Title: wetten.nl - Regeling - Besluit bouwwerken leefomgeving - BWBR0041297

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0041297/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit bouwwerken leefomgeving - BWBR0041297", "content": "Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving\n                                    (Besluit bouwwerken leefomgeving)\n\nWij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,\n                                    enz. enz. enz.\n\nOp de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van\n                                    30\u00a0juni 2018, nr.\u00a02017-0000316593, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan\n                                    mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;\n\nGelet op de richtlijn breedband, de richtlijn energieprestatie van gebouwen, de richtlijn\n                                    hernieuwbare energie, de richtlijn veiligheid wegtunnels, de verordening bouwproducten\n                                    en het VN-gehandicaptenverdrag en de artikelen 4.3, eerste lid, en 5.1 van de Omgevingswet, en artikel 119 van de Woningwet;\n\nDe Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22\u00a0december 2017,\n                                    nr.\u00a0W04.17.0186/I);\n\nGezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties\n                                    van 29\u00a0juni 2018, nr.\u00a02018-0000524056, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;\n\nHebben goedgevonden en verstaan:\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nBijlage I bevat begripsbepalingen voor de toepassing van dit besluit.\n\n1 Dit besluit berust op de artikelen 4.3, eerste lid, 5.1, 16.1, derde lid, en 23.1 van de wet.\n\n2 Dit besluit berust ook op de artikelen 119 en 119a van de Woningwet.\n\nMet een kwaliteitsverklaring bouw, certificaat, keuring of norm als bedoeld in dit\n                                          besluit wordt gelijkgesteld een kwaliteitsverklaring bouw, certificaat, keuring of\n                                          norm, afgegeven, uitgevoerd of goedgekeurd door een daartoe bevoegde onafhankelijke\n                                          instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat die geen lidstaat\n                                          van de Europese Unie is en partij is bij een verdrag dat Nederland bindt, met een\n                                          beschermingsniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale\n                                          eisen wordt nagestreefd.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                       overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\nDit hoofdstuk is van toepassing op bouwwerken.\n\n1 Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag:\n\na. waaraan een melding wordt gedaan;\n\nb. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; en\n\nc. dat beslist op een aanvraag om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige\n                                                      maatregel.\n\n2 In afwijking van het eerste lid zijn voor een activiteit als bedoeld in dit besluit,\n                                                die wordt verricht op dezelfde locatie als een activiteit als bedoeld in afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarvoor een door gedeputeerde staten eerder verleende omgevingsvergunning geldt,\n                                                gedeputeerde staten het bevoegd gezag voor de in het eerste lid bedoelde handelingen.\n\nEen maatwerkregel wordt in het omgevingsplan gesteld.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op een activiteit waarvoor in dit\n                                                besluit een melding is voorgeschreven:\n\na. is voorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist; en\n\nb. is het verboden deze maatregel te treffen zonder voorafgaande melding.\n\n2 Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op een activiteit waarvoor op grond\n                                                van de wet geen omgevingsvergunning is vereist en waarvoor in dit besluit geen melding is voorgeschreven,\n                                                is voorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist.\n\nEen gelijkwaardige maatregel die betrekking heeft op een in de hoofdstukken 3 tot en met 6 gestelde regel wordt bij het gebruik van het bouwwerk in stand gehouden.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nDe eigenaar van het bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen\n                                          van voorzieningen aan dat bouwwerk draagt er zorg voor dat een krachtens de wet aanwezige bouwwerkinstallatie:\n\na. functioneert in overeenstemming met de op die installatie van toepassing zijnde regels;\n\nb. adequaat wordt beheerd, onderhouden en gecontroleerd; en\n\nc. zodanig wordt gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat\n                                                of voortduurt.\n\n1 Voor de toepassing van een in de hoofdstukken 3 tot en met 6 gestelde regel is een bouwwerk, een ruimte, een voorziening, of een gedeelte daarvan\n                                                naar keuze gemeenschappelijk of niet-gemeenschappelijk, tenzij voor een regel anders\n                                                is aangegeven.\n\n2 Voor de toepassing van een in de hoofdstukken 3 tot en met 6 gestelde regel wordt een gedeelte van een bouwwerk, een ruimte of een voorziening\n                                                die ten dienste staat van meer dan een gebruiksfunctie, aangemerkt als gemeenschappelijk.\n                                                Dit gedeelte, deze ruimte of deze voorziening maakt, met uitzondering van een nevengebruiksfunctie,\n                                                voor de toepassing van deze hoofdstukken deel uit van alle daarop aangewezen gebruiksfuncties.\n\n3 Voor de toepassing van een in de hoofdstukken 3 tot en met 6 gestelde regel wordt een gedeelte van een woonfunctie, een celfunctie of een logiesfunctie\n                                                of een ruimte of voorziening die ten dienste staat van die gebruiksfunctie, gebruikt\n                                                door meer dan een wooneenheid, celeenheid of logiesverblijf in die gebruiksfunctie,\n                                                aangemerkt als gezamenlijk.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nVoor zover een omgevingsvergunning voor:\n\na. een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op:\n\n1\u00b0. een gemeentelijk monument of een provinciaal monument; of\n\n2\u00b0. een voorbeschermd gemeentelijk monument of een voorbeschermd provinciaal monument;\n\nb. een activiteit waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald dat het verrichten daarvan\n                                                zonder omgevingsvergunning is verboden als die activiteit betrekking heeft op een\n                                                provinciaal monument of een voorbeschermd provinciaal monument; of\n\nc. een rijksmonumentenactiviteit;\n\nafwijkt van een in de hoofdstukken 3 tot en met 5 gestelde regel, zijn alleen de omgevingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften\n                                          van toepassing.\n\nVoor zover een in het Warenwetbesluit machines, het Warenwetbesluit liften 2016 of het Besluit gastoestellen, ter implementatie van een in Europese regelgeving gestelde eis, afwijkt van een\n                                          in de hoofdstukken 3 tot en met 5 gestelde regel, is alleen de krachtens die besluiten gestelde eis van toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Vervalt op nader te bepalen datum; bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen]\n\nVoor zover voor een activiteit bij of krachtens de Alcoholwet een eis is gesteld die strenger is dan een in dit besluit opgenomen regel, is alleen\n                                          die eerstbedoelde eis van toepassing.\n\nDe paragrafen 3.2.1, 4.2.1 en artikel 5.9 zijn niet van toepassing voor zover de eisen betrekking hebben op de mate van waterkerendheid\n                                          van het bouwwerk of een onderdeel daarvan.\n\nIn een bouwwerk of gedeelte daarvan zijn niet meer personen aanwezig dan het aantal\n                                          personen waarvoor het bouwwerk of gedeelte daarvan in overeenstemming met dit besluit\n                                          is bestemd.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nZolang het aantal personen dat in een bouwwerk of een gedeelte daarvan aanwezig is\n                                          niet groter is dan het onmiddellijk voorafgaand aan 1\u00a0april 2012 voor dat bouwwerk\n                                          of dat gedeelte toegestane aantal personen, blijft artikel 2.11 buiten toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Handelen in strijd met de plichten die voortvloeien uit de verordening bouwproducten\n                                                is verboden.\n\n2 Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijst een instelling aan\n                                                die adviezen uitbrengt over de geschiktheid van technische beoordelingsinstanties\n                                                als bedoeld in artikel 29 van de verordening bouwproducten.\n\n3 Een technische beoordelingsinstantie toont aan de instelling aan dat zij voor de productgebieden,\n                                                bedoeld in bijlage IV, tabel 1, bij de verordening bouwproducten, voldoet aan de eisen\n                                                die zijn opgenomen in tabel 2 van die bijlage.\n\n4 De instelling stelt een procedure op voor de aanmelding en de beoordeling van en het\n                                                toezicht op technische beoordelingsinstanties en maakt jaarlijks een actueel overzicht\n                                                van aangemelde technische beoordelingsinstanties openbaar.\n\n5 De aanmeldende autoriteit, bedoeld in artikel 40 van de verordening bouwproducten,\n                                                brengt advies uit aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties\n                                                over de geschiktheid van aangemelde instanties als bedoeld in artikel 39 van die verordening.\n\n6 De aangemelde instantie toont aan dat zij voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel\n                                                43 van de verordening bouwproducten.\n\n7 De instelling en de aanmeldende autoriteit informeren Onze Minister van Binnenlandse\n                                                Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld als zij van oordeel zijn dat een technische\n                                                beoordelingsinstantie of een aangemelde instantie de aan de aanwijzing verbonden voorschriften\n                                                niet naleeft of niet meer aan de voorwaarden voor die aanwijzing voldoet.\n\n8 Een prestatieverklaring als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de verordening bouwproducten\n                                                wordt in de Nederlandse taal verstrekt.\n\n9 Instructies en informatie als bedoeld in de artikelen 11, zesde en achtste lid, 13,\n                                                vierde en negende lid, en 14, tweede en vijfde lid, van de verordening bouwproducten\n                                                zijn in de Nederlandse taal gesteld.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Als een bouwproduct waarop een CE-markering als bedoeld in artikel 8 van de verordening\n                                                bouwproducten is aangebracht, aan bepaalde prestaties moet voldoen zodat het bouwwerk\n                                                waarin het wordt toegepast voldoet aan een bij dit besluit gestelde regel is daaraan\n                                                voldaan als het bouwproduct is toegepast in overeenstemming met een op die eis toegesneden\n                                                prestatieverklaring als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die verordening.\n\n2 Als een bouwproduct moet voldoen aan bepaalde prestaties die niet onder een in artikel\n                                                2, elfde lid, van de verordening bouwproducten bedoelde geharmoniseerde norm vallen,\n                                                zodat het bouwwerk waarin het wordt toegepast voldoet aan een bij dit besluit gestelde\n                                                regel is daaraan voldaan als het bouwproduct is toegepast in overeenstemming met een\n                                                op die eis toegesneden kwaliteitsverklaring bouw.\n\n3 Als een bouwproces aan bepaalde prestaties moet voldoen zodat het bouwwerk waarin\n                                                het wordt uitgevoerd voldoet aan een bij dit besluit gestelde regel is daaraan voldaan\n                                                als het bouwproces is toegepast in overeenstemming met een op die eis toegesneden\n                                                kwaliteitsverklaring bouw.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Kwaliteitsverklaringen bouw als bedoeld in artikel 2.14, tweede en derde lid, worden afgegeven op basis van een door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties\n                                                erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw.\n\n2 Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de voorwaarden vast\n                                                waaronder kwaliteitsverklaringen bouw worden afgegeven.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Het is verboden een product waarop de verordening bouwproducten van toepassing is\n                                                in de handel te brengen in strijd met artikel 4, eerste lid, van verordening (EU) 2019/1020.\n\n2 Het is een marktdeelnemer als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening (EU) 2019/1020 verboden met betrekking tot een product waarop de verordening bouwproducten van toepassing\n                                                is, te handelen in strijd met artikel 4, derde en vierde lid, van verordening (EU) 2019/2010.\n\n3 Het is een gemachtigde als bedoeld in artikel 3, onder 12, van verordening (EU) 2019/1020 verboden met betrekking tot een product waarop de verordening bouwproducten van toepassing\n                                                is, te handelen in strijd met artikel 5, tweede lid, tweede zin, van verordening (EU) 2019/1020.\n\n4 Het is een marktdeelnemer verboden met betrekking tot een product waarop de verordening\n                                                bouwproducten van toepassing is, te handelen in strijd met artikel 7, eerste lid,\n                                                van verordening (EU) 2019/1020.\n\n5 Het is een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij verboden met betrekking\n                                                tot een product waarop de verordening bouwproducten van toepassing is, te handelen\n                                                in strijd met artikel 7, tweede lid, van verordening 2019/1020.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nAan de regels in deze afdeling wordt voldaan door degene die het bouwwerk bouwt. Diegene\n                                          draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Categorie\u00ebn bouwwerken als bedoeld in artikel 7ab, eerste lid, van de Woningwet zijn bouwactiviteiten die vallen onder gevolgklasse 1 als bedoeld in het tweede lid.\n\n2 Een bouwactiviteit valt onder gevolgklasse 1 als:\n\na. de bouwactiviteit geen rijksmonument, voorbeschermd rijksmonument, provinciaal monument,\n                                                      voorbeschermd provinciaal monument, gemeentelijk monument of voorbeschermd gemeentelijk\n                                                      monument betreft;\n\nb. de bouwactiviteit alleen ten dienste staat van een gebruiksfunctie als bedoeld in\n                                                      het derde lid;\n\nc. de bouwactiviteit niet betreft een bouwwerk waar voor het in gebruik nemen of gebruiken\n                                                      van het bouwwerk een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 6.7, eerste lid, is vereist;\n\nd. bij de bouwactiviteit geen gelijkwaardige maatregel wordt toegepast in verband met\n                                                      een in dit besluit uit het oogpunt van constructieve veiligheid of brandveiligheid\n                                                      gestelde regel;\n\ne. bij de bouwactiviteit geen toepassing is gegeven aan NEN 6060 of NEN 6079 bij het\n                                                      bepalen van de gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment;\n\nf. de bouwactiviteit niet betreft een bouwwerk dat behoort tot een geval waarin een milieubelastende\n                                                      activiteit vergunningplichtig is op grond van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.\n\n3 De gebruiksfunctie, bedoeld in het tweede lid, onder b, is:\n\na. een niet in een woongebouw gelegen grondgebonden woonfunctie, niet zijnde een woonfunctie\n                                                      voor zorg of een woonfunctie voor kamergewijze verhuur, en nevenfuncties daarvan;\n\nb. een woonfunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk een drijvend bouwwerk\n                                                      betreft;\n\nc. een niet in een logiesgebouw gelegen grondgebonden logiesfunctie;\n\nd. een industriefunctie en nevengebruiksfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk uit\n                                                      niet meer dan twee bouwlagen bestaat;\n\ne. een industriefunctie als nevengebruiksfunctie van een andere gebruiksfunctie, voor\n                                                      zover gelegen in een bijbehorend bouwwerk van niet meer dan twee bouwlagen;\n\nf. een bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde voor een infrastructurele voorziening\n                                                      bestemd voor langzaam verkeer, voor zover niet gelegen over een rijks- of provinciale\n                                                      weg en met een te overbruggen afstand van niet meer dan 20\u00a0meter; of\n\ng. een ander bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde dat niet hoger is dan 20\u00a0meter,\n                                                      met uitzondering van een infrastructurele voorziening bestemd voor verkeer anders\n                                                      dan bedoeld onder f en bouwwerken met een waterkerende functie.\n\n4 Het eerste lid is niet van toepassing op bouwactiviteiten die verbouwen betreffen.\n\n1 Onverminderd artikel 7.7 is het verboden een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.17 uit te voeren zonder dit ten minste vier weken voor het begin van de bouwwerkzaamheden\n                                                te melden.\n\n2 Als de bouwactiviteit niet begint binnen een jaar na de melding, is het verboden de\n                                                bouwactiviteit te verrichten zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan\n                                                opnieuw te melden.\n\n3 Een melding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of op\n                                                met elkaar samenhangende terreinen.\n\n1 Een melding als bedoeld in artikel 2.18 wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden:\n\na. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die het bouwwerk bouwt;\n\nb. als de melding wordt ingediend door een gemachtigde: de naam, het adres en het telefoonnummer\n                                                      van de gemachtigde;\n\nc. als de melding elektronisch wordt ingediend: het e-mailadres van de degene die het\n                                                      bouwwerk bouwt of de gemachtigde;\n\nd. de dagtekening;\n\ne. het adres, de kadastrale aanduiding of de co\u00f6rdinaten van de locatie waarop de activiteit\n                                                      wordt verricht;\n\nf. een beschrijving van de bouwactiviteit, met inbegrip van de gebruiksfunctie van het\n                                                      bouwwerk;\n\ng. gegevens betreffende de kwaliteitsborger en het te gebruiken instrument voor kwaliteitsborging,\n                                                      bedoeld in artikel 7ab, derde lid, van de Woningwet;\n\nh. een risicobeoordeling van het bouwproject met het oog op het voorkomen of beperken\n                                                      van risico\u2019s die van invloed kunnen zijn op het voldoen aan de regels voor de bouwactiviteit,\n                                                      bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5; en\n\ni. het borgingsplan, bedoeld in artikel 3.80 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.\n\n2 Voor zover van toepassing wordt in de risicobeoordeling ten minste rekening gehouden\n                                                met bijzondere lokale omstandigheden, zoals die zijn vastgesteld in lokaal beleid,\n                                                anderszins kenbaar zijn gemaakt of redelijkerwijs bekend zijn.\n\n1 Op verzoek van het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 2.2, worden gegevens en bescheiden verstrekt over specifieke bouwwerkzaamheden en de\n                                                momenten waarop deze worden uitgevoerd als dit bijzonder is aangewezen met het oog\n                                                op het voorkomen en of beperken van risico\u2019s die van invloed kunnen zijn op het voldoen\n                                                aan de regels voor de bouwactiviteit, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5.\n\n2 Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht\n                                                er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.\n\n1 Het is verboden het bouwwerk of de bouwwerken die onderdeel uitmaken van een bouwactiviteit\n                                                als bedoeld in artikel 2.17 in gebruik te nemen zonder dit ten minste twee weken voor het feitelijk in gebruik\n                                                nemen te melden.\n\n2 De melding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden van de gerealiseerde\n                                                activiteit:\n\na. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die de bouwmelding, bedoeld in\n                                                      artikel 2.18 heeft gedaan;\n\nb. de dagtekening;\n\nc. het adres, de kadastrale aanduiding of de co\u00f6rdinaten van de locatie waar de bouwactiviteit\n                                                      is uitgevoerd;\n\nd. de verklaring van de kwaliteitsborger, bedoeld in artikel 3.86, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarbij voor zover van belang, wordt ingegaan op maatregelen om bouwtechnische risico\u2019s\n                                                      te voorkomen of te beperken als bedoeld in artikel 3.80, tweede lid, van dat besluit;\n\ne. gegevens en bescheiden waaruit de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten\n                                                      en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten, inclusief totaaloppervlakten per\n                                                      gebruiksfunctie blijkt;\n\nf. gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen in relatie\n                                                      tot:\n\n1\u00b0. de belasting en belastingcombinaties van de constructieve delen hiervan en van het\n                                                            geheel;\n\n2\u00b0. