd < 15 min; ADR klasse 3 in kunststof\n\n340\n\n620\n\n660\n\n750\n\nn.v.t.3\n\nn.v.t.3\n\nInzettijd < 15 min; ADR klasse 3 NIET in kunststof\n\n340\n\n620\n\n560\n\n570\n\n570\n\nn.v.t.3\n\nInzettijd < 15 min; geen ADR klasse 3\n\n210\n\n530\n\n560\n\n570\n\n570\n\n570\n\nBeschermingsniveau 2 stikstofgehalte 5 tot en met 102\n\nInzettijd < 6 min; ADR klasse 3 in kunststof\n\n290\n\n500\n\n400\n\n430\n\nn.v.t3\n\nn.v.t.3\n\nInzettijd < 6 min; ADR klasse 3 NIET in kunststof\n\n270\n\n370\n\n320\n\n370\n\n370\n\nn.v.t.3\n\nInzettijd < 6 min; geen ADR klasse 3\n\n120\n\n270\n\n320\n\n370\n\n370\n\n370\n\nInzettijd < 15 min; ADR klasse 3 in kunststof\n\n290\n\n500\n\n470\n\n550\n\nn.v.t3\n\nn.v.t.3\n\nInzettijd < 15 min; ADR klasse 3 NIET in kunststof\n\n290\n\n500\n\n380\n\n400\n\n400\n\nn.v.t.3\n\nInzettijd < 15 min; geen ADR klasse 3\n\n130\n\n360\n\n380\n\n400\n\n400\n\n400\n\nBeschermingsniveau 2 stikstofgehalte < 5 %1, 2\n\nInzettijd < 6 min; ADR klasse 3 in kunststof\n\n290\n\n360\n\n190\n\n220\n\nn.v.t.3\n\nn.v.t.3\n\nInzettijd < 6 min; ADR klasse 3 NIET in kunststof\n\n270\n\n270\n\n160\n\n210\n\n210\n\nn.v.t.3\n\nInzettijd < 6 min; geen ADR klasse 3\n\n45\n\n120\n\n160\n\n210\n\n210\n\n210\n\nInzettijd < 15 min; ADR klasse 3 in kunststof\n\n290\n\n360\n\n230\n\n290\n\nn.v.t3\n\nn.v.t.3\n\nInzettijd < 15 min; ADR klasse 3 NIET in kunststof\n\n290\n\n360\n\n170\n\n220\n\n220\n\nn.v.t.3\n\nInzettijd < 15 min; geen ADR klasse 3\n\n50\n\n150\n\n170\n\n220\n\n220\n\n220\n\nBeschermingsniveau 31, 2\n\nStikstofgehalte <5%2\n\n30\n\n75\n\n80\n\n85\n\n85\n\n85\n\nStikstofgehalte 5 tot en met 10% 2\n\n65\n\n150\n\n170\n\n180\n\n180\n\n180\n\nStikstofgehalte >10%2\n\n90\n\n210\n\n240\n\n270\n\n270\n\n270\n\nAlle beschermingsniveaus\n\nGasflessen, met uitzondering van gasflessen met vergiftige of zeer vergiftige stoffen4\n\n20\n\n20\n\n20\n\n20\n\n20\n\n20\n\n1 De afstanden die zijn opgenomen bij de verschillende beschermingsniveaus gelden niet\n                                    voor opslagvoorzieningen bestemd voor de opslag van gasflessen. Voor gasflessen, met\n                                    uitzondering van gasflessen met vergiftige of zeer vergiftige inhoud, zijn de afstanden\n                                    apart onderaan in de tabel opgenomen.\n\n2 Het stikstofgehalte is het stikstofgehalte in gewichtsprocent van de totale hoeveelheid\n                                    van de in de opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke afvalstoffen en gevaarlijke stoffen,\n                                    niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen, bepaald overeenkomstig de Handleiding\n                                    Risicoberekeningen Bevi.\n\n3 n.v.t.: het genoemde brandbestrijdingssysteem is geschikt voor opslagvoorzieningen\n                                    met een maximaal oppervlakte van respectievelijk 500, 800 en 1500 m2. Het betreft randvoorwaarden van het betreffende brandbestrijdingssysteem die zijn\n                                    vastgelegd in PGS 15 dan wel CPR 15-2\n\n4 Voor gasflessen met giftige of zeer vergiftige inhoud moet het plaatsgebonden risico\n                                    op grond van artikel 1b, aanhef en onderdeel f, worden berekend.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nType installatie1\n\nHoeveelheid ammoniak2\n\nOpstellingsuitvoering3\n\nAfstand (m) vanaf machinekamer bij diameter vloeistofleiding naar verdamper \u2264 DN50\n\nAfstand (m) vanaf machinekamer bij diameter vloeistofleidingnaar verdamper > DN50\n                                                   en \u2264 DN 80\n\nAfstand (m) vanaf vloeistofleiding4 bij diameter vloeistofleiding naar verdamper \u2264 DN50\n\nAfstand (m) vanaf vloeistofleiding4 bij diameter vloeistofleiding naar verdamper > DN50 en \u2264 DN 80\n\n< \u201325\u00a0\u00b0C\n\n1500\u20133500 kg\n\n1\n\n\u20135\n\n\u20135\n\n\u20135\n\n\u20135\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n35\n\n35\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3500\u20136000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n30\n\n40\n\n25\n\n40\n\n3\n\n65\n\n65\n\n25\n\n40\n\n6000\u20138000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n30\n\n45\n\n30\n\n40\n\n3\n\n75\n\n75\n\n30\n\n40\n\n8000\u201310.000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n30\n\n45\n\n30\n\n45\n\n3\n\n85\n\n85\n\n30\n\n45\n\n\u201325 