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie;\n\n3\u00b0. de luchtverversing;\n\n4\u00b0. de energiezuinigheid;\n\n5\u00b0. de milieuprestatie;\n\ng. gegevens en bescheiden over de brandveiligheid als bedoeld in artikel 6.8, eerste lid, onder d, onder 4\u00b0 en 5\u00b0; en\n\nh. gegevens en bescheiden over toegepaste gelijkwaardige maatregelen.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n1 De artikelen 2.27 en 2.29 zijn niet van toepassing op een activiteit die wordt verricht in, aan, op of bij\n                                                   een bouwwerk dat is gebouwd of in stand wordt gehouden of wordt gebruikt zonder de\n                                                   daarvoor vereiste omgevingsvergunning.\n\n2 Bij de toepassing van de artikelen 2.27 en 2.29 blijft het aantal woningen gelijk, tenzij het gaat om huisvesting in verband met\n                                                   mantelzorg.\n\n1 Tenzij anders bepaald, worden de waarden die in deze afdeling in m of m2 zijn uitgedrukt op de volgende wijze gemeten:\n\na. afstanden loodrecht;\n\nb. hoogten vanaf het aansluitend afgewerkt terrein, waarbij plaatselijke, niet bij het\n                                                         verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of verdiepingen aan de voet van\n                                                         het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven;\n                                                         en\n\nc. maten buitenwerks, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot ten hoogste\n                                                         0,5 m buiten beschouwing blijven.\n\n2 Voor de toepassing van het eerste lid, aanhef en onder b, wordt een bouwwerk, voor\n                                                   zover dit zich bevindt op een erf- of perceelgrens, gemeten aan de kant waar het aansluitend\n                                                   afgewerkt terrein het hoogst is.\n\nVoor de toepassing van deze afdeling wordt huisvesting in verband met mantelzorg aangemerkt\n                                             als functioneel verbonden met het hoofdgebouw.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nHet verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten geldt voor een bouwactiviteit,\n                                             voor zover die betrekking heeft op een gebouw of ander bouwwerk met een dak en dat\n                                             gebouw of andere bouwwerk:\n\na. niet op de grond staat;\n\nb. hoger is dan 5 m;\n\nc. bij meer dan een bouwlaag, is voorzien van een verblijfsgebied op de tweede bouwlaag\n                                                   of hoger;\n\nd. is voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte;\n                                                   of\n\ne. als gevolg van de bouwactiviteit een hoofdgebouw wordt.\n\n1 Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten geldt voor een bouwactiviteit,\n                                                   voor zover die betrekking heeft op een bouwwerk zonder dak en dat bouwwerk:\n\na. hoger is dan 5 m; of\n\nb. ondergronds is gelegen.\n\n2 Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten geldt ook voor een\n                                                   bouwactiviteit die betrekking heeft op een bouwwerk zonder dak als het gaat om een\n                                                   van de volgende bouwwerken:\n\na. een sport- of speeltoestel dat:\n\n1\u00b0. hoger is dan 4 m; of\n\n2\u00b0. niet alleen functioneert met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van\n                                                               de mens;\n\nb. een constructie voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil die:\n\n1\u00b0. hoger is dan 1 m; of\n\n2\u00b0. hoger is dan het aansluitende afgewerkte terrein;\n\nc. een erf- of perceelafscheiding hoger dan 2\u00a0m; of\n\nd. een schotelantenne die:\n\n1\u00b0. een doorsnede heeft van meer dan 2\u00a0m; of\n\n2\u00b0. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, hoger is dan 3\u00a0m.\n\n3 Als het gaat om een andere antenne dan bedoeld in het tweede lid, onder d, geldt de\n                                                   hoogte, bedoeld in het eerste lid, onder a, voor de antenne met de antennedrager en\n                                                   wordt die gemeten vanaf de voet, of bij bevestiging aan de gevel, vanaf het punt waarop\n                                                   de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist.\n\n1 In afwijking van de artikelen 2.25 en 2.26 geldt het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten niet voor de in die\n                                                   artikelen aangewezen bouwactiviteiten als die betrekking hebben op:\n\na. een bouwwerk dat valt onder gevolgklasse 1 als bedoeld in artikel 2.17; of\n\nb. het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van een bouwwerk waarbij de volgende onderdelen\n                                                         niet wijzigen:\n\n1\u00b0. de draagconstructie;\n\n2\u00b0. de indeling in brandcompartimenten, subbrandcompartimenten of beschermde subbrandcompartimenten;\n                                                               en\n\n3\u00b0. de isolatie van de gevel, of een gevelpaneel.\n\n2 In afwijking van de artikelen 2.25 en 2.26 en ongeacht of een uitzondering als bedoeld in het eerste lid van toepassing is,\n                                                   geldt het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten ook niet voor een\n                                                   bouwactiviteit die betrekking heeft op een van de volgende bouwwerken:\n\na. een dakkapel;\n\nb. een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak;\n\nc. een kozijn, kozijninvulling of boeideel, of stucwerk;\n\nd. een gevelpaneel, of na-isolatie van de gevel, anders dan het aanbrengen van isolatie\n                                                         in een bestaande spouw met instandhouding van het bestaande buitengevelblad, aan een\n                                                         bouwwerk als dat geen vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan\n                                                         13\u00a0m;\n\ne. een vlaggenmast die niet hoger is dan 6 m;\n\nf. een magazijnstelling die:\n\n1\u00b0. niet hoger is dan 8,5\u00a0m; en\n\n2\u00b0. alleen steunt op de vloer van het gebouw waarin zij wordt geplaatst;\n\ng. een zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of een vijver;\n\nh. een antenne-installatie met bijbehorend opstelpunt ten behoeve van de C2000-infrastructuur\n                                                         voor de mobiele communicatie door hulpverleningsdiensten;\n\ni. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor een infrastructurele of openbare voorziening,\n                                                         als het gaat om een van de volgende bouwwerken:\n\n1\u00b0. een bouwwerk voor het weren van voorwerpen die de veiligheid van het weg-, spoorweg-,\n                                                               water- of luchtverkeer in gevaar kunnen brengen;\n\n2\u00b0. een bouwwerk voor de beveiliging van een weg, spoor- of waterweg of een spoorweg-\n                                                               of luchtvaartterrein;\n\n3\u00b0. een bouwwerk voor de verkeersregeling, verkeersgeleiding, handhaving van de verkeersregels,\n                                                               wegaanduiding, het opladen van accu\u2019s van voertuigen, verlichting of tolheffing;\n\n4\u00b0. een bouwwerk voor het verschaffen van toegang tot het openbaar vervoer of openbaar\n                                                               vervoersgebouwen;\n\n5\u00b0. een bouwwerk voor het overbruggen van hoogtes door personen met een handicap in en\n                                                               nabij openbaar vervoersgebouwen of perrons;\n\n6\u00b0. een bovenleiding met de bijbehorende draagconstructie of seinpalen;\n\n7\u00b0. een ondergronds buis- of leidingstelsel, met inbegrip van een ondergrondse faunapassage;\n\n8\u00b0. een container voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer die:\n\ni. niet hoger is dan 2 m; en\n\nii. als bovengronds geplaatst: een oppervlakte heeft van niet meer dan 4\u00a0m2;\n\n9\u00b0. een elektronische sirene voor het waarschuwen van de bevolking bij calamiteiten of\n                                                               de dreiging daarvan, met inbegrip van de daarbij behorende bevestigingsconstructie;\n\n10\u00b0. straatmeubilair; of\n\n11\u00b0. meubilair in openbaar vervoersgebouwen of op perrons; of\n\nj. een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand, terreinverharding,\n                                                         terreininrichting of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds-\n                                                         of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond, weg- of waterbouw of\n                                                         een milieubelastende activiteit met een verplaatsbaar mijnbouwwerk als bedoeld in\n                                                         artikel 3.322, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, bij plaatsing op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop die activiteit\n                                                         of werkzaamheid wordt uitgevoerd.\n\nDeze paragraaf is van toepassing op omgevingsplanactiviteiten bestaande uit:\n\na. een bouwactiviteit;\n\nb. het in stand houden van een bouwwerk; of\n\nc. het gebruiken van een bouwwerk.\n\nOnverminderd regels in het omgevingsplan over het in stand houden van een bouwwerk\n                                             die betrekking hebben op de ernstige ontsiering van het uiterlijk van dat bouwwerk,\n                                             geldt het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een omgevingsplanactiviteit te verrichten, niet voor\n                                             een omgevingsplanactiviteit voor zover de activiteit betrekking heeft op een van de\n                                             volgende bouwwerken:\n\na. een bouwwerk voor zover daaraan gewoon onderhoud wordt verricht en daarbij detaillering,\n                                                   profilering en vormgeving van het bouwwerk niet wijzigen;\n\nb. een dakkapel in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd\n                                                   zijdakvlak, als wordt voldaan aan de volgende eisen:\n\n1\u00b0. voorzien van een plat dak;\n\n2\u00b0. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m;\n\n3\u00b0. onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet;\n\n4\u00b0. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok; en\n\n5\u00b0. zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak;\n\nc. een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak,\n                                                   als wordt voldaan aan de volgende eisen:\n\n1\u00b0. bij plaatsing in het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd\n                                                         zijdakvlak of een plat dak:\n\ni. de constructie steekt niet meer dan 0,6 m uit buiten het dakvlak respectievelijk het\n                                                               platte dak; en\n\nii. zijkanten, onder- en bovenzijde meer dan 0,5 m van de randen van het dakvlak of het\n                                                               platte dak; en\n\n2\u00b0. bij plaatsing in een ander dakvlak dan bedoeld onder 1\u00b0:\n\ni. de constructie steekt niet uit buiten het dakvlak; en\n\nii. zijkanten, onder- en bovenzijde meer dan 0,5 m van de randen van het dakvlak;\n\nd. een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking op een\n                                                   dak, als wordt voldaan aan de volgende eisen:\n\n1\u00b0. bij plaatsing op een schuin dak:\n\ni. binnen het dakvlak;\n\nii. in of direct op het dakvlak; en\n\niii. hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak;\n\n2\u00b0. bij plaatsing op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk\n                                                         aan hoogte collector of paneel; en\n\n3\u00b0. als de collector of het paneel niet \u00e9\u00e9n geheel vormt met de installatie voor het opslaan\n                                                         van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit: die installatie aan\n                                                         de binnenzijde van een bouwwerk geplaatst;\n\ne. een kozijn, kozijninvulling, gevelpaneel, isolatieplaat of boeideel, of stucwerk,\n                                                   bij plaatsing in of aan de achtergevel of een niet naar openbaar toegankelijk gebied\n                                                   gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw, of in of aan een gevel van een bijbehorend\n                                                   bouwwerk, voor zover die gevel is gelegen in achtererfgebied;\n\nf. een zonwering, rolhek, luik of rolluik aan of in een gebouw, als, voor zover het daarbij\n                                                   gaat om een rolhek, luik of rolluik in een voorgevel of een naar openbaar toegankelijk\n                                                   gebied gekeerde zijgevel van een ander hoofdgebouw dan een woning of woongebouw, wordt\n                                                   voldaan aan de volgende eisen:\n\n1\u00b0. geplaatst aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie; en\n\n2\u00b0. voor ten minste 75% voorzien van glasheldere doorkijkopeningen;\n\ng. een afscheiding tussen balkons of dakterrassen;\n\nh. tuinmeubilair, als dat niet hoger is dan 2,5 m;\n\ni. een sport- of speeltoestel voor alleen particulier gebruik, als wordt voldaan aan\n                                                   de volgende eisen:\n\n1\u00b0. niet hoger dan 2,5 m; en\n\n2\u00b0. alleen functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens;\n\nj. een erf- of perceelafscheiding, als die niet hoger is dan 1 m;\n\nk. een constructie voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil van niet meer dan\n                                                   1 m die niet hoger is dan het aansluitende afgewerkte terrein;\n\nl. een vlaggenmast op een gebouwerf, als wordt voldaan aan de volgende eisen:\n\n1\u00b0. niet hoger dan 6 m; en\n\n2\u00b0. ten hoogste een mast per gebouwerf;\n\nm. een antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie op of aan een bouwwerk, met\n                                                   inbegrip van een hekwerk ter beveiliging van een dergelijke antenne-installatie op\n                                                   of aan een bouwwerk als bedoeld onder 1\u00b0, als wordt voldaan aan de volgende eisen:\n\n1\u00b0. bij plaatsing op of aan een hoogspanningsmast, wegportaal, reclamezuil, lichtmast,\n                                                         windturbine, sirenemast of een niet van een bouwwerk deel uitmakende schoorsteen,\n                                                         of op een antenne-installatie als bedoeld onder n of een andere antenne-installatie\n                                                         voor zover hoger dan 5\u00a0m:\n\ni. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 5 m; en\n\nii. de antenne hoger geplaatst dan 3 m, gemeten vanaf het bij het bouwwerk aansluitende\n                                                               afgewerkt terrein;\n\n2\u00b0. bij plaatsing op of aan een ander bouwwerk dan bedoeld onder 1\u00b0:\n\ni. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 0,5 m; of\n\nii. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, of als deze is bevestigd aan\n                                                               een gevel van een gebouw, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager,\n                                                               het dakvlak kruist, niet hoger dan 5 m; waarbij:\n\n\u2013 de antenne, met antennedrager, hoger geplaatst dan 9 m, gemeten vanaf het bij het\n                                                                     bouwwerk aansluitende afgewerkt terrein;\n\n\u2013 de bedrading in of direct langs de antennedrager of inpandig aangebracht, of in een\n                                                                     kabelgoot, als deze kabelgoot meer dan 1 m achter de voorgevel is geplaatst; en\n\n\u2013 de antennedrager bij plaatsing op het dak van een gebouw:\n\n1\u00b0. aan of bij een op het dak aanwezig object geplaatst;\n\n2\u00b0. in het midden van het dak geplaatst; of\n\n3\u00b0. elders op het dak geplaatst, als de afstand in meters tot de voorgevel van het bouwwerk\n                                                                           ten minste gelijk is aan: 18 gedeeld door de hoogte waarop de antenne, met antennedrager,\n                                                                           is geplaatst, gemeten vanaf het bij het gebouw aansluitende afgewerkt terrein tot\n                                                                           aan de voet van de antenne, met antennedrager; of\n\n3\u00b0. de antenne voldoet aan de fysieke en technische kenmerken, opgenomen in de Uitvoeringsverordening\n                                                         kenmerken draadloze toegangspunten met klein bereik of in andere bij of krachtens\n                                                         artikel 57, tweede lid, van de Telecomcode gestelde regels;\n\nn. een antenne-installatie met bijbehorend opstelpunt voor de C2000-infrastructuur voor\n                                                   de mobiele communicatie door hulpverleningsdiensten;\n\no. een andere antenne-installatie dan bedoeld onder m en n, als wordt voldaan aan de\n                                                   volgende eisen:\n\n1\u00b0. als het gaat om een schotelantenne:\n\ni. de antenne-installatie achter het voorerfgebied geplaatst;\n\nii. de doorsnede van de antenne niet meer dan 2 m; en\n\niii. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 3 m; en\n\n2\u00b0. als het gaat om een andere antenne dan bedoeld onder 1\u00b0:\n\ni. de antenne-installatie achter het voorerfgebied geplaatst; en\n\nii. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, of als deze is bevestigd aan\n                                                               de gevel, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak\n                                                               kruist, niet hoger dan 5 m;\n\np. een bouwwerk voor een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het gaat\n                                                   om:\n\n1\u00b0. een bouwwerk voor een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit,\n                                                         het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of\n                                                         luchtverkeer, als wordt voldaan aan de volgende eisen:\n\ni. niet hoger dan 3 m; en\n\nii. de oppervlakte niet meer dan 15 m2;\n\n2\u00b0. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor:\n\ni. het weren van voorwerpen die de veiligheid van het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer\n                                                               in gevaar kunnen brengen;\n\nii. de beveiliging van een weg, spoor- of waterweg of een spoorweg- of luchtvaartterrein;\n\niii. verkeersregeling, verkeersgeleiding, handhaving van de verkeersregels, wegaanduiding,\n                                                               het opladen van accu\u2019s van voertuigen, verlichting of tolheffing;\n\niv. het verschaffen van toegang tot het openbaar vervoer of openbaar vervoersgebouwen\n                                                               of het overbruggen van hoogten door personen met een handicap in en nabij openbaar\n                                                               vervoersgebouwen of perrons;\n\nv. het beperken van geluid door een weg of spoorweg ter uitvoering van een besluit tot\n                                                               vaststelling van een geluidproductieplafond als omgevingswaarde als bedoeld in artikel\u00a02.13a of 2.15, tweede lid, van de wet; of\n\nvi. het beperken van geluid door een weg of spoorweg ter uitvoering van de in een programma\n                                                               als bedoeld in artikel\u00a022.18 van de wet of een saneringsplan als bedoeld in artikel\u00a011.60 van de Wet milieubeheer gekozen maatregel voor een locatie;\n\n3\u00b0. bovenleidingen met de bijbehorende draagconstructies of seinpalen;\n\n4\u00b0. ondergrondse buis- en leidingstelsels, met inbegrip van ondergrondse faunapassages\n                                                         en met uitzondering van:\n\ni. een buisleiding als bedoeld in artikel 3.101, eerste lid, aanhef en onder a tot en met e, van het Besluit activiteiten\n                                                                  leefomgeving; en\n\nii. een buisleiding voor warm water of stoom anders dan een buisleiding als bedoeld onder\n                                                               i;\n\n5\u00b0. een container voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, als wordt voldaan aan de volgende eisen:\n\ni. niet hoger dan 2 m; en\n\nii. bij plaatsing bovengronds: de oppervlakte niet meer dan 4 m2;\n\n6\u00b0. een elektronische sirene voor het waarschuwen van de bevolking bij calamiteiten of\n                                                         de dreiging daarvan, met inbegrip van de daarbij behorende bevestigingsconstructie;\n\n7\u00b0. straatmeubilair; of\n\n8\u00b0. meubilair in openbaar vervoersgebouwen of op perrons;\n\nq. een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand, terreininrichting\n                                                   of andere hulpconstructie die functioneel is voor bouw-, onderhouds- of sloopwerkzaamheden,\n                                                   tijdelijke werkzaamheden in de grond-, weg- of waterbouw of werkzaamheden met een\n                                                   verplaatsbaar mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 3.322, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, bij plaatsing op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop die werkzaamheden\n                                                   worden verricht; of\n\nr. een ander bouwwerk in voor- of achtererfgebied, als wordt voldaan aan de volgende\n                                                   eisen:\n\n1\u00b0. niet hoger dan 1 m; en\n\n2\u00b0. de oppervlakte niet meer dan 2 m2.\n\n1 Op een omgevingsplanactiviteit die wordt verricht in, aan of op een gemeentelijk monument,\n                                                   voorbeschermd gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd provinciaal\n                                                   monument, rijksmonument of voorbeschermd rijksmonument is artikel 2.29 niet van toepassing.\n\n2 Op een omgevingsplanactiviteit die wordt verricht bij een gemeentelijk monument, voorbeschermd\n                                                   gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd provinciaal monument, rijksmonument\n                                                   of voorbeschermd rijksmonument zijn alleen de volgende onderdelen van artikel 2.29 van toepassing:\n\na. \nartikel 2.29, onder a, voor zover ook kleur en materiaalsoort van het bouwwerk niet wijzigen; en\n\nb. \nartikel 2.29, onder b, c, f, h, i, k, l, p, onder 2\u00b0 tot en met 8\u00b0, q en r.\n\n3 Op een omgevingsplanactiviteit die wordt verricht op een locatie waaraan in het omgevingsplan\n                                                   de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven, is van toepassing:\n\na. \nartikel 2.29, onder a, alleen voor zover ook kleur en materiaalsoort van het bouwwerk niet wijzigen; en\n\nb. \nartikel 2.29, onder b tot en met r, alleen voor zover het gaat om:\n\n1\u00b0. inpandige wijzigingen;\n\n2\u00b0. een wijziging van een achtergevel of achterdakvlak, als die gevel of dat dakvlak niet\n                                                               naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd;\n\n3\u00b0. een bouwwerk op gebouwerf aan de achterkant van een hoofdgebouw, als dat gebouwerf\n                                                               niet ook deel uitmaakt van het gebouwerf aan de zijkant van dat gebouw en niet naar\n                                                               openbaar toegankelijk gebied is gekeerd; of\n\n4\u00b0. een bouwwerk op een locatie die onderdeel is van openbaar toegankelijk gebied.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\nOp een drijvend bouwwerk met een woonfunctie dat door functiewijziging van een schip\n                                          is ontstaan zijn de hoofdstukken 3 tot en met 5, met uitzondering van artikel 3.5, niet van toepassing.\n\nDit hoofdstuk is van toepassing op het in stand houden van een bestaand bouwwerk.\n\nDe regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op:\n\na. het waarborgen van de veiligheid;\n\nb. het beschermen van de gezondheid; en\n\nc. duurzaamheid en bruikbaarheid.\n\nAan de regels in dit hoofdstuk wordt voldaan door de eigenaar van het bouwwerk of\n                                          degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan dat\n                                          bouwwerk. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nIn dit hoofdstuk is een aansturingsartikel niet van toepassing op een gebruiksfunctie\n                                          waarvoor geen regel is opgenomen in de tabel van dat aansturingsartikel. Dit geldt\n                                          niet voor de artikelen 3.11, 3.30, 3.36, 3.42 en 3.114.\n\nDegene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de staat van het bouwwerk tot\n                                          gevaar voor de gezondheid of veiligheid kan leiden, is verplicht alle maatregelen\n                                          te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet\n                                          te laten voortduren.\n\nDe eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen\n                                          van voorzieningen aan dat bouwwerk is verplicht onderzoek te doen naar de staat van\n                                          dat bouwwerk als het behoort tot een bij ministeri\u00eble regeling aangewezen categorie\n                                          bouwwerken waarvan redelijkerwijs is komen vast te staan dat die een gevaar voor de\n                                          gezondheid of veiligheid kunnen opleveren.\n\nDe eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen\n                                          van voorzieningen aan dat bouwwerk is verplicht periodiek een beoordeling te doen\n                                          van de constructieve veiligheid van dat bouwwerk als het behoort tot een bij ministeri\u00eble\n                                          regeling aangewezen categorie bouwwerken.\n\n1 Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over artikel 3.5 en de afdelingen 3.2 tot en met 3.7, met uitzondering van bepalingen over meet- of rekenmethoden.\n\n2 Een maatwerkvoorschrift over de afdelingen 3.2 tot en met 3.7 kan alleen inhouden het opleggen van een plicht tot het treffen van voorzieningen\n                                                om de staat van een bouwwerk op een niveau te brengen dat hoger is dan het niveau\n                                                van de regels in dit hoofdstuk, maar niet hoger dan het niveau van de regels in hoofdstuk 4. Het maatwerkvoorschrift wordt alleen gesteld als het treffen van die voorzieningen\n                                                naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk is.\n\n3 In afwijking van het tweede lid kan een maatwerkvoorschrift als bedoeld in de artikelen 3.86, 3.130 en 3.132 alleen het bepaalde in die artikelen inhouden.\n\n1 Een bouwwerk is bestand tegen krachten die tijdens het beoogde gebruik op het bouwwerk\n                                                   worden uitgeoefend.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.8 regels zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie\n                                                   aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nfundamentele\n\nbelastingscombinaties\n\nbepalingsmethode niet-bezwijken\n\nartikel\n\n3.9\n\n3.10\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na.\n\nin een woongebouw\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\nb.\n\nandere woonfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na.\n\nin een logiesgebouw\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\nb.\n\nandere logiesfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\nEen bouwconstructie bezwijkt niet gedurende de in NEN 8700 bedoelde restlevensduur\n                                             bij de fundamentele belastingscombinaties, bedoeld in NEN 8700.\n\n1 Het niet-bezwijken, bedoeld in artikel 3.9, wordt bepaald volgens NEN 8700.\n\n2 Bij een niet in een woongebouw of logiesgebouw gelegen woonfunctie of logiesfunctie\n                                                   kan bij het bepalen van het niet-bezwijken, bedoeld in artikel 3.9, rekening worden gehouden met de stabiliteitsvoorziening van een op een aangrenzend\n                                                   bouwwerkperceel gelegen gebruiksfunctie van dezelfde soort.\n\n1 Een bouwwerk is bestand tegen brand zodat geen sprake zal zijn van instorting die\n                                                   een gevaar oplevert voor het vluchten of voor hulpverlening bij brand, gedurende een\n                                                   redelijke tijd.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.11 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ntijdsduur niet-bezwijken\n\nbepalingsmethode niet-\n\nbezwijken\n\nartikel\n\n3.12\n\n3.13\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het personenvervoer\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nb\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een vloer, trap of hellingbaan, waarover of waaronder een beschermde route voert,\n                                                   bezwijkt niet binnen 20 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die beschermde\n                                                   route niet ligt.\n\n2 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie\n                                                   niet ligt, niet binnen de in tabel 3.12a aangegeven tijdsduur door het bezwijken van\n                                                   een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment. Dit is niet van\n                                                   toepassing op een bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment\n                                                   of grenzende buitenruimte.\n\nWoonfunctie\n\ntijdsduur in minuten\n\nAls een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7\u00a0m en niet hoger dan 13\u00a0m boven\n                                                                  het meetniveau\n\n30\n\nAls een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13\u00a0m boven het meetniveau\n\n60\n\n3 Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer van een gebruiksgebied hoger\n                                                   dan 5\u00a0m boven het meetniveau bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de\n                                                   bouwconstructie niet ligt, niet binnen 30\u00a0minuten door het bezwijken van een bouwconstructie\n                                                   binnen of grenzend aan het brandcompartiment.\n\n4 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie\n                                                   niet ligt, niet binnen de in tabel 3.12b genoemde tijdsduur door het bezwijken van\n                                                   een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment.\n\nAndere gebruiksfunctie dan een woonfunctie\n\ntijdsduur in minuten\n\nAls een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5\u00a0m en niet hoger dan 13\u00a0m boven\n                                                                  het meetniveau\n\n30\n\nAls een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13\u00a0m boven het meetniveau\n\n60\n\n5 Een bouwconstructie van een tunnel bezwijkt niet binnen 30 minuten, en voor zover\n                                                   deze onder open water ligt, niet binnen 60 minuten bij brand in de tunnel.\n\n6 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie\n                                                   niet ligt, niet binnen een tijdsduur die afhankelijk van de bestemming en inrichting\n                                                   van het bouwwerk redelijkerwijs nodig is om het bouwwerk bij brand te kunnen verlaten\n                                                   en te doorzoeken, door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan\n                                                   het brandcompartiment.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bij het bepalen van het niet-bezwijken van een bouwconstructie, bedoeld in artikel 3.12, wordt uitgegaan van de buitengewone belastingscombinaties die volgens NEN 8700 kunnen\n                                                   optreden bij brand.\n\n2 De tijdsduur van het niet-bezwijken, bedoeld in artikel 3.12, wordt bepaald volgens:\n\na. NEN 8700; of\n\nb. NEN 6069.\n\n1 Een bouwwerk bevat voorzieningen waardoor het door personen vallen van de rand van\n                                                   een vloer, een trap en een hellingbaan, zo veel mogelijk wordt voorkomen.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.14 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\naanwezigheid afscheiding\n\nhoogte afscheiding\n\nopeningen afscheiding\n\nopeningen afscheiding\n\nartikel\n\n3.15\n\n3.16\n\n3.17\n\n3.17\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n[m]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n0,2\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4\u00a0jaar\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n0,1\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n1 Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een afscheiding als die rand meer\n                                                   dan 1,5\u00a0m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende\n                                                   water.\n\n2 Een trap heeft, voor zover een zijkant van een tredevlak meer dan 1,5\u00a0m hoger ligt\n                                                   dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, aan\n                                                   die zijkant een afscheiding.\n\n3 Een hellingbaan heeft, voor zover een zijkant van de vloer meer dan 1,5\u00a0m hoger ligt\n                                                   dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, aan\n                                                   die zijkant een afscheiding.\n\n4 Het eerste lid geldt niet ter plaatse van de aansluiting van de vloer aan:\n\na. een trap; of\n\nb. een hellingbaan.\n\n5 Onverminderd het vierde lid geldt het eerste lid niet voor:\n\na. een rand van een podium;\n\nb. een rand van een vloer die aan een bassin grenst;\n\nc. een rand van een laadvloer;\n\nd. een rand van een perron; en\n\ne. een met een rand als bedoeld onder a tot en met d gelijk te stellen rand van een vloer.\n\n1 Een vloerafscheiding als bedoeld in artikel 3.15, eerste lid, heeft een hoogte van ten minste 0,9 m, gemeten vanaf de vloer.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een afscheiding als bedoeld in artikel 3.15, eerste lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een hoogte van ten minste 0,6 m,\n                                                   gemeten vanaf de vloer.\n\n3 In afwijking van het eerste lid heeft een vloerafscheiding een vanaf de vloer gemeten\n                                                   hoogte van ten minste 0,6 m, als de som van die hoogte en de breedte van de bovenregel\n                                                   ten minste 1\u00a0m is.\n\n4 Een afscheiding als bedoeld in artikel 3.15, tweede en derde lid, heeft een hoogte van ten minste 0,6 m, gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken\n                                                   of vanaf de vloer van de hellingbaan.\n\n1 Een afscheiding als bedoeld in artikel 3.15 heeft tot een hoogte van 0,6\u00a0m boven de vloer, een tredevlak of een vloer van een\n                                                   hellingbaan, geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter\n                                                   dan de in tabel 3.14 aangegeven waarde.\n\n2 De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een\n                                                   afscheiding als bedoeld in artikel 3.15, is niet groter dan 0,1 m.\n\n1 Een bouwwerk heeft op een vluchtroute voorzieningen voor het veilig overbruggen van\n                                                   hoogteverschillen door personen.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n1 Een hoogteverschil van meer dan 0,22\u00a0m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert,\n                                                   wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan. Dit geldt ook voor een\n                                                   hoogteverschil tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein.\n\n2 Voor zover de vluchtroute door een wegtunnelbuis voert, geldt in afwijking van het\n                                                   eerste lid een hoogteverschil van meer dan 0,3 m.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nEen trap als bedoeld in artikel 3.19 voldoet aan de in tabel 3.20 aangegeven afmetingen.\n\nMinimum breedte van de trap\n\n0,7 m\n\nMinimum vrije hoogte boven de trap\n\n1,9 m\n\nMinimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van\n                                                            de trede\n\n0,13 m\n\nMaximum hoogte van een optrede\n\n0,22 m\n\nMinimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap\n\n0,2 m\n\nEen trap als bedoeld in artikel 3.19 sluit bij de bovenste trede, over de breedte van de trap, aan op een vloer met een\n                                             oppervlakte van ten minste 0,7\u00a0m x 0,7 m.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nEen trap als bedoeld in artikel 3.19 waarvan de helling ter plaatse van de klimlijn groter is dan 2:3, heeft, voor zover\n                                             een hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1,5 m, aan ten minste een zijkant een\n                                             leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak\n                                             van de trap, op een hoogte van ten minste 0,6\u00a0m en ten hoogste 1 m.\n\nEen hellingbaan als bedoeld in artikel 3.19 heeft een breedte van ten minste 0,7\u00a0m en een helling van ten hoogste 1:10.\n\nEen hellingbaan als bedoeld in artikel 3.19 sluit aan de bovenzijde, over de breedte van de hellingbaan, aan op een vloer met\n                                             een oppervlakte van ten minste 0,7\u00a0m x 0,7 m.\n\n1 Een bouwwerk heeft zodanige beweegbare constructieonderdelen dat deze geen gevaar\n                                                   veroorzaken bij het gebruik van een aangrenzende openbare ruimte.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regel in\n                                                   deze paragraaf.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven\n                                                   een voor motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat\n                                                   onderdeel, meer dan 4,2\u00a0m boven die weg.\n\n2 Het eerste lid geldt niet voor een deur van een ruimte met een vloeroppervlakte van\n                                                   minder dan 0,5\u00a0m2.\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende\n                                                   wordt beperkt.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n1 Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats is onbrandbaar, bepaald volgens\n                                                   NEN 6064, als:\n\na. op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens\n                                                         NEN 6061, groter is dan 2\u00a0kW/m2; of\n\nb. in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger\n                                                         is dan 90 \u00b0C.\n\n2 Bij toepassing van het eerste lid kan in plaats van onbrandbaar, bepaald volgens NEN\n                                                   6064, worden uitgegaan van brandklasse A1, of A1fl, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Materiaal van een voorziening voor de afvoer van rookgas en materiaal dat in de nabijheid\n                                                   van die voorziening is toegepast, waarin een volgens NEN 8062 bepaalde temperatuur\n                                                   kan optreden van meer dan 90\u00a0\u00b0C:\n\na. voldoet aan brandklasse A1 volgens NEN-EN 13501-1; of\n\nb. is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een samenstel van een voorziening voor de\n                                                   afvoer van rookgas en materiaal in de nabijheid daarvan dat voldoet aan NEN 6062.\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.30 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nzijde grenzend aan de\n\nbinnenlucht\n\nbuitenlucht\n\nbinnenoppervlak\n\nbuitenoppervlak\n\nbeloopbaar vlak\n\nvrijgestelde oppervlakte\n\ntoepassing Euroklassen\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde route\n\noverig\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde route\n\noverig\n\nartikel\n\n3.31\n\n3.32\n\n3.33\n\n3.34\n\n3.35\n\n3.31\n\n3.32\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n1\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nin een woongebouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n2\n\n4\n\n2\n\n2\n\n4\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n1\n\n4\n\n1\n\n1\n\n4\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n2\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n2\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\n4\n\n4\n\n2\n\n4\n\n4\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\ntunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n4\n\n4\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n4\n\n4\n\n1 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht heeft een volgens\n                                                   NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de in tabel 3.30 aangegeven brandklasse en een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid\n                                                   van ten hoogste 10\u00a0m-1.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een zijde van een constructieonderdeel die grenst\n                                                   aan de binnenlucht in een besloten ruimte waardoor een beschermde route voert een\n                                                   rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 5,4\u00a0m-1.\n\n3 In afwijking van het eerste lid heeft een zijde van een constructieonderdeel die grenst\n                                                   aan de binnenlucht in een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute\n                                                   voert een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste\n                                                   5,4\u00a0m-1.\n\n4 In afwijking van het eerste lid heeft een zijde van een constructieonderdeel die grenst\n                                                   aan de binnenlucht in een celeenheid een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde\n                                                   rookdichtheid van ten hoogste 5,4\u00a0m-1.\n\n5 In afwijking van het eerste lid voldoet het beweegbare deel van een deur in een inwendige\n                                                   scheidingsconstructie op een route tussen:\n\na. een gebruiksgebied, een toiletruimte of een badruimte en een besloten ruimte waardoor\n                                                         een extra beschermde vluchtroute voert; en\n\nb. een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert en de in de vluchtrichting\n                                                         aansluitende besloten ruimte;\n\naan brandklasse 4, bepaald volgens NEN 6065.\n\n1 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht heeft een volgens\n                                                   NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de in tabel 3.30 aangegeven brandklasse.\n\n2 In afwijking van het eerste lid hebben een deur, een raam, een kozijn of een daaraan\n                                                   gelijk te stellen constructieonderdeel een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot\n                                                   brandvoortplanting die voldoet aan brandklasse 4.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op de bovenzijde van een dak.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 In afwijking van artikel 3.31 geldt voor de bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan die grenst aan\n                                                   de binnenlucht een volgens NEN 1775 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting van klasse\n                                                   T3 en een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste\n                                                   10\u00a0m-1.\n\n2 In afwijking van artikel 3.32 geldt voor de bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan die grenst aan\n                                                   de buitenlucht een volgens NEN 1775 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting van klasse\n                                                   T3.\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid geldt voor de bovenzijde van een vloer,\n                                                   een trap of een hellingbaan waarover een extra beschermde vluchtroute voert een volgens\n                                                   NEN 1775 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting van klasse T1.\n\n1 Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke\n                                                   afzonderlijke ruimte, waarvoor volgens de artikelen 3.31 tot en met 3.33 een eis geldt, is die eis niet van toepassing.