tot \u20135\u00a0\u00b0C\n\n1500\u20133500 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n45\n\n45\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3500\u20136000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n50\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n60\n\n75\n\n55\n\n70\n\n3\n\n75\n\n90\n\n55\n\n70\n\n6000\u20138000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n50\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n65\n\n85\n\n60\n\n80\n\n3\n\n85\n\n100\n\n60\n\n80\n\n8000\u2013 10.000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n50\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n70\n\n85\n\n65\n\n85\n\n3\n\n95\n\n105\n\n65\n\n85\n\n> \u20135\u00a0\u00b0C\n\n1500\u20133500 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n45\n\n45\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3500\u20136000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n60\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n70\n\n85\n\n55\n\n75\n\n3\n\n85\n\n95\n\n55\n\n75\n\n6000\u20138000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n65\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n80\n\n95\n\n60\n\n85\n\n3\n\n90\n\n105\n\n60\n\n85\n\n8000\u2013 10.000 kg\n\n1\n\n50\n\n65\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n85\n\n105\n\n65\n\n90\n\n3\n\n95\n\n110\n\n65\n\n90\n\n1 Het betreft installaties die zijn voorzien van een pompbeveiliging, met een maximale\n                                    werktemperatuur die lager is dan \u201325\u00a0\u00b0C, een maximale werktemperatuur tussen \u201325\u00a0\u00b0C\n                                    en \u20135\u00a0\u00b0C, onderscheidenlijk een maximale werktemperatuur die hoger is dan \u20135\u00a0\u00b0C. Hierbij\n                                    wordt onder werktemperatuur verstaan de afscheider- of verdampingstemperatuur. Een\n                                    pompbeveiliging, als bedoeld in de eerste volzin, bestaat per koudemiddelpomp uit\n                                    een zodanige combinatie van elementen en voorzieningen, dat bij een breuk van de afvoerleiding\n                                    van de pomp die pomp onmiddellijk buiten werking wordt gesteld, zodat de toevoer van\n                                    ammoniak naar de leiding wordt afgesneden.\n\n2 De hoeveelheid ammoniak is de totale hoeveelheid ammoniak die in de installatie aanwezig\n                                    is, inclusief de hoeveelheid in een afscheidervat met minder dan 400 kg ammoniak.\n\n3 Opstellingsuitvoering 1: opstelling waarbij alle ammoniakvoerende onderdelen zijn\n                                    opgesteld in de machinekamer of in de productieruimte, eventueel met uitzondering\n                                    van de condensor met verbindend leidingwerk. Laatstgenoemde onderdelen kunnen buiten\n                                    opgesteld zijn.\n\nOpstellingsuitvoering 2: opstelling als bij opstellingsuitvoering 1, met dien verstande\n                                    dat de leidingen naar en van de verdamper of verdampers met de buitenlucht in verbinding\n                                    staan.\n\nOpstellingsuitvoering 3: opstelling als bij opstellingsuitvoering 2, met dien verstande\n                                    dat het afscheidervat of vloeistofvat buiten opgesteld zijn.\n\n4 Vloeistofleiding: met de buitenlucht in verbinding staande ammoniakvoerende leidingen\n                                    naar de verdamper of verdampers.