\n\n2 Voor bouwwerken geen gebouw zijnde is op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte\n                                                   van de constructieonderdelen, waarvoor volgens de artikelen 3.31 tot en met 3.33 een eis geldt, die eis niet van toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nBij toepassing van de artikelen 3.31 tot en met 3.33 kan in plaats van:\n\na. brandklasse 1, bepaald volgens NEN 6065, worden uitgegaan van brandklasse B, bepaald\n                                                   volgens NEN-EN 13501-1;\n\nb. brandklasse 2, bepaald volgens NEN 6065, in een besloten ruimte worden uitgegaan van\n                                                   brandklasse B en in een niet-besloten ruimte van brandklasse C, beide bepaald volgens\n                                                   NEN-EN 13501-1;\n\nc. brandklasse 3, bepaald volgens NEN 6065, worden uitgegaan van brandklasse C, bepaald\n                                                   volgens NEN-EN 13501-1;\n\nd. brandklasse 4, bepaald volgens NEN 6065, worden uitgegaan van brandklasse D, bepaald\n                                                   volgens NEN-EN 13501-1;\n\ne. brandklasse T1, bepaald volgens NEN 1775, worden uitgegaan van brandklasse Cfl, bepaald volgens NEN-EN 13501-1;\n\nf. brandklasse T3, bepaald volgens NEN 1775, worden uitgegaan van brandklasse Dfl, bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en\n\ng. een rookproductie met een rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1 of 5,4 m-1, bepaald volgens NEN 6066, worden uitgegaan van rookklasse s2, bepaald volgens NEN-EN\n                                                   13501-1.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand:\n\na. naar bouwwerken op andere percelen beperkt blijft; en\n\nb. geen gevaar oplevert voor het vluchten en hulpverlening bij brand.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.36 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nbrandcompartiment:\n\nligging\n\nbrandcompartiment:\n\nomvang\n\nopvangcompartiment\n\nwbdbo:\n\nniveau van eisen\n\nwbdbo:\n\nbepalingsmethode\n\nbrandcompartiment:\n\nomvang\n\nartikel\n\n3.37\n\n3.38\n\n3.39\n\n3.40\n\n3.41\n\n3.38\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n[m2]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n2.000\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n2.000\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n2.000\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n2.000\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n2.000\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie voor het houden van dieren\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3.000\n\nb\n\nandere lichte industriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3.000\n\nc\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3.000\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n2.000\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1.000\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3.000\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3.000\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n2.000\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3.000\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. Dit is niet van toepassing op:\n\na. een toiletruimte;\n\nb. een badruimte;\n\nc. een liftschacht, als de constructieonderdelen aan de binnenzijde van de schacht voldoen\n                                                         aan een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting die voldoet aan\n                                                         klasse 2 en een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van\n                                                         ten hoogste 5,4\u00a0m-1, of aan brandklasse B en rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en\n\nd. een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 100 m2, niet bestemd voor een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting\n                                                         van meer dan 160\u00a0kW.\n\n2 Een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250\u00a0m ligt in een brandcompartiment.\n\n3 In afwijking van het eerste lid voert een extra beschermde vluchtroute niet door een\n                                                   brandcompartiment.\n\n4 Een niet-besloten gebruiksgebied ligt in een brandcompartiment.\n\n5 Het eerste en vierde lid zijn niet van toepassing op een gebruiksfunctie of gebruiksfuncties\n                                                   van dezelfde soort, met een totale gebruiksoppervlakte van niet meer dan 3.000 m2 en een vuurbelasting niet groter dan 500\u00a0MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090.\n\n6 Het eerste en vierde lid zijn niet van toepassing op een gebruiksfunctie of gebruiksfuncties\n                                                   van dezelfde soort, met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 100 m2.\n\n7 Het eerste en vierde lid zijn niet van toepassing op een lichte industriefunctie met\n                                                   een permanente vuurbelasting niet groter dan 200\u00a0MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090.\n\n1 Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan de in tabel 3.36 aangegeven oppervlakte.\n\n2 In een brandcompartiment liggen ten hoogste vier woonwagens en nevengebruiksfuncties\n                                                   daarvan met een totale gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000\u00a0m2.\n\n3 Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een bouwwerkperceel.\n\n4 Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een wegtunnelbuis.\n\n5 In een brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en nevengebruiksfuncties\n                                                   daarvan.\n\n6 In afwijking van het vijfde lid is een gemeenschappelijk verblijfsgebied toegestaan,\n                                                   als dat verblijfsgebied een afzonderlijk brandcompartiment is.\n\n7 Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 100\u00a0m2 is een afzonderlijk brandcompartiment.\n\n8 Bij een brandcompartiment van een industriefunctie met een gebruiksoppervlakte van\n                                                   meer dan 2.000\u00a0m2 is het eerste lid niet van toepassing op een of meer in dat brandcompartiment gelegen\n                                                   nevengebruiksfuncties.\n\n1 In afwijking van artikel 3.38, eerste lid, is de gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment met een of meer celeenheden\n                                                   ten hoogste 1.000\u00a0m2 en niet groter dan 77% van de gebruiksoppervlakte van het gebouw.\n\n2 Een brandcompartiment met bedgebied voor bedgebonden pati\u00ebnten is niet groter dan\n                                                   77% van de gebruiksoppervlakte van de bouwlaag waarop dit brandcompartiment ligt.\n\n1 De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een\n                                                   ander brandcompartiment en een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute\n                                                   voert is ten minste 20\u00a0minuten.\n\n2 De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een\n                                                   ander brandcompartiment is ten minste 20\u00a0minuten of de afstand tussen een brandcompartiment\n                                                   en een ander brandcompartiment is ten minste 5\u00a0m.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De in artikel 3.40 bedoelde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald volgens NEN\n                                                   6068.\n\n2 Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment\n                                                   naar een ruimte van een op een aangrenzend bouwwerkperceel gelegen gebouw wordt voor\n                                                   het op het andere bouwwerkperceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek maar spiegelsymmetrisch\n                                                   ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Als het bouwwerkperceel grenst aan:\n\na. een openbare weg;\n\nb. openbaar water;\n\nc. openbaar groen; of\n\nd. een perceel daarvan dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een\n                                                         kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen;\n\nvindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, dat water, dat\n                                                   groen of dat perceel.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat uitbreiding van brand en verspreiding van rook in verdergaande\n                                                   mate wordt beperkt dan bepaald in paragraaf 3.2.8 zodat veilig kan worden gevlucht.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.42 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nsubbrandcompartiment:\n\nligging\n\nbeschermd\n\nsubbrandcompartiment:\n\nligging\n\nbeschermd\n\nsubbrandcompartiment:\n\nomvang\n\nsubbrandcompartiment:\n\nweerstand tegen\n\nrookdoorgang\n\nbeschermd\n\nsubbrandcompartiment:\n\nwbdbo\n\nbeschermd\n\nsubbrandcompartiment:\n\nomvang\n\nartikel\n\n3.43\n\n3.44\n\n3.45\n\n3.46\n\n3.47\n\n3.45\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n[m2]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor zorg met een g.o. > 1.000\u00a0m2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n200\n\nb\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1.000\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1.000\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of ruimten\n                                                   waardoor een beschermde route voert.\n\n2 Een beschermde route ligt niet in het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint.\n\n3 In afwijking van het eerste lid kan een verblijfsgebied voor bewaking buiten een subbrandcompartiment\n                                                   liggen als:\n\na. constructieonderdelen in dat gebied voldoen aan de eisen die artikel 3.31 stelt aan constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht in een ruimte waardoor\n                                                         een beschermde route voert; en\n\nb. aankleding in dat gebied voldoet aan de eisen die artikel 6.14 stelt aan aankleding in een ruimte waardoor een beschermde route voert.\n\n1 Een verblijfsruimte ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n2 Een bedruimte ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n3 Een celeenheid ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n4 Een logiesverblijf ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een beschermd subbrandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte van ten hoogste de\n                                                   in tabel 3.42 aangegeven oppervlakte.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een beschermd subbrandcompartiment met alleen\n                                                   gezamenlijke ruimten een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 1.000 m2.\n\n3 Een celeenheid is een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment.\n\n4 Een beschermd subbrandcompartiment met bedgebied omvat alleen een of meer bedruimten\n                                                   en ruimten die ten dienste staan van die bedruimten en heeft een totale gebruiksoppervlakte\n                                                   van ten hoogste 1.000\u00a0m2.\n\n5 Een beschermd subbrandcompartiment als bedoeld in het vierde lid, bestemd voor bedgebonden\n                                                   pati\u00ebnten, heeft, afhankelijk van het bewakingsniveau, een totale gebruiksoppervlakte\n                                                   van ten hoogste 100\u00a0m2 zonder bewaking en ten hoogste 1.000\u00a0m2 bij permanente bewaking.\n\n6 Een logiesverblijf is een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment.\n\n7 Een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment is een afzonderlijk subbrandcompartiment.\n\nDe volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment\n                                             naar een besloten ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20\u00a0minuten.\n\n1 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een\n                                                   beschermd subbrandcompartiment als bedoeld in artikel 3.44 naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20\u00a0minuten.\n\n2 Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, bedoeld in\n                                                   het eerste lid, blijft onder een deur een oppervlak van niet meer dan 0,02\u00a0m2 bij een hoogte van niet meer dan 0,05\u00a0m, gemeten vanaf de vloer, buiten beschouwing.\n\n1 Een bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan worden\n                                                   bereikt.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.48 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nvluchtroute\n\nvluchten naar de uitgang van een\n\nsubbrandcompartiment\n\nbeschermde route\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nveiligheidsroute\n\ntweede vluchtroute\n\nvluchten naar de uitgang van een\n\nsubbrandcompartiment\n\nartikel\n\n3.49\n\n3.50\n\n3.51\n\n3.52\n\n3.53\n\n3.54\n\n3.50\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n[m]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n45\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n60\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n75\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n75\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n75\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n75\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n75\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n60\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n75\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n75\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n75\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute\n                                                   die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg.\n\n2 Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer van een celfunctie\n                                                   of van een nevengebruiksfunctie daarvan begint een vluchtroute die, al dan niet via\n                                                   een buitenruimte, leidt naar een ander brandcompartiment.\n\n3 Op elk punt van een rijbaan begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende\n                                                   terrein en vandaar naar de buiten de wegtunnel gelegen openbare weg.\n\n4 Een bouwwerk geen gebouw zijnde heeft, afhankelijk van zijn bestemming en grootte,\n                                                   voldoende en zodanig ingerichte vluchtroutes dat bij brand op doeltreffende en veilige\n                                                   wijze kan worden gevlucht.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het subbrandcompartiment\n                                                   waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter dan de in tabel 3.48 aangegeven afstand.\n\n2 De loopafstand tussen een punt op een rijbaanvloer en een uitgang van het subbrandcompartiment\n                                                   is ten hoogste 150 m. De afstand tussen twee uitgangen is ten hoogste 250 m, gemeten\n                                                   langs de tunnelwand.\n\n3 Een subbrandcompartiment en een daarin gelegen verblijfsruimte voor meer dan 225 personen\n                                                   hebben ten minste twee uitgangen waardoor een vluchtroute loopt.\n\n1 Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute\n                                                   begint een beschermde route, tenzij die uitgang rechtstreeks grenst aan het aansluitende\n                                                   terrein.\n\n2 Een vluchtroute waarop ten hoogste 60 personen zijn aangewezen, is vanaf de uitgang\n                                                   van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een beschermde route, tenzij\n                                                   die uitgang rechtstreeks grenst aan het aansluitende terrein.\n\n1 Een vluchtroute die door een gemeenschappelijke verkeersruimte voert waarop een totale\n                                                   gebruiksoppervlakte van meer dan 500\u00a0m2 aan woonfuncties is aangewezen, is een extra beschermde vluchtroute.\n\n2 Een vluchtroute waarop meer dan 60 en ten hoogste 225 personen zijn aangewezen, is\n                                                   vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een extra\n                                                   beschermde vluchtroute, tenzij dat compartiment rechtstreeks grenst aan het aansluitende\n                                                   terrein.\n\n3 Een vluchtroute in een besloten trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan\n                                                   12,5\u00a0m wordt overbrugd, is een extra beschermde vluchtroute.\n\n1 Een vluchtroute die door een gemeenschappelijke verkeersruimte voert waarop een totale\n                                                   gebruiksoppervlakte van meer dan 1.500\u00a0m2 aan woonfuncties is aangewezen, is een veiligheidsroute.\n\n2 Een vluchtroute waarop meer dan 225 personen zijn aangewezen, is vanaf de uitgang\n                                                   van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een veiligheidsroute, tenzij\n                                                   dat compartiment rechtstreeks grenst aan het aansluitende terrein.\n\n1 Als op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint, zijn de artikelen 3.51, 3.52, eerste en tweede lid, en 3.53 niet van toepassing vanaf het punt dat de twee vluchtroutes door verschillende ruimten\n                                                   voeren.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kunnen de twee vluchtroutes vanaf de uitgang van het\n                                                   subbrandcompartiment waarin de eerste vluchtroute begint door dezelfde ruimte voeren\n                                                   als:\n\na. de ruimte grenst aan de uitgang van het subbrandcompartiment;\n\nb. de vluchtroutes in de ruimte naar verschillende uitgangen voeren; en\n\nc. als de ruimte een besloten ruimte is, de loopafstand in die ruimte gemeten over beide\n                                                         vluchtroutes ten hoogste 30\u00a0m is en ten hoogste 70\u00a0m als de vluchtroutes in die ruimte\n                                                         beschermde routes zijn.\n\n3 In afwijking van het eerste lid kunnen de twee vluchtroutes vanaf de uitgang van het\n                                                   subbrandcompartiment waarin de eerste vluchtroute begint door dezelfde ruimte voeren\n                                                   voor zover de vluchtroute een veiligheidsroute is.\n\n1 Een bouwwerk heeft vluchtroutes met een zodanige inrichting dat bij brand een veilige\n                                                   plaats kan worden bereikt.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.55 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\ninrichting vluchtroute: weerstand\n\ntegen rookdoorgang\n\ninrichting vluchtroute: wbdbo\n\ninrichting vluchtroute:\n\npermanente vuurbelasting\n\ninrichting vluchtroute:\n\nvrije doorgang\n\ninrichting vluchtroute: niet-\n\nbesloten ruimte\n\nbreedte\n\nhoogte\n\nartikel\n\n3.56\n\n3.57\n\n3.58\n\n3.59\n\n3.60\n\n3.59\n\nlid\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n[m]\n\n[m]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\n1,7\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\n1,7\n\n3\n\nCelfunctie\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\n1,7\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n0,5\n\n1,7\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\n1,7\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\n1,7\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\n1,7\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\n1,7\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\n1,7\n\n9\n\nSportfunctie\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\n1,7\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\n1,7\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,5\n\n1,7\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n0,7\n\n1,9\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nDe volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang tussen een besloten ruimte\n                                             waardoor een beschermde route of extra beschermde vluchtroute voert en de in de vluchtrichting\n                                             aansluitende besloten ruimte is ten minste 20 minuten.\n\nTussen de verschillende ruimten, bedoeld in artikel 3.54, eerste lid, is een volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag\n                                             van ten minste 20 minuten.\n\nHet product van de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurlast en de netto-vloeroppervlakte\n                                             van een ruimte waardoor een veiligheidsroute voert is per bouwlaag ten hoogste 7.000\u00a0MJ.\n\n1 Een ruimte waardoor een vluchtroute voert heeft een vrije doorgang met ten minste\n                                                   de in tabel 3.55 aangegeven breedte en hoogte.\n\n2 Een ruimte waardoor een vluchtroute voert vanuit een bedgebied voor bedgebonden pati\u00ebnten\n                                                   naar een ander brandcompartiment als bedoeld in artikel 3.39, tweede lid, heeft een vrije doorgang waardoor een blok met een lengte van 2,3 m, een hoogte\n                                                   van 1,2\u00a0m en een breedte van 1,1\u00a0m horizontaal kan worden voortbewogen. Deze vluchtroute\n                                                   voert niet over een trap of door een liftkooi.\n\nEen niet-besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert heeft een zodanige capaciteit\n                                             voor de afvoer van warmte en rook en de toevoer van verse lucht dat die ruimte tijdens\n                                             brand kan worden gebruikt om te vluchten en voor het verrichten van reddings- en bluswerkzaamheden.\n\n1 Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m is zodanig dat de hulpverlening\n                                                   binnen redelijke tijd personen kan redden en brand kan bestrijden.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regel in\n                                                   deze paragraaf.\n\nEen wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250\u00a0m heeft een zodanig aantal hulpposten\n                                             dat de loopafstand tussen een punt op de rijbaanvloer en ten minste een hulppost niet\n                                             groter is dan 75 m. Deze afstand wordt gemeten over een route die alleen voert over\n                                             vloeren, trappen of hellingbanen zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel\n                                             moeten worden geopend. De afstand tussen twee opeenvolgende hulpposten is ten hoogste\n                                             100\u00a0m.\n\n1 Een bouwwerk heeft scheidingsconstructies waarmee de vorming van allergenen door vocht\n                                                   in verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.63 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwering van vocht van\n\nbuiten\n\nwateropname\n\nartikel\n\n3.64\n\n3.65\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte, een toiletruimte of\n                                                   een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.\n\n2 Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsruimte, een toiletruimte\n                                                   of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende\n                                                   delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het kunnen\n                                                   binnendringen van vocht in de verblijfsruimte, de toiletruimte of de badruimte, is,\n                                                   bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.\n\n3 Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte, een toiletruimte of een\n                                                   badruimte, voor zover die scheidingsconstructie niet grenst aan een andere verblijfsruimte,\n                                                   een andere toiletruimte of een andere badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.\n\nEen scheidingsconstructie van een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die\n                                             ruimte tot 1\u00a0m boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname\n                                             die gemiddeld niet groter is dan 0,01\u00a0kg/(m2.s\u00bd) en op geen enkele plaats groter dan 0,2\u00a0kg/(m2.s\u00bd).\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk heeft een voorziening voor luchtverversing waarmee het ontstaan van een\n                                                   voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.66 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nluchtverversing\n\nverblijfsruimte,\n\ntoiletruimte en\n\nbadruimte\n\nluchtverversing\n\noverige ruimten\n\nluchtkwaliteit: plaats\n\nvan de uitmonding\n\nluchtkwaliteit:\n\ntoevoer van\n\nventilatielucht\n\nluchtkwaliteit: afvoer\n\nvan binnenlucht\n\nluchtverversing\n\nverblijfsruimte\n\nartikel\n\n3.67\n\n3.68\n\n3.69\n\n3.70\n\n3.71\n\n3.67\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n2\n\ndm\u00b3/sec per persoon\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n3,44\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n2,12\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n1 verblijfsruimte van een celeenheid\n\n6,40\n\n2 andere verblijfsruimte\n\n3,44\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n3,44\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n3,44\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n3,44\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n6,40\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n3,44\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n3,44\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n2,12\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\nb\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN\n                                                   8087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,7\u00a0dm3/s per m2 vloeroppervlakte, met een minimum van 7\u00a0dm3/s.\n\n2 Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN\n                                                   8087 bepaalde capaciteit van ten minste de in tabel 3.66 aangegeven capaciteit per persoon.\n\n3 Onverminderd het eerste en tweede lid heeft een verblijfsruimte met een opstelplaats\n                                                   voor een kooktoestel of met een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel voor\n                                                   warmwater een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit\n                                                   van ten minste 21\u00a0dm\u00b3/s. Een opstelplaats voor een kooktoestel of een warmwatertoestel\n                                                   met een nominale belasting van meer dan 15 kW, of voor een warmwatertoestel dat geen\n                                                   open verbrandingstoestel is, blijft hierbij buiten beschouwing.\n\n4 Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsruimte heeft een capaciteit\n                                                   die ten minste voldoet aan de hoogste waarde die volgens het eerste tot en met derde\n                                                   lid is bepaald voor een op die voorziening aangewezen verblijfsruimte.\n\n5 Een voorziening voor luchtverversing voor een verblijfsgebied dat bestaat uit meer\n                                                   dan een gemeenschappelijke verblijfsruimte heeft, in afwijking van het vierde lid,\n                                                   een capaciteit die ten minste voldoet aan de som van de waarden die volgens het eerste\n                                                   tot en met derde lid is bepaald voor de op die voorziening aangewezen verblijfsruimten.\n\n6 Een toiletruimte en een badruimte hebben een voorziening voor luchtverversing met\n                                                   een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van ten minste:\n\na. 7 dm3/s bij een toiletruimte; en\n\nb. 14 dm3/s bij een badruimte.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een voorziening voor luchtverversing\n                                                   met een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van ten minste 1\u00a0dm3/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2\u00a0dm3/s.\n\n2 Een liftschacht heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 8087\n                                                   bepaalde capaciteit van ten minste 3,2 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van die liftschacht.\n\n3 Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5\u00a0m2 heeft een niet-afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 8087\n                                                   bepaalde capaciteit van ten minste 10\u00a0dm\u00b3/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte, of een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van\n                                                   ten minste 100\u00a0dm\u00b3/s als de ruimte groter is dan 10\u00a0m2.\n\n4 Een stallingruimte voor motorvoertuigen heeft een voorziening voor luchtverversing\n                                                   met een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van ten minste 3\u00a0dm3/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte.\n\n5 Een tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer heeft afhankelijk van zijn bestemming\n                                                   en tunnellengte een voorziening voor luchtverversing met voldoende capaciteit. Bij\n                                                   een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 500\u00a0m is de voorziening een\n                                                   mechanische voorziening voor luchtverversing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nBij een voorziening voor mechanische ventilatie van een stallingruimte voor motorvoertuigen\n                                             met ten minste 20 parkeerplaatsen:\n\na. wordt de uit de parkeergarage afgezogen lucht verticaal uitgeblazen op ten minste\n                                                   5\u00a0m boven het straatniveau of, als binnen 25\u00a0m van de uitblaasopening een gebouw ligt\n                                                   met een hoogste daklijn die meer dan 5\u00a0m boven het straatniveau ligt, ten minste 1\u00a0m\n                                                   boven de hoogste daklijn van dat gebouw; en\n\nb. is de snelheid van de uitgeblazen lucht, gemeten bij de rand van de uitblaasopening,\n                                                   ten minste 10 m/s.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De toevoer van verse lucht naar een liftschacht voor een brandweerlift vindt rechtstreeks\n                                                   van buiten of via de liftmachineruimte van buiten plaats.\n\n2 De toevoer van verse lucht naar een opslagruimte voor huishoudelijk afval vindt rechtstreeks\n                                                   van buiten plaats.\n\n3 Bij een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250\u00a0m vindt de toevoer\n                                                   van verse lucht rechtstreeks van buiten plaats.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De afvoer van binnenlucht uit een liftschacht voor een brandweerlift vindt rechtstreeks\n                                                   naar buiten of via de liftmachineruimte naar buiten plaats.\n\n2 De afvoer van binnenlucht vindt rechtstreeks naar buiten plaats uit:\n\na. een toiletruimte;\n\nb. een badruimte; en\n\nc. een opslagruimte voor huishoudelijk afval.\n\n3 De afvoer van binnenlucht uit een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer\n                                                   dan 250\u00a0m vindt rechtstreeks naar buiten plaats.\n\n4 Ten minste 21 dm\u00b3/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsruimte\n                                                   waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel bevindt, wordt rechtstreeks naar\n                                                   buiten afgevoerd.\n\n1 Een bouwwerk heeft een voorziening voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van sterk\n                                                   verontreinigde binnenlucht.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.72 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ncapaciteit\n\nspuivoorziening\n\nartikel\n\n3.73\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit\n                                                   van de spuiventilatie van ten minste 3\u00a0dm\u00b3/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een gemeenschappelijke verblijfsruimte.\n\n3 De in het eerste lid bedoelde capaciteit kan worden gerealiseerd met de in artikel 3.67 bedoelde voorziening voor luchtverversing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk met een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht\n                                                   en de afvoer van rookgas, waarmee een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de\n                                                   binnenlucht wordt voorkomen.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.74 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\naanwezigheid\n\ncapaciteit: afvoer van rookgas\n\ncapaciteit: toevoer van\n\nverbrandingslucht\n\nrookdoorlatendheid\n\nartikel\n\n3.75\n\n3.76\n\n3.77\n\n3.78\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1 Een ruimte met een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de afvoer van rookgas\n                                                   en de toevoer van verbrandingslucht. Dit is niet van toepassing op een verblijfsruimte\n                                                   met een of meer kook- of warmwatertoestellen met open verbranding met een nominale\n                                                   belasting van niet meer dan 15\u00a0kW per toestel.\n\n2 Een open verbrandingstoestel is niet opgesteld in een toiletruimte of badruimte.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een verbrandingstoestel met een nominale\n                                                   belasting van niet meer dan 130\u00a0kW heeft een volgens NEN 8757 bepaalde capaciteit\n                                                   van ten minste de volgens de toestelspecificaties voor een doeltreffende verbranding\n                                                   benodigde afvoercapaciteit.\n\n2 Een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een verbrandingstoestel met een nominale\n                                                   belasting van meer dan 130\u00a0kW heeft een zodanige capaciteit, dat de verbranding doeltreffend\n                                                   kan plaatsvinden.\n\n3 Een combinatie van een voorziening voor de afvoer van rookgas met een voorziening\n                                                   voor de afvoer van binnenlucht heeft een volgens NEN 8757 bepaalde capaciteit die\n                                                   gelijk is aan de hoogste waarde die geldt voor de afzonderlijke voorzieningen.\n\n4 Rookgas stroomt, bepaald volgens NEN 8757, vanaf een verbrandingstoestel naar de uitmonding\n                                                   van de voorziening voor de afvoer van rookgas. Bij de bepaling van de stromingsrichting\n                                                   blijven buiten het bouwwerkperceel gelegen belemmeringen buiten beschouwing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een verbrandingstoestel\n                                                   met een nominale belasting van niet meer dan 130\u00a0kW heeft een volgens NEN 8087 bepaalde\n                                                   capaciteit van ten minste de volgens de toestelspecificaties voor een doeltreffende\n                                                   verbranding benodigde capaciteit.\n\n2 Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een verbrandingstoestel\n                                                   met een nominale belasting van meer dan 130\u00a0kW heeft een zodanige capaciteit dat de\n                                                   verbranding doeltreffend kan plaatsvinden.\n\n3 De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht gaat vanuit\n                                                   de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht naar een verbrandingstoestel.\n                                                   Bij de bepaling van de stromingsrichting blijven buiten het bouwwerkperceel gelegen\n                                                   belemmeringen buiten beschouwing.\n\nHet inwendig oppervlak van een overdrukvoorziening voor de afvoer van rookgas heeft,\n                                             ter voorkoming van verspreiding van voor de gezondheid schadelijke bestanddelen uit\n                                             de rook, een volgens NEN 8757 bepaalde doorlatendheid die bij een drukverschil van\n                                             200\u00a0Pa niet groter is dan 0,006 x 10-3m3/s per m2.\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.79 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nopeningen\n\nartikel\n\n3.80\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01\u00a0m.\n                                                   Dit is niet van toepassing op een afsluitbare opening en een uitmonding van:\n\na. een voorziening voor luchtverversing;\n\nb. een afvoervoorziening voor rookgas; en\n\nc. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en\n                                                         hemelwater.\n\n2 In afwijking van het eerste lid is een grotere opening toegestaan voor een nest of\n                                                   een vaste rust- of verblijfplaats voor op grond van afdeling 11.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving beschermde diersoorten.\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.81 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\ndaglichtoppervlakte\n\ndaglichtoppervlakte\n\nartikel\n\n3.82\n\n3.82\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n[m2]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n0,5\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nkinderopvang\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n0,5\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n0,15\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n8\n\n0,5\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n0,5\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n0,5\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte\n                                                   die niet kleiner is dan de in tabel 3.81 aangegeven oppervlakte.\n\n2 Bij het bepalen van het equivalente daglichtoppervlakte:\n\na. blijven buiten het bouwwerkperceel gelegen belemmeringen buiten beschouwing;\n\nb. blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie die op een loodrecht\n                                                         op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2\u00a0m vanaf de\n                                                         bouwwerkperceelsgrens liggen buiten beschouwing, waarbij, als het bouwwerkperceel\n                                                         grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden\n                                                         tot het hart van die weg, dat water of dat groen; en\n\nc. is de in rekening te brengen belemmeringshoek \u03b1, bedoeld in NEN 2057 voor elk te onderscheiden\n                                                         segment niet kleiner dan 25\u00b0.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op een bouwwerk of een gedeelte daarvan voor\n                                                   de landsverdediging of de bescherming van de bevolking.\n\n4 Het eerste lid geldt niet voor een bedruimte.\n\n5 In afwijking van het eerste en tweede lid kan in een celeenheid of andere ruimte voor\n                                                   het insluiten van personen worden volstaan met het waarneembaar zijn van de dag- en\n                                                   nachtcyclus.\n\n6 Het eerste lid geldt alleen voor een bedruimte.\n\n7 Het eerste lid geldt niet voor een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van meer\n                                                   dan 150\u00a0m2.\n\n8 Als de op grond van het eerste tot en met zevende lid vereiste equivalente daglichtoppervlakte\n                                                   groter is dan de met toepassing van artikel 4.147 vastgestelde ten minste aan te houden equivalente daglichtoppervlakte, kan in plaats\n                                                   van het eerste tot en met de zevende lid artikel 4.147 worden toegepast.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk is voldoende energiezuinig.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.83 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nmaatregelen ter verduurzaming van\n\nhet energiegebruik\n\ngegevens en bescheiden\n\nmaatregelen ter verduurzaming van het\n\nenergiegebruik\n\novergangsrecht maatregelen ter\n\nverduurzaming van het\n\nenergiegebruik\n\nuitvoering van aanbevelingen bij het\n\nenergielabel\n\nafbakening maatwerkvoorschriften\n\nmaatregelen ter verduurzaming van\n\nhet energiegebruik\n\nlabelverplichting kantoorgebouw\n\nuitzondering labelplicht\n\nkantoorgebouw\n\nartikel\n\n3.84\n\n3.84a\n\n3.84b\n\n3.85\n\n3.86\n\n3.87\n\n3.87a\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Aan een gebruiksfunctie worden alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik\n                                                   met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar getroffen.\n\n2 Onder de in het eerste lid bedoelde maatregelen worden verstaan:\n\na. energiebesparende maatregelen;\n\nb. maatregelen voor het jaarlijks produceren van hernieuwbare energie op of aan de gebruiksfunctie\n                                                         tot ten hoogste het jaarlijks energiegebruik van de energiedrager van de gebruiksfunctie;\n                                                         en\n\nc. maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie\n                                                         van kooldioxide.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing als:\n\na. het energiegebruik van de gebruiksfunctie in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000\u00a0kWh\n                                                         aan elektriciteit en 25.000\u00a0m3 aardgasequivalenten;\n\nb. \nartikel 6.28, aanhef en onder e, f, of h, van dit besluit van toepassing is; of\n\nc. voor de gebruiksfunctie alleen gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie die\n                                                         wordt opgewekt op of aan de gebruiksfunctie, of deze hernieuwbare energie met overeenkomstige\n                                                         toepassing van NTA 8800 is toe te rekenen aan de gebruiksfunctie.\n\n4 Het energiegebruik van de gebruiksfunctie, bedoeld in het derde lid, onder a, en het\n                                                   energiegebruik van de energiedrager van de gebruiksfunctie, bedoeld in het tweede\n                                                   lid, onder b, omvatten het totale energiegebruik van de milieubelastende activiteit\n                                                   waarop de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving, van toepassing zijn.\n\n5 Aan het eerste lid is in ieder geval voldaan als voor de gebruiksfunctie alle van\n                                                   toepassing zijnde bij ministeri\u00eble regeling vastgestelde maatregelen ter verduurzaming\n                                                   van het energiegebruik zijn getroffen.\n\n6 Op het berekenen van de terugverdientijd, de emissie van kooldioxide en de aardgasequivalenten\n                                                   zijn de bij ministeri\u00eble regeling gestelde regels van toepassing.\n\n7 Onder de in het eerste lid bedoelde maatregelen worden niet verstaan maatregelen voor\n                                                   het gebruik van rie-biomassa, bedoeld in bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor de productie van elektriciteit en laagwaardige warmte tot en met 100\u00a0\u00b0C.\n\n8 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder hernieuwbare energie verstaan energie\n                                                   uit hernieuwbare bronnen als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de richtlijn hernieuwbare\n                                                   energie.\n\n1 Uiterlijk op 1\u00a0december 2023 en daarna eenmaal per vier jaar worden aan het bevoegd\n                                                   gezag de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:\n\na. de adresgegevens van de gebruiksfunctie, bedoeld in artikel 3.84, eerste lid;\n\nb. de naam en het nummer van inschrijving in het handelsregister van degene die de activiteit,\n                                                         bedoeld in artikel 3.1, verricht, als diegene is ingeschreven bij het handelsregister;\n\nc. de contactgegevens van degene die de activiteit, bedoeld in artikel 3.1, verricht;\n\nd. een overzicht van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld\n                                                         in artikel 3.84, vijfde lid, die zijn getroffen;\n\ne. een overzicht van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld\n                                                         in artikel 3.84, vijfde lid, die niet van toepassing zijn omdat een of meer van de in de ministeri\u00eble regeling\n                                                         aangegeven randvoorwaarden niet van toepassing zijn;\n\nf. als niet alle van toepassing zijnde maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik\n                                                         als bedoeld in artikel 3.84, vijfde lid, zijn getroffen: een overzicht van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik\n                                                         met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar die zijn getroffen; en\n\ng. het energiegebruik van de gebruiksfunctie, bedoeld in artikel 3.84, derde lid, uitgedrukt in kilowattuur elektriciteit en kubieke meters aardgasequivalent en gemeten\n                                                         over enig kalenderjaar.