\n\n5 De aanduiding \u2018\u2013\u2018 houdt in dat het plaatsgebonden risico rondom de desbetreffende\n                                    installatie kleiner is dan 10\u20136 per jaar en dat geen afstand tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt\n                                    kwetsbare objecten in acht genomen behoeft te worden, onderscheidenlijk daarmee geen\n                                    rekening gehouden behoeft te worden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nInhoud installatie a1\n\n\u2264 6000 kg\n\nInhoud installatie a1 > 6000 kg en \u2264 8000 kg\n\nInhoud installatie a1 > 8000 kg\n\nInhoud installatie b2 \u2264 3500 kg\n\nZie afstand die in tabel 6 is vermeld bij een zelfde installatie3 als installatie a, doch met een inhoud die behoort tot de eerstvolgende hogere inhoudscategorie\n\nZie afstand die in tabel 6 is vermeld bij een zelfde installatie3 als installatie a, vermeerderd met 10 meter\n\nInhoud installatie b2 > 3500 kg\n\nZie afstand die in tabel 6 is vermeld bij een zelfde installatie3 als installatie a, doch met een inhoud die behoort tot de tweede hogere inhoudscategorie\n\nZie afstand die in tabel 6 is vermeld bij een zelfde installatie3 als installatie a, vermeerderd met 20 meter\n\n1 Installatie waarvoor ingevolge tabel 6 van bijlage 1 de grootste afstand geldt.\n\n2 Installatie die de grootste inhoud heeft, installatie a niet meegerekend.\n\n3 Installatie van hetzelfde type, met dezelfde opstellingsuitvoering en een vloeistofleiding\n                                    met dezelfde diameter.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHoeveelheid meststoffen groep 2\n\nAfstand (m) vanaf opslagplaats\n\n> 100.000 kg.\n\n60\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDoorzet (m3) per jaar\n\nAfstand (m) bij propaan in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 13\u00a0m3 maar niet meer dan 50\u00a0m3\n\nDoorzet \u2264 100\n\n25\n\n100 < doorzet \u2264 300\n\n30\n\n300 < doorzet \u2264 600\n\n40\n\nDoorzet (m3) per jaar\n\nAfstand (m) bij propaan in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 13\u00a0m3 maar niet meer dan 20\u00a0m3\n\nAfstand (m)bij propaan in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 20\u00a0m3 maar niet meer dan 50\u00a0m3\n\nDoorzet \u2264 100\n\n25\n\n25\n\n100 < doorzet \u2264 300\n\n35\n\n35\n\n300 < doorzet \u2264 600\n\n45\n\n55\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nLPG-tankstations en insluitsystemen met propaan\n\nTabel 1\n\nAfstand (m) tot grens invloedsgebied\n\n150\n\nPGS 15 inrichtingen\n\nTabel 2\n\nBrandbestrijdingssysteem\n\nOppervlakte\n\n0\u2013300 m2\n\nafstand (m) tot grens invloedsgebied\n\nOppervlakte\n\n300\u2013600 m2\n\nafstand (m) tot grens invloedsgebied\n\nOppervlakte\n\n600\u20132500 m2\n\nafstand (m) tot grens invloedsgebied\n\nbeschermingsniveau 1\n\nautomatische sprinklerinstallatie\n\nn.v.t.\n\n90\n\n300\n\nautomatische sproei-(deluge-)installatie\n\nn.v.t.\n\n90\n\n300\n\nautomatische gasblusinstallatie\n\nn.v.t.\n\n90\n\nn.v.t.1\n\nhi-ex installatie inside air\n\nn.v.t.\n\n90\n\n320\n\nhi-ex installatie met rookluiken\n\n300\n\n350\n\n350\n\nlokale brandweer; droog systeem\n\nn.v.t.\n\n70\n\nn.v.t.2\n\nbedrijfsbrandweer cat. 1 of 2; droog systeem\n\nn.v.t.\n\n90\n\n320\n\nbedrijfsbrandweer cat. 1 of 2; handbediende deluge\n\nn.v.t.\n\n90\n\n320\n\nbedrijfsbrandweer cat. 1; ter plaatse blussen\n\n300\n\n350\n\n350\n\nbeschermingsniveau 2\n\nbedrijfsbrandweer cat. 1 of 2 of overheidsbrandweer inzetbaar < 6 min.\n\n300\n\n380\n\n930\n\nbedrijfsbrandweer of overheidsbrandweer inzetbaar < 15 min.\n\n300\n\n380\n\n930\n\nbeschermingsniveau 3\n\npreventieve maatregelen overeenkomstig CPR 15-2 of 15-3\n\n275\n\n520\n\n930\n\n1Een automatische gasblusinstallatie is geschikt voor een opslagplaats met een oppervlakte\n                                    voor de opslag van ten hoogste 600 m2Het genoemde brandbestrijdingssysteem is geschikt voor een opslagplaats met een oppervlakte\n                                    voor de opslag van ten hoogste 500 m2.\n\n2 Het genoemde brandbestrijdingssysteem is geschikt voor een opslagplaats met een oppervlakte\n                                    voor de opslag van ten hoogste 500 m2\n\nKoel- of vriesinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel\n\nType installatie1\n\nHoeveelheid ammoniak2\n\nOpstellingsuitvoering3\n\nAfstand (m) tot grens invloedsgebied bij diameter vloeistofleiding naar verdamper\n\n\u2264 DN50\n\nAfstand (m) tot grens invloedsgebied bij diameter vloeistofleiding naar verdamper\n\n> DN50 en \u2264 DN80\n\n< \u201325\u00a0\u00b0C\n\n1500\u20133500 kg\n\n1\n\n\u20134\n\n\u20134\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3500\u20136000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6000\u20138000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8000\u201310.000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n310\n\n310\n\n\u201325 tot \u20135\u00a0\u00b0C\n\n1500\u20133500 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3500\u20136000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n260\n\n260\n\n6000\u20138000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n280\n\n280\n\n8000\u201310.000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n120\n\n3\n\n300\n\n300\n\n> \u20135\u00a0\u00b0C\n\n1500\u20133500 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3500\u20136000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n360\n\n360\n\n6000\u20138000 kg\n\n1\n\n\u2013\n\n170\n\n2\n\n\u2013\n\n170\n\n3\n\n400\n\n400\n\n8000\u201310.000 kg\n\n1\n\n200\n\n200\n\n2\n\n200\n\n200\n\n3\n\n400\n\n400\n\n1 Het betreft installaties die zijn voorzien van een pompbeveiliging, met een maximale\n                                    werktemperatuur die lager is dan -25 \u00b0C, een maximale werktemperatuur tussen -25 \u00b0C\n                                    en -5 \u00b0C, onderscheidenlijk een maximale werktemperatuur die hoger is dan -5 \u00b0C. Hierbij\n                                    wordt onder werktemperatuur verstaan de afscheider- of verdampingstemperatuur. Voor\n                                    de toepassing van bovenstaande tabel is de hoogste afscheider- of verdampingstemperatuur\n                                    bepalend. Indien die hoogste temperatuur wordt bepaald door een afscheidervat waarin\n                                    minder dan 400 kg ammoniak aanwezig is, mag in afwijking van de vorige volzin de afstand\n                                    worden toegepast die behoort bij de werktemperatuur die heerst in het afscheidervat\n                                    met de op een na hoogste werktemperatuur. Een pompbeveiliging, als bedoeld in de eerste\n                                    volzin, bestaat per koudemiddelpomp uit een zodanige combinatie van elementen en voorzieningen,\n                                    dat bij een breuk van de afvoerleiding van de pomp die pomp onmiddellijk buiten werking\n                                    wordt gesteld, zodat de toevoer van ammoniak naar de leiding wordt afgesneden.\n\n2 Als noot 2 onder bijlage 1, tabel 6.\n\n3 Als noot 3 onder bijlage 1, tabel 6.\n\n4 De aanduiding \u2018\u2013\u2019 houdt in dat de grens van het invloedsgebied in het desbetreffende\n                                    geval niet relevant is. Het groepsrisico, de mogelijkheden voor rampbestrijding en\n                                    de mate van zelfredzaamheid van de bevolking behoeven in dat geval niet te worden\n                                    verantwoord.\n\nInrichtingen waar meer dan 100.000 kg meststoffen groep 2 worden opgeslagen\n\nHoeveelheid meststoffen groep 2\n\nAfstand (m) tot grens invloedsgebied\n\n> 100.000 kg.\n\n\u20131\n\n1 De aanduiding \u2018\u2013\u2018 houdt in dat de grens van het invloedsgebied in het desbetreffende\n                                    geval niet relevant is. Het groepsrisico, de mogelijkheden voor rampbestrijding en\n                                    de mate van zelfredzaamheid van de bevolking behoeven in dat geval niet te worden\n                                    verantwoord.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nSpoorwegemplacementen (zie artikel 1a)\n\nAlmelo\n\nAmersfoort Goederen\n\nAmsterdam Westhaven\n\nArnhem Goederen\n\nAxel aansluiting\n\nBeverwijk\n\nBlerick\n\nBorn\n\nCoevorden\n\nDelfzijl\n\nDeventer\n\nDordrecht\n\nEmmen\n\nEindhoven\n\nHengelo\n\nKijfhoek\n\nLage Zwaluwe\n\nMaastricht\n\nMoerdijk\n\nOnnen\n\nRoermond\n\nRoodeschool\n\nRoosendaal\n\nRotterdam Botlek\n\nRotterdam Europoort\n\nRotterdam Maasvlakte\n\nRotterdam Pernis\n\nRotterdam Waalhaven zuid\n\nRotterdam IJsselmonde\n\nSas van Gent\n\nSittard\n\nSloehaven I\n\nSloehaven II\n\nTerneuzen\n\nTerneuzen aansluiting\n\nUitgeest\n\nContaineruitwisselingspunt (CUP) Valburg\n\nVenlo\n\nZwolle"}