\n\n2 De gegevens en bescheiden worden verstrekt met gebruikmaking van een elektronische\n                                                   voorziening en een formulier die door Onze Minister voor Klimaat en Energie beschikbaar\n                                                   worden gesteld.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nAls voor de inwerkingtreding van dit besluit gegevens en bescheiden zijn verstrekt\n                                             of hadden moeten worden verstrekt als bedoeld in artikel 2.15, tweede, negende of tiende lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, blijft artikel 2.15 van dat besluit, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van\n                                             de Omgevingswet voor zover gericht op de verplichtingen als bedoeld in artikel 2.15, tweede, negende\n                                             of tiende lid, en de regels die bij of krachtens dat artikel in samenhang met artikel 1.7, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zijn gesteld, tot 1\u00a0december 2027 van toepassing.\n\nEen overheidsinstantie voert voor een gebouw of gedeelte daarvan, dat in haar eigendom\n                                             is, de in artikel 6.29, eerste lid, bedoelde aanbevelingen uit binnen de geldigheidsperiode van het energielabel.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nEen maatwerkvoorschrift over artikel 3.84 kan alleen inhouden het toestaan van een gefaseerde uitvoering van de in artikel\n                                             3.84, eerste lid, bedoelde maatregelen.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Het is verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een\n                                                   geldig energielabel als bedoeld in artikel 6.29 met een maximumwaarde voor primair fossiel energiegebruik van 225 kWh/m2.jr, bepaald volgens NTA 8800, of met een in een letter of lettercombinatie uitgedrukte\n                                                   weergave van de energieprestatie van C of beter, die daarin op grond van bij ministeri\u00eble\n                                                   regeling gestelde regels is omgezet.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte\n                                                   aan kantoorfuncties kleiner dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties\n                                                   van het gebouw waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw als de totale gebruiksoppervlakte\n                                                   aan kantoorfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan in het kantoorgebouw of in het\n                                                   gebouw waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt kleiner is dan 100 m\u00b2.\n\n4 Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw dat behoort tot een categorie\n                                                   als bedoeld in artikel 6.28.\n\n5 Als de maatregelen die nodig zijn om de in het eerste lid bedoelde energieprestatie\n                                                   te realiseren een terugverdientijd hebben van meer dan 10\u00a0jaar, kan worden volstaan\n                                                   met het treffen van de maatregelen met een terugverdientijd tot en met 10 jaar en\n                                                   de daarbij behorende energieprestatie.\n\n6 Op het berekenen van de terugverdientijd, bedoeld in het vijfde lid, zijn de bij ministeri\u00eble\n                                                   regeling gestelde regels van toepassing.\n\nArtikel 3.87, eerste lid, is niet van toepassing op een kantoorgebouw met een geldig energielabel als bedoeld\n                                             in artikel 2.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen zoals dat gold op 31\u00a0december 2020, met een energie-index van 1,3 of beter.\n\n1 Een bouwwerk heeft voldoende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\nEen gebouw, anders dan een woongebouw, met een parkeergelegenheid in het gebouw of\n                                             buiten het gebouw op hetzelfde bouwwerkperceel, met meer dan 20 parkeervakken, heeft\n                                             tenminste een oplaadpunt.\n\nArtikel 3.87b is niet van toepassing tot en met 31\u00a0december 2024.\n\n1 Een woonfunctie heeft een verblijfsgebied dat bruikbaar is voor de voor de woonfunctie\n                                                   kenmerkende activiteiten.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nEen woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 10\u00a0m2 aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied.\n\n1 In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte\n                                                   van ten minste 7,5\u00a0m2 en een breedte van ten minste 2,4\u00a0m.\n\n2 Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben boven de vloer een hoogte van ten\n                                                   minste 2,1\u00a0m.\n\n1 Een woonfunctie heeft voldoende toiletruimte.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\nEen woonfunctie heeft een toiletruimte.\n\nEen toiletruimte als bedoeld in artikel 3.92 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64\u00a0m2, met een breedte van ten minste 0,6\u00a0m en een hoogte boven de vloer van ten minste\n                                             2\u00a0m.\n\n1 Een woonfunctie heeft opstelplaatsen voor een aanrecht en voor een kooktoestel.\n\n2 Als voor een woonfunctie in tabel 3.94 regels zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie\n                                                   aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\naanwezigheid\n\nopstelplaatsen\n\nafmetingen opstelplaatsen\n\nartikel\n\n3.95\n\n3.96\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor zorg\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nEen woonfunctie heeft een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor\n                                             een kooktoestel die in een besloten ruimte liggen.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 3.95 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,7\u00a0m x 0,4\u00a0m.\n\n2 Een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 3.95 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,4\u00a0m x 0,4\u00a0m.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk met een toegankelijkheidssector, een woonfunctie als bedoeld in artikel 4.182, tweede lid, en een gebouw zonder toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.182, vijfde\n                                                lid, zijn vanaf de openbare weg voldoende toegankelijk voor personen met een functiebeperking.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                deze afdeling.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Ten minste een route tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector\n                                                van een gebouw,\u00a0een woonfunctie als bedoeld in artikel 4.182, tweede lid, of een gebouw zonder toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.182, vijfde\n                                                lid, loopt over een pad of steiger met:\n\na. een breedte van ten minste 1,1 m; en\n\nb. bij een te overbruggen hoogteverschil van meer dan 0,02\u00a0m een hellingbaan als bedoeld\n                                                      in paragraaf 3.2.4.\n\n2 Een doorgang waardoor een in het eerste lid bedoelde route voert heeft een vrije breedte\n                                                van ten minste 0,85\u00a0m en een vrije hoogte van ten minste 2\u00a0m.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nOp een route vanaf de openbare weg naar een bouwwerk als bedoeld in artikel 3.98 zijn de artikelen 3.97 en 3.98 niet van toepassing, indien:\n\na. het een route naar een woonfunctie als bedoeld in artikel 4.182, tweede lid, betreft die is aangelegd voor 1\u00a0januari 2022 of waarvoor voor 1\u00a0januari 2022 een\n                                                omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is aangevraagd; of\n\nb. het een route naar een gebouw zonder toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.182, vijfde lid, betreft die is aangelegd voor 1\u00a0juli 2021 of waarvoor voor 1\u00a0juli 2021 een omgevingsvergunning\n                                                voor een bouwactiviteit is aangevraagd.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan\n                                                   worden gebruikt en verlaten.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.99 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nverlichting\n\nnoodverlichting\n\naansluiting op voorziening\n\nvoor elektriciteit\n\nverduisterde ruimte\n\novergangsrecht: noodverlichting\n\nartikel\n\n3.100\n\n3.101\n\n3.102\n\n3.103\n\n3.104\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n*\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het personenvervoer\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n*\n\nb\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n*\n\nc\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n*\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak\n                                                   of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1\u00a0lux.\n\n2 Een onder het meetniveau gelegen functieruimte heeft een verlichtingsinstallatie die\n                                                   een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan\n                                                   geven van ten minste 1 lux.\n\n3 Een overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer met een gebruiksoppervlakte van\n                                                   meer dan 50\u00a0m2 heeft in een boven het meetniveau gelegen functieruimte een verlichtingsinstallatie\n                                                   die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte\n                                                   kan geven van ten minste 1\u00a0lux.\n\n4 Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert,\n                                                   heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer en een tredevlak gemeten verlichtingssterkte\n                                                   kan geven van ten minste 1\u00a0lux.\n\n5 Een wegtunnelbuis heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer en een tredevlak\n                                                   gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1\u00a0lux.\n\n1 Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een\n                                                   vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.\n\n2 Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in artikel 3.100, tweede lid, heeft noodverlichting.\n\n3 Een besloten ruimte als bedoeld in artikel 3.100, vierde lid, heeft noodverlichting.\n\n4 Een wegtunnelbuis heeft noodverlichting.\n\n5 Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen 15\u00a0seconden\n                                                   na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten\n                                                   een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van\n                                                   ten minste 1\u00a0lux.\n\nEen verlichtingsinstallatie als bedoeld in de artikelen 3.100 en 3.101 is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit.\n\nEen ruimte bestemd om te worden verduisterd tijdens het gebruik door meer dan 50 personen\n                                             heeft zodanige voorzieningen dat tijdens de verduistering een redelijke ori\u00ebntatie\n                                             mogelijk is.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nZolang de indeling van een bouwwerk of een gedeelte daarvan niet verandert en het\n                                             aantal personen in dat bouwwerk of gedeelte niet groter is dan het onmiddellijk voorafgaand\n                                             aan 1\u00a0april 2012 voor dat bouwwerk toegestane aantal personen, blijft op dat bouwwerk\n                                             of gedeelte artikel 3.101 buiten toepassing als dat bouwwerk of dat gedeelte daarvan voldoet aan de artikelen 2.66 en 2.67 van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidde onmiddellijk voorafgaande aan 1\u00a0april 2012.\n\n1 Bij een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie is\n                                                   die voorziening veilig zodat er geen sprake kan zijn van ongevallen zoals elektrocutie,\n                                                   verstikking, brandwonden of verwonding door explosies.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nEen voorziening voor elektriciteit voldoet aan:\n\na. NEN 1010 bij lage spanning; en\n\nb. de door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie uitgegeven leidraad V\u00a01041 bij hoge\n                                                   spanning.\n\nEen voorziening voor gas voldoet aan:\n\na. NEN 8078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5\u00a0bar; en\n\nb. NEN 2078 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40\u00a0bar.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bij een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of warmwater is die voorziening\n                                                   zodanig dat de gezondheid niet nadelig kan worden be\u00efnvloed als gevolg van het vrijkomen,\n                                                   ontstaan of ontwikkelen van gevaarlijke stoffen of biologische agentia in drinkwater\n                                                   of warmwater.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\nEen voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.\n\nEen voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006.\n\n1 Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater\n                                                   of hemelwater dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden\n                                                   afgevoerd.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.111 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nafvoer van huishoudelijk\n\nafvalwater\n\nafvoer van hemelwater\n\nartikel\n\n3.112\n\n3.113\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n*\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1 Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een andere opstelplaats voor\n                                                   een lozingstoestel heeft voor dat lozingstoestel een afvoervoorziening voor huishoudelijk\n                                                   afvalwater.\n\n2 Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater als bedoeld in het eerste lid\n                                                   heeft een zodanige capaciteit dat elk daarop aangesloten lozingstoestel binnen 5\u00a0minuten\n                                                   kan worden geleegd en een lucht- en waterdichtheid die voldoen aan NEN 3215.\n\nEen binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater\n                                             is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat\n                                                   veilig kan worden gevlucht.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.114 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nbrandmeldinstallatie\n\nmelding en doormelding\n\nrookmelders\n\nartikel\n\n3.115\n\n3.116\n\n3.117\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na.\n\nzorgclusterwoning in een woongebouw\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb.\n\nzorgclusterwoning niet in een woongebouw\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc.\n\ngroepszorgwoning voor 24-uurs zorg\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nd.\n\ngroepszorgwoning niet voor 24-uurs zorg\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\ne.\n\nvoor kamergewijze verhuur\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\nf.\n\nandere woonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor het aanschouwen van sport\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\nc\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na.\n\nin een logiesgebouw met 24-uurs bewaking\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\nb.\n\nin een logiesgebouw zonder 24-uurs bewaking\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\nc.\n\nandere logiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor het personenvervoer\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 met een\n                                                   omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage II, als:\n\na. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan\n                                                         gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw voor zover die gebruiksfuncties\n                                                         op eenzelfde vluchtroute zijn aangewezen groter is dan de in die bijlage genoemde\n                                                         waarde;\n\nb. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie gemeten boven het\n                                                         meetniveau hoger ligt dan op de in die bijlage genoemde hoogte; of\n\nc. die bijlage dit aanwijst zonder dat sprake is van een hoogte als hierboven bedoeld.\n\n2 Een brandcompartiment waarin een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als\n                                                   bedoeld in het eerste lid ligt, heeft een brandmeldinstallatie met eenzelfde omvang\n                                                   van de bewaking en doormelding als die gebruiksfunctie.\n\n3 Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte in niet meer dan een richting\n                                                   kan worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor die\n                                                   enkele vluchtroute voert, en verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico\n                                                   en een doorgang die aan die buiten die verblijfsruimte gelegen ruimte grenst, voorzien\n                                                   van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535, als:\n\na. de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in\n                                                         meer dan \u00e9\u00e9n richting kan worden gevlucht meer dan 10\u00a0m is;\n\nb. de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert en\n                                                         van de daarop aangewezen verblijfsruimten meer dan 200\u00a0m2 is; of\n\nc. het aantal op de enkele vluchtroute aangewezen verblijfsruimten meer dan twee is.\n\n4 Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing als boven de in bijlage II bedoelde hoogste vloer niet meer dan zes opstelplaatsen voor bedden voor kinderen\n                                                   zijn.\n\n1 Een in artikel 3.115 bedoelde brandmeldinstallatie meldt rechtstreeks:\n\na. naar een zorgcentrale bij zorg op afroep; en\n\nb. naar een zusterpost bij 24-uurszorg.\n\n2 Een doormelding als bedoeld in artikel 3.115 vindt rechtstreeks plaats naar de regionale alarmcentrale van de brandweer.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten\n                                                   ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en\n                                                   de uitgang van de woonfunctie een rookmelder die voldoet aan EN 14604.\n\n2 Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een besloten ruimte waardoor een\n                                                   vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie\n                                                   een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen,\n                                                   bedoeld in NEN 2555.\n\n3 Een verblijfsruimte heeft een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst\n                                                   volgens de primaire inrichtingseisen, bedoeld in NEN 2555. Dit is niet van toepassing\n                                                   op een verblijfsruimte in een wooneenheid als elke wooneenheid in de woonfunctie in\n                                                   een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment ligt met een volgens NEN 6068 bepaalde\n                                                   weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag vanuit dat beschermd subbrandcompartiment\n                                                   naar een andere ruimte in het brandcompartiment van ten minste 30\u00a0minuten.\n\n4 Een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de\n                                                   uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van het gebouw hebben een of meer rookmelders\n                                                   die voldoen aan de primaire inrichtingseisen, bedoeld in NEN 2555.\n\n5 Het eerste, tweede, derde en vierde lid zijn niet van toepassing op een gebruiksfunctie\n                                                   met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 3.115.\n\n6 In aanvulling op het vierde lid is het in de primaire inrichtingseisen bedoelde alarmeringssignaal\n                                                   permanent waarneembaar door de voor de 24-uursbewaking van de logiesfunctie verantwoordelijke\n                                                   functionaris of vindt rechtstreekse doormelding plaats naar die functionaris.\n\n1 Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat de gebruikers het bouwwerk kunnen ontvluchten\n                                                   of op een andere manier in veiligheid kunnen worden gebracht.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.118 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nontruimtingsalarminstallatie\n\nvluchtrouteaanduiding\n\ndeuren in vluchtroutes:\n\ndraairichting\n\ndeuren in vluchtroutes:\n\nweerstand bij het openen\n\nzelfsluitende\n\nconstructieonderdelen\n\nartikel\n\n3.119\n\n3.120\n\n3.121\n\n3.122\n\n3.123\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor zorg met een g.o. > 500\u00a0m2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie voor zorg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\nc\n\nvoor kamergewijze verhuur\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\nd\n\nandere woonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\na\n\nin een logiesgebouw met 24-uursbewaking\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nin een ander logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor het personenvervoer\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 3.115, eerste tot en met derde lid, heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575.\n\n2 Het ontruimingssignaal van een in het eerste lid bedoelde ontruimingsalarminstallatie\n                                                   wordt bij het activeren van de automatische melder of handbrandmelder onmiddellijk\n                                                   en in het gehele gebouw in werking gesteld.\n\n3 In aanvulling op het eerste lid is het ontruimingssignaal van een ontruimingsalarminstallatie\n                                                   permanent waarneembaar door de voor de 24-uursbewaking van de logiesfunctie verantwoordelijke\n                                                   functionaris of vindt rechtstreekse doormelding plaats naar die functionaris.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50\u00a0personen\n                                                   hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen,\n                                                   bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.\n\n2 Een wegtunnel heeft een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen,\n                                                   bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6, van NEN-EN 1838. De vluchtrouteaanduiding\n                                                   is niet hoger dan 1,5\u00a0m boven de vloer aangebracht en de afstand tussen twee vluchtrouteaanduidingen\n                                                   is niet meer dan 25\u00a0m, gemeten langs de tunnelwand. Bij de vluchtrouteaanduiding is\n                                                   goed zichtbaar aangegeven de loopafstand in twee richtingen tot het einde van de tunnelbuis\n                                                   of, als die loopafstand korter is, de loopafstand tot de meest nabije toegang tot\n                                                   een beschermde route als bedoeld in artikel 3.51, eerste lid.\n\n3 Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste en tweede lid:\n\na. is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats; en\n\nb. voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit,\n                                                         gedurende een periode van ten minste 60\u00a0minuten, aan de in het eerste of tweede lid\n                                                         bedoelde zichtbaarheidseisen.\n\n4 Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid gelegen op een vluchtroute\n                                                   vanuit een ruimte met een verlichtingsinstallatie die geen noodverlichting is als\n                                                   bedoeld in artikel 3.101, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid\n                                                   bedoelde zichtbaarheidseisen niet van toepassing.\n\n5 Een deur in een tunnel die toegang geeft tot een beschermde route als bedoeld in artikel 3.51, eerste lid, is uitgevoerd in de kleur groen, RAL 6024.\n\n1 Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in\n                                                   als meer dan 60\u00a0personen op die uitgang zijn aangewezen.\n\n2 Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.\n\n3 Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid naar de uitgang van\n                                                   de woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan worden geopend:\n\na. door een lichte druk tegen de deur; of\n\nb. met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179 of NEN-EN 1125.\n\n2 Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen, kan worden\n                                                   geopend door:\n\na. een lichte druk tegen de deur; of\n\nb. een lichte druk tegen een op circa 1\u00a0m boven de vloer over de volle breedte van de\n                                                         deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125.\n\n3 Een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het insluiten van personen,\n                                                   kan tijdens het vluchten met een sleutel worden geopend.\n\n4 Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole\n                                                   op een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren.\n\n5 Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een aanduiding\n                                                   waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn. Dit is niet van toepassing op\n                                                   een schuifdeur.\n\n6 Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift \u00abnooddeur\n                                                   vrijhouden\u00bb of \u00abnooduitgang\u00bb aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor\n                                                   aanvullende tekens in NEN 3011.\n\n1 Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor\n                                                   een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag\n                                                   of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend.\n\n2 Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gemeenschappelijke doorgang.\n\n3 Het tweede lid geldt niet voor een deur in een gezamenlijke doorgang.\n\n4 Het eerste lid geldt niet voor een deur van een celeenheid.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand dat brand\n                                                   binnen redelijke tijd kan worden bestreden.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.124 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ndroge blusleiding\n\nbluswatervoorziening\n\nwegtunnel\n\nblustoestellen\n\nartikel\n\n3.125\n\n3.126\n\n3.127\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor zorg met een g.o. > 500\u00a0m2\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nb\n\nvoor kamergewijze verhuur\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20\u00a0m boven\n                                                   het meetniveau heeft een droge blusleiding.\n\n2 Een wegtunnelbuis heeft een op een in artikel 3.126 bedoelde bluswatervoorziening aangesloten droge blusleiding met in een hulppost als\n                                                   bedoeld in artikel 3.62 een brandslangaansluiting die bij brand een capaciteit van ten minste 120\u00a0m3/h kan leveren.\n\n3 De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een in het eerste lid bedoelde\n                                                   droge blusleiding en een punt in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgebied\n                                                   is niet groter dan 110\u00a0m.\n\n4 De inrichting van een droge blusleiding voldoet aan NEN 1594 voor:\n\na. de drukbestendigheid;\n\nb. de onbrandbaarheid van het materiaal van de leiding;\n\nc. de soorten koppelingen voor de aansluiting van brandslangen;\n\nd. de aanduiding van de brandslangaansluitingen; en\n\ne. de aanduiding van de voedingsaansluitingen.\n\nEen wegtunnel heeft een bluswatervoorziening die bij brand gedurende ten minste 60\u00a0minuten\n                                             een capaciteit van ten minste 120\u00a0m3/h kan leveren.\n\n1 Een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een draagbaar blustoestel in een gezamenlijke\n                                                   keuken en ten minste een per bouwlaag in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute\n                                                   voert. Dit is niet van toepassing op de aanwezigheid van brandslanghaspels als bedoeld\n                                                   in artikel 6.35, tweede lid.\n\n2 Een hulppost als bedoeld in artikel 3.62 heeft een draagbaar brandblusapparaat.\n\n3 Een blustoestel als bedoeld in het eerste en tweede lid is duidelijk zichtbaar opgehangen\n                                                   of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011.\n\n1 Een bouwwerk is zodanig toegankelijk voor hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden\n                                                   kunnen worden uitgevoerd en hulpverlening kan worden geboden.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.128 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nbrandweeringang\n\nafbakening maatwerkvoorschriften\n\nbrandweeringang\n\nmobiele radiocommunicatie\n\nhulpverleningsdiensten\n\nafbakening maatwerkvoorschriften\n\nmobiele radiocommunicatie\n\nhulpverleningsdiensten\n\nartikel\n\n3.129\n\n3.130\n\n3.131\n\n3.132\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n*\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1 Een bouwwerk met een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie met inspectiecertificaat heeft een brandweeringang.\n\n2 In een bouwwerk met een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie met doormelding wordt een brandweeringang bij\n                                                   een brandmelding automatisch ontsloten of ontsloten met een systeem dat in overleg\n                                                   met de brandweer is bepaald.\n\nEen maatwerkvoorschrift over artikel 3.129 kan alleen inhouden:\n\na. dat een bouwwerk geen brandweeringang hoeft te hebben als de aard, de ligging of het\n                                                   gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist;\n                                                   of\n\nb. het aanwijzen van een of meer toegangen als brandweeringang als een bouwwerk meerdere\n                                                   toegangen heeft.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een voor grote aantallen bezoekers bestemd bouwwerk waarbij het goed functioneren\n                                                   van hulpverleningsdiensten afhankelijk is van mobiele radiocommunicatie heeft, als\n                                                   dat voor die communicatie nodig is, een adequate installatie voor mobiele radiocommunicatie\n                                                   tussen hulpverleningsdiensten binnen en buiten dat bouwwerk.\n\n2 Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m heeft een adequate installatie\n                                                   voor mobiele radiocommunicatie tussen hulpverleningsdiensten binnen en buiten die\n                                                   wegtunnel.\n\nMet een maatwerkvoorschrift over artikel 3.131, eerste lid, kan alleen nadere invulling worden gegeven aan de maatregelen voor binnenhuisdekking.\n\n1 Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m heeft zodanige voorzieningen\n                                                   dat de veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\nEen hulppost als bedoeld in artikel 3.62 heeft een noodtelefoon en een wandcontactdoos met een elektrische spanning van 230\u00a0volt.\n\nEen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 500\u00a0m is aangesloten op een bedieningscentrale\n                                             met een voorziening voor permanente videobewaking en automatische detectie van ongevallen\n                                             en van brand.\n\nEen wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250\u00a0m heeft ter beperking van uitbreiding\n                                             van brand door verspreiding van brandbare vloeistoffen en ter beperking van verspreiding\n                                             van giftige vloeistoffen een voorziening voor de afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een op een wegtunnelbuis aansluitende rijbaan heeft eenzelfde aantal rijstroken als\n                                                   de rijbaan in de wegtunnelbuis. Een eventuele wijziging van het aantal rijstroken\n                                                   buiten de tunnelbuis vindt op zodanige afstand van de tunnelbuis plaats dat geen onrustige\n                                                   verkeersbewegingen in de tunnelbuis door die wijziging kunnen optreden.\n\n2 In een wegtunnelbuis is geen tweerichtingsverkeer toegestaan.\n\n3 In afwijking van het tweede lid is tweerichtingsverkeer toegestaan als is aangetoond\n                                                   dat eenrichtingsverkeer in verband met fysieke, geografische of verkeerstechnische\n                                                   omstandigheden niet mogelijk is en het tweerichtingsverkeer met voldoende veiligheidswaarborgen\n                                                   is omgeven.\n\n4 Bij toepassing van het in het derde lid bedoelde tweerichtingsverkeer is de wegtunnelbuis\n                                                   in ieder geval voorzien van een systeem voor permanent toezicht en een systeem voor\n                                                   de afsluiting van rijstroken en is de toegestane maximumsnelheid ten hoogste 70\u00a0km\n                                                   per uur.\n\n1 Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 500\u00a0m heeft een voorziening:\n\na. waarmee door luidsprekers mededelingen kunnen worden gedaan aan personen op elke rijbaan\n                                                         en vluchtroute;\n\nb. voor heruitzending van radiosignalen in elke wegtunnelbuis; en\n\nc. om radio-uitzendingen te kunnen onderbreken om mededelingen te doen.\n\n2 Een mededeling als bedoeld in het eerste lid, onder a en c, wordt ten minste in het\n                                                   Nederlands en het Engels gedaan.\n\nDe voor een evacuatie noodzakelijke voorzieningen, systemen en installaties in een\n                                             wegtunnel, die voor het functioneren zijn aangewezen op een voorziening voor elektriciteit,\n                                             zijn aangesloten op een voorziening die binnen 15\u00a0seconden na het uitvallen van de\n                                             voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60\u00a0minuten de werking van die\n                                             voorzieningen, systemen en installaties zeker stelt.\n\n1 Een woongebouw heeft voorzieningen waarmee veel voorkomende criminaliteit wordt voorkomen.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n1 Een afsluitbare toegang van een woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van buitenaf\n                                                   niet zonder sleutel kan worden geopend.\n\n2 Als een woonfunctie in een woongebouw alleen bereikbaar is via een afsluitbare gemeenschappelijke\n                                                   verkeersruimte, heeft ten minste een toegang van het woongebouw aan de buitenkant\n                                                   een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven dat in een niet-gemeenschappelijke\n                                                   ruimte van die woonfunctie waarneembaar is.\n\n1 Een onderwijsfunctie voor basisonderwijs heeft een voorziening die inzicht geeft in\n                                                   de kwaliteit van de binnenlucht.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs heeft een kooldioxidemeter.\n\n2 De kooldioxidemeter:\n\na. functioneert continu op de gangbare elektrische netspanning en een tijdelijke onderbreking\n                                                         van de elektrische aansluiting verstoort de ingestelde signaalniveaus niet;\n\nb. kalibreert zichzelf automatisch;\n\nc. heeft ten minste een CO2-meetfunctie met:\n\n1\u00b0. een meetbereik van ten minste 300 tot 5.000 ppm;\n\n2\u00b0. een bedrijfstemperatuur van 0 \u2013 50 \u00b0C;\n\n3\u00b0. een nauwkeurigheid in temperatuurbereik van +15 tot + 35 \u00b0C:\n\ni. bij een CO2-waarde van 300\u20131.000 ppm: < 10% van meetwaarde; en\n\nii. bij een CO2-waarde van 1.000\u20135.000 ppm: < 100 ppm; en\n\n4\u00b0. een resolutie van 1 ppm;\n\nd. waarschuwt tijdig voor ventilatieproblemen door middel van een duidelijke indicatie\n                                                         over de mate waarin de ruimte wordt geventileerd;\n\ne. heeft drie signaalniveaus met een eigen kleurcode:\n\n1\u00b0. een CO2-concentratie van minder dan 1.001 ppm;\n\n2\u00b0. een CO2-concentratie van 1.001 tot en met 1.400 ppm; en\n\n3\u00b0. een CO2-concentratie van meer dan 1.400 ppm; en\n\nf. heeft een duidelijk display waarop de CO2-concentratie afleesbaar is, waarbij de hoogte van cijfers en letters in het display\n                                                         ten minste 8 mm bedraagt.\n\nArtikel 3.143 is niet van toepassing op een verblijfsruimte waarvan de ventilatievoorzieningen,\n                                             bedoeld in paragraaf 3.3.2, zijn gebouwd voor 1\u00a0juli 2015.\n\n1 Een bouwwerk, anders dan een woonfunctie, met een verwarmingssysteem of gecombineerd\n                                                   ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 290\n                                                   kW of een airconditioningsysteem of gecombineerd airconditioning- en ventilatiesysteem\n                                                   met een nominaal vermogen van meer dan 290 kW heeft een systeem voor gebouwautomatisering\n                                                   en -controle.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\nHet systeem voor gebouwautomatisering- en controle als bedoeld in artikel 3.145, eerste lid, is in staat:\n\na. het energieverbruik permanent te controleren, bij te houden, te analyseren en de bijsturing\n                                                   ervan mogelijk te maken;\n\nb. de energie-effici\u00ebntie van het gebouw te toetsen, rendementsverliezen van technische\n                                                   bouwsystemen op te sporen, en de beheerder van de voorzieningen of technische installaties\n                                                   te informeren over de mogelijkheden om de energie-effici\u00ebntie te verbeteren; en\n\nc. communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw\n                                                   mogelijk te maken, en interoperabel te zijn met technische bouwsystemen van verschillende\n                                                   soorten eigendomstechnologie\u00ebn, toestellen en fabrikanten.\n\nDe artikelen 3.145 en 3.146 zijn niet van toepassing tot en met 31\u00a0december 2025.\n\n1 Dit hoofdstuk is van toepassing op bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken\n                                                betreffen.\n\n2 Met het bouwen van nieuwe bouwwerken wordt gelijkgesteld het vernieuwen na sloop waarbij\n                                                alleen de oorspronkelijke fundering resteert.\n\nDe regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op:\n\na. het waarborgen van de veiligheid;\n\nb. het beschermen van de gezondheid; en\n\nc. duurzaamheid en bruikbaarheid.\n\nAan de regels in dit hoofdstuk wordt voldaan door degene die het bouwwerk bouwt. Diegene\n                                          draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.\n\nIn dit hoofdstuk is een aansturingsartikel niet van toepassing op een gebruiksfunctie\n                                          waarvoor geen regel is opgenomen in de tabel van dat aansturingsartikel. Dit geldt\n                                          niet voor de artikelen 4.16, 4.49, 4.56, 4.83, 4.171 en 4.207.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, van de wet, kan worden gesteld over de afdelingen 4.2 tot en met 4.7, met uitzondering van bepalingen over meet- of rekenmethoden.\n\n2 Met een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift kan worden afgeweken van de in\n                                                het eerste lid bedoelde afdelingen, waarbij afwijken alleen versoepelen kan inhouden.\n\n3 In afwijking van het tweede lid kan een maatwerkvoorschrift als bedoeld in de artikelen 4.103a, 4.149a, 4.227 en 4.230 of een vergunningvoorschrift op grond van artikel 4.103a alleen het bepaalde in die\n                                                artikelen inhouden.\n\n4 Een maatwerkvoorschrift op initiatief van het bevoegd gezag wordt alleen gesteld over\n                                                de artikelen 4.226 en 4.229.\n\n5 Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift op aanvraag van degene die het bouwwerk\n                                                bouwt, kan worden gesteld met het oog op andere belangen dan bedoeld in artikel 4.2, voor zover de in dat artikel bedoelde belangen zich daartegen niet verzetten.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 In afwijking van artikel 4.5 kan een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift, als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, van de wet over het vernieuwen na sloop waarbij alleen de oorspronkelijke fundering resteert,\n                                                alleen versoepelen inhouden.\n\n2 Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift op aanvraag van degene die het bouwwerk\n                                                bouwt, kan worden gesteld met het oog op andere belangen dan bedoeld in artikel 4.2, voor zover de in dat artikel bedoelde belangen zich daartegen niet verzetten.\n\nEen maatwerkregel kan worden gesteld over afdeling 4.5, met uitzondering van bepalingen over meet- of rekenmethoden.\n\n1 Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de regels van de afdelingen 3.2 tot en met 3.7 van toepassing, tenzij in de afdelingen 4.2 tot en met 4.7 anders is bepaald.\n\n2 Als een als tijdelijk bouwwerk bedoeld bouwwerk na het verstrijken van de instandhoudingstermijn\n                                                op de locatie aanwezig blijft, wordt dat bouwwerk voor het verstrijken van die termijn\n                                                in overeenstemming gebracht met de regels van de afdelingen 4.2 tot en met 4.7.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nOp het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn afdeling 4.6 en de paragrafen 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6 niet van toepassing. Wat betreft de paragrafen 4.2.3, 4.2.4, 4.3.10, 4.5.2, 4.5.3 en 4.5.7 zijn de regels van de paragrafen 3.2.3, 3.2.4, 3.3.6, 3.5.1 tot en met 3.5.3 voor een bestaand bouwwerk van toepassing. Wat betreft artikel 4.78, eerste lid, is artikel 3.59, eerste lid, voor een bestaand bouwwerk van toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Op een drijvend bouwwerk zijn de paragrafen 4.5.4 tot en met 4.5.6 niet van toepassing. In plaats van de paragrafen 4.2.3, 4.2.4, 4.3.10, 4.5.2, 4.5.3 en 4.5.7 zijn de regels van hoofdstuk 3 van toepassing. Voor artikel 4.78, eerste lid, wordt artikel 3.59, eerste lid, gelezen.\n\n2 In aanvulling op het eerste lid zijn op een drijvend bouwwerk zonder toegankelijkheidssector\n                                                paragraaf 4.2.3, de artikelen 4.30 tot en met 4.32 en paragraaf 4.6.1 niet van toepassing.\n\n3 Bij het bepalen van de afstand tot de perceelsgrens van een drijvend bouwwerk mag\n                                                worden uitgegaan van een horizontaal gemeten afstand van 2,5\u00a0m vanuit de uitwendige\n                                                scheidingsconstructie van het drijvende bouwwerk.\n\n4 Bij toepassing van paragraaf 4.2.10 mag bij een drijvend bouwwerk voor het aansluitend terrein worden gelezen de steiger\n                                                tussen het drijvende bouwwerk en de wal.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk is bestand tegen krachten die tijdens het beoogde gebruik op het bouwwerk\n                                                   worden uitgeoefend en is zodanig dat bij een calamiteit voortschrijdende instorting\n                                                   van het bouwwerk wordt voorkomen.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.11 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nFundamentele\n\nbelastingscombinaties\n\nBuitengewone\n\nbelastingscombinaties\n\nbepalingsmethode niet\n\nbezwijken\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nartikel\n\n4.12\n\n4.13\n\n4.14\n\n4.15\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nin een woongebouw\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nEen bouwconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur\n                                             niet bij de fundamentele belastingscombinaties, bedoeld in NEN-EN 1990.\n\n1 Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur\n                                                   niet bij de buitengewone belastingscombinaties, bedoeld in NEN-EN 1990, als dit leidt\n                                                   tot het bezwijken van een andere bouwconstructie die niet in de directe nabijheid\n                                                   ligt van de bouwconstructie. Daarbij wordt uitgegaan van de bekende buitengewone belastingen,\n                                                   bedoeld in NEN-EN 1991.\n\n2 Een dak of een vloerafscheiding bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur\n                                                   niet bij de buitengewone belastingscombinaties, bedoeld in NEN-EN 1990. Daarbij wordt\n                                                   uitgegaan van stootbelastingen, bedoeld in NEN-EN 1991.\n\n1 Het niet-bezwijken, bedoeld in de artikelen 4.12 en 4.13, wordt bepaald volgens:\n\na. NEN-EN 1999 of NEN-EN 1993, als de constructie is vervaardigd van metaal als bedoeld\n                                                         in die normen;\n\nb. NEN-EN 1992 of NEN-EN 1996, als de constructie is vervaardigd van steenachtig materiaal\n                                                         als bedoeld in die normen;\n\nc. NEN-EN 1994, als de constructie is vervaardigd van staal-beton als bedoeld in die\n                                                         norm;\n\nd. NEN-EN 1995, als de constructie is vervaardigd van hout als bedoeld in die norm;\n\ne. NEN 2608, als de constructie is vervaardigd van glas als bedoeld in die norm; of\n\nf. NEN 6707, als de constructie van de bevestiging van de dakbedekking is vervaardigd\n                                                         van materiaal als bedoeld in die norm.\n\n2 Als een ander materiaal of een andere bepalingsmethode is toegepast dan bedoeld in\n                                                   het eerste lid, wordt het niet-bezwijken, bedoeld in de artikelen 4.12 en 4.13, bepaald volgens NEN-EN 1990.\n\n3 Bij een niet in een woongebouw of logiesgebouw gelegen gebruiksfunctie kan bij het\n                                                   bepalen van het niet-bezwijken, bedoeld in de artikelen 4.12 en 4.13, rekening worden gehouden met de stabiliteitsvoorziening van een op een aangrenzend\n                                                   perceel gelegen gebruiksfunctie van dezelfde soort.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk met een ontwerplevensduur van 5\u00a0jaar als\n                                                   bedoeld in NEN-EN 1990 zijn de artikelen 4.12 en 4.14 van overeenkomstige toepassing.\n\n2 Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk met een ontwerplevensduur van 15\u00a0jaar als\n                                                   bedoeld in NEN-EN 1990 zijn de artikelen 4.12 tot en met 4.14 van overeenkomstige toepassing.\n\n1 Een drijvend bouwwerk en een drijvend tijdelijk bouwwerk heeft voldoende stabiliteit,\n                                                   drijfvermogen en sterkte.\n\n2 Voor een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC1 of CC2 als bedoeld in NEN-EN 1990,\n                                                   zonder vloer van een verblijfsgebied hoger dan 6 m boven de waterlijn en niet gelegen\n                                                   in:\n\na. een rivier, kanaal, meer of ander water dat bestemd is voor motorvrachtschepen; of\n\nb. een water dat onderhevig is aan getijdenwisseling;\n\nwordt aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n1 De afstand tussen het metacentrum van een drijvend bouwwerk en het zwaartepunt van\n                                                   het drijvend bouwwerk is ten minste 0,25 m bij gevolgklasse CC1 en 0,60 m bij gevolgklasse\n                                                   CC2. Hierbij ligt het metacentrum boven het zwaartepunt.\n\n2 De loodrechte afstand tussen het wateroppervlak en het laagste punt van de ingedompelde\n                                                   zijde waarboven een drijvend bouwwerk niet meer waterdicht is, is bepaald volgens\n                                                   NEN 2778 ten minste:\n\na. 0 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC1;\n\nb. 0 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 met een drijflichaam zonder holle\n                                                         ruimte;\n\nc. 150 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 met een drijflichaam met een\n                                                         of meer holle ruimten.\n\n3 Als de significante golfhoogte, bepaald volgens tabel 4.15b.1 of 4.15b.2, vermenigvuldigd\n                                                   met 1,125 groter is dan 300 mm, wordt de in het tweede lid bedoelde afstand verhoogd\n                                                   met het verschil tussen de waarde in de tabel vermenigvuldigd met 1,125, en 300 mm.\n\n4 De scheefstand van het horizontale vlak van het drijflichaam, behorend bij de in het\n                                                   tweede lid bedoelde afstand, mag niet groter zijn dan 5 graden.\n\nWaterdiepte (m)\n\nStrijklengte (m)\n\n30\n\n50\n\n75\n\n100\n\n150\n\n200\n\n500\n\n700\n\n1.000\n\n1.500\n\n2\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n490\n\n630\n\n680\n\n730\n\n780\n\n2.5\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n680\n\n740\n\n800\n\n870\n\n3\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n700\n\n780\n\n850\n\n940\n\n3.5\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n810\n\n890\n\n990\n\n4\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n830\n\n920\n\n1.030\n\n4.5\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n940\n\n950\n\n1.060\n\n5\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n940\n\n1.090\n\n1.090\n\n5.5\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n940\n\n1.090\n\n1.110\n\n6\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n940\n\n1.090\n\n1.300\n\n6.5\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n940\n\n1.090\n\n1.300\n\nWaterdiepte (m)\n\nStrijklengte (m)\n\n30\n\n50\n\n75\n\n100\n\n150\n\n200\n\n500\n\n700\n\n1.000\n\n1.500\n\n2\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n460\n\n600\n\n650\n\n700\n\n750\n\n2.5\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n640\n\n700\n\n760\n\n830\n\n3\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n670\n\n740\n\n810\n\n890\n\n3.5\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n760\n\n850\n\n940\n\n4\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n880\n\n870\n\n980\n\n4.5\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n880\n\n890\n\n1.010\n\n5\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n880\n\n1.020\n\n1.030\n\n5.5\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n880\n\n1.020\n\n1.050\n\n6\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n880\n\n1.020\n\n1.210\n\n6.5\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n880\n\n1.020\n\n1.210\n\n1 De afstand, bedoeld in artikel 4.15b, eerste lid, wordt bepaald op basis van:\n\na. de meest ongunstige belastingcombinatie uitgaande van de grenstoestand EQU volgens\n                                                         NEN-EN 1990;\n\nb. de blijvende belastingen volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van NEN-EN 1991\n                                                         de volgende belastingen ook als blijvende belastingen worden beschouwd:\n\n1\u00b0. scheidingswanden;\n\n2\u00b0. permanent aanwezige installatie;\n\n3\u00b0. het trimgewicht; en\n\nc. de opgelegde belastingen volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van NEN-EN 1991:\n\n1\u00b0. geen rekening wordt gehouden met een ongunstige plaatsing van de gebruiksbelasting\n                                                               op een vloer; en\n\n2\u00b0. op een vloer de extreme waarde van de belasting in rekening is gebracht en op de overige\n                                                               vloeren de reductiefactor \u03c8o in rekening is gebracht.\n\n2 De afstand, bedoeld in artikel 4.15b, tweede en derde lid, wordt bepaald op basis van:\n\na. de meest ongunstige belastingscombinatie uitgaande van de grenstoestand EQU volgens\n                                                         NEN-EN 1990;\n\nb. de blijvende belasting volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van NEN-EN 1991 de\n                                                         volgende belastingen ook als blijvende belastingen worden beschouwd:\n\n1\u00b0. scheidingswanden;\n\n2\u00b0. permanent aanwezige installaties;\n\n3\u00b0. het trimgewicht; en\n\nc. de veranderlijke belastingen volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van NEN-EN\n                                                         1991:\n\n1\u00b0. de opgelegde belasting, als deze overheersend is als bedoeld in NEN-EN 1990, op een\n                                                               vloer met de extreme waarde en op de meest ongunstige plaats wordt beschouwd en op\n                                                               de overige vloeren de reductiefactor \u03c8o in rekening is gebracht, waarbij de opgelegde belasting niet gecombineerd wordt met\n                                                               overige veranderlijke belastingen;\n\n2\u00b0. de opgelegde belasting, als deze niet overheersend is als bedoeld in NEN-EN 1990,\n                                                               niet op de meest ongunstige plaats op een vloer wordt beschouwd; en\n\n3\u00b0. belastingen door golven volgens NEN-EN 1997 uitgaande van golven met een significante\n                                                               golfhoogte die zijn bepaald volgens de tabellen 4.15b.1 en 4.15b.2 voor zover deze hoger zijn dan 0,5 m.\n\n3 De in het eerste en tweede lid bedoelde bepalingsmethoden worden alleen toegepast\n                                                   als:\n\na. de scheefstand van het drijvend bouwwerk bij oplevering niet groter is dan 0,5 graden;\n\nb. het een drijvend bouwwerk betreft met een drijflichaam met holle ruimte beschikt over\n                                                         een waterniveau-alarm; en\n\nc. het een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 betreft met een drijflichaam met holle\n                                                         ruimte, waarbij het drijflichaam bestaat uit ten minste twee gescheiden compartimenten\n                                                         en het drijvend bouwwerk beschikt over een automatische pomp die binnendringend water\n                                                         direct afvoert in ieder compartiment.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nHet niet bezwijken van een drijflichaam van een drijvend bouwwerk wordt bepaald op\n                                             basis van:\n\na. de belastingen die op het drijflichaam worden uitgeoefend als gevolg van de belastingcombinaties,\n                                                   bedoeld in artikel 4.15c, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder a;\n\nb. de fundamentele belastingscombinaties, bedoeld in artikel 4.12, waarbij de volgende belastingen, zonder rekening te houden met het gelijktijdig\n                                                   plaatsvinden van die belastingen, zijn meegenomen als veranderlijke belasting:\n\n1\u00b0. de belasting door ijs volgens NEN-EN 1997;\n\n2\u00b0. voor zover het een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 betreft de verticale belasting\n                                                         door golven tegen de onderkant van het drijflichaam, uitgaande van golven met een\n                                                         significante golfhoogte die is bepaald volgens tabel 4.15b.1 of 4.15b.2, voor zover deze golven hoger zijn dan 0,5 m; en\n\nc. de buitengewone belastingscombinaties, bedoeld in artikel 4.13, waarbij het drijflichaam niet zodanig mag bezwijken dat het drijvend bouwwerk zinkt.\n                                                   Dit geldt niet voor een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC1 met niet meer dan twee\n                                                   bouwlagen.\n\nHet niet bezwijken van een aanmeerconstructie van een drijvend bouwwerk wordt bepaald\n                                             op basis van:\n\na. de belastingen die op de aanmeerconstructies worden uitgeoefend als gevolg van de\n                                                   belastingscombinaties, bedoeld in artikel 4.15c, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder a; en\n\nb. de fundamentele belastingscombinaties, bedoeld in artikel 4.12, waarbij de belasting door ijs volgens NEN-EN 1997 is meegenomen als veranderlijke\n                                                   belasting.\n\n1 Een bouwwerk is bestand tegen brand zodat geen sprake zal zijn van instorting die\n                                                   gevaar oplevert voor het vluchten of voor hulpverlening bij brand, gedurende een redelijke\n                                                   tijd.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.16 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ntijdsduur\n\nniet-bezwijken\n\nbepalingsmethode\n\nniet-bezwijken\n\nartikel\n\n4.17\n\n4.18\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang met bedgebied\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor personenvervoer\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nb\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nc\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n1\n\n2\n\n1 Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt\n                                                   niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute\n                                                   niet ligt. Dit is niet van toepassing op de vloer van een buitenruimte als bedoeld\n                                                   in artikel 4.175.\n\n2 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie\n                                                   niet ligt, niet binnen de in tabel 4.17a aangegeven tijdsduur door het bezwijken van\n                                                   een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment. Voor zover dat brandcompartiment\n                                                   een woonfunctie is, geldt dit niet voor een bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment\n                                                   grenzend subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte.\n\nwoonfunctie\n\ntijdsduur in minuten\n\nAls geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7\u00a0m boven het meetniveau\n\n60\n\nAls een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7\u00a0m en geen vloer van een verblijfsgebied\n                                                                  hoger ligt dan 13\u00a0m boven het meetniveau\n\n90\n\nAls een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13\u00a0m boven het meetniveau\n\n120\n\n3 In afwijking van het tweede lid wordt de tijdsduur met 30 minuten bekort als geen\n                                                   vloer van een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie hoger ligt dan 7\u00a0m boven het\n                                                   meetniveau en de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment\n                                                   niet groter is dan 500\u00a0MJ/m2.\n\n4 Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer van een gebruiksgebied hoger\n                                                   dan 5\u00a0m boven het meetniveau of lager dan 5\u00a0m onder het meetniveau bezwijkt bij brand\n                                                   in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen 90 minuten\n                                                   door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment.\n\n5 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie\n                                                   niet ligt, niet binnen de in tabel 4.17b aangegeven tijdsduur door het bezwijken van\n                                                   een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment.\n\ngebruiksfunctie maar geen woonfunctie\n\ntijdsduur in minuten\n\nAls geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5\u00a0m boven het meetniveau\n\n60\n\nAls een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5\u00a0m en geen vloer van een gebruiksgebied\n                                                                  hoger ligt dan 13\u00a0m boven het meetniveau\n\n90\n\nAls een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13\u00a0m boven het meetniveau\n\n120\n\n6 In afwijking van het vierde en vijfde lid wordt de tijdsduur met 30\u00a0minuten bekort\n                                                   als de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment\n                                                   niet groter is dan 500\u00a0MJ/m2.\n\n7 Een bouwconstructie van een tunnel bezwijkt niet binnen 60 minuten en voor zover deze\n                                                   onder open water ligt niet binnen 120 minuten bij brand in de tunnel.\n\n8 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie\n                                                   niet ligt, niet binnen een tijdsduur die afhankelijk van de bestemming en inrichting\n                                                   van het bouwwerk redelijkerwijs nodig is om het bouwwerk bij brand te kunnen verlaten\n                                                   en te doorzoeken, door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan\n                                                   het brandcompartiment.\n\n1 Bij het bepalen van het niet-bezwijken van een bouwconstructie als bedoeld in artikel 4.17 wordt uitgegaan van de buitengewone belastingscombinaties die volgens NEN-EN 1990\n                                                   kunnen optreden bij brand.\n\n2 De tijdsduur van het niet-bezwijken, bedoeld in artikel 4.17, wordt afhankelijk van het materiaal van de bouwconstructie bepaald volgens:\n\na. NEN-EN 1992;\n\nb. NEN-EN 1993;\n\nc. NEN-EN 1994;\n\nd. NEN-EN 1995;\n\ne. NEN-EN 1996;\n\nf. NEN-EN 1999; of\n\ng. NEN 6069.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk bevat voorzieningen waardoor het vallen van de rand van een vloer, een\n                                                   trap of een hellingbaan door personen zo veel mogelijk wordt voorkomen.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.19 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\naanwezigheid\n\nhoogte\n\nopeningen\n\nvoorkomen overklauteren\n\nopeningen\n\nartikel\n\n4.20\n\n4.21\n\n4.22\n\n4.23\n\n4.22\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n[m]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n0,2\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n0,1\n\nb\n\nandere kinderopvang\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n0,2\n\nc\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n0,3\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n0,5\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\na\n\nvoor basisonderwijs\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n0,2\n\nb\n\nandere onderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nvoor langzaam verkeer\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n0,5\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n0,5\n\n1 Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een niet-beweegbare afscheiding\n                                                   als die rand meer dan 1\u00a0m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende\n                                                   terrein of het aansluitende water.\n\n2 Een trap als bedoeld in artikel 4.25 heeft, voor zover een zijkant van een tredevlak meer dan 1\u00a0m hoger ligt dan een aansluitende\n                                                   vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, aan die zijkant een niet-beweegbare\n                                                   afscheiding.\n\n3 Een hellingbaan als bedoeld in artikel 4.25 heeft, voor zover een zijkant van de vloer meer dan 1\u00a0m hoger ligt dan een aansluitende\n                                                   vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, aan die zijkant een niet-beweegbare\n                                                   afscheiding.\n\n4 Het eerste lid geldt niet ter plaatse van de aansluiting van de vloer aan:\n\na. een trap; en\n\nb. een hellingbaan.\n\n5 Onverminderd het vierde lid geldt het eerste lid niet voor:\n\na. een rand van een podium;\n\nb. een rand van een vloer die aan een bassin grenst;\n\nc. een rand van een laadvloer;\n\nd. een rand van een perron; en\n\ne. een met een rand als bedoeld onder a tot en met d gelijk te stellen rand van een vloer.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een vloerafscheiding als bedoeld in artikel 4.20, eerste lid, heeft een hoogte van ten minste 1\u00a0m, gemeten vanaf de vloer.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een vloer die hoger ligt dan 13\u00a0m boven een\n                                                   aangrenzende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, een vloerafscheiding\n                                                   met een hoogte van ten minste 1,2\u00a0m, gemeten vanaf de vloer.\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een afscheiding als bedoeld in artikel 4.20, eerste lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een hoogte van ten minste 0,85\u00a0m,\n                                                   gemeten vanaf de vloer.\n\n4 In afwijking van het eerste lid heeft een vloerafscheiding een vanaf de vloer gemeten\n                                                   hoogte van ten minste 0,7\u00a0m, als de som van die hoogte en de breedte van de bovenregel\n                                                   ten minste 1,1\u00a0m is.\n\n5 Een afscheiding als bedoeld in artikel 4.20, tweede of derde lid, heeft een hoogte van ten minste 0,85\u00a0m, gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken\n                                                   of vanaf de vloer van de hellingbaan.\n\n6 In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een vloer waarvan de vloerafscheiding\n                                                   direct is gelegen naast een pad of strook bedoeld voor langzaam verkeer, een vloerafscheiding\n                                                   met een hoogte van ten minste 1,3\u00a0m, gemeten vanaf de vloer.\n\n1 Een afscheiding als bedoeld in artikel 4.20 heeft geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan de\n                                                   in tabel 4.19 aangegeven diameter.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een afscheiding als bedoeld in artikel 4.20 tot een hoogte van 0,7\u00a0m boven een vloer of een tredevlak geen openingen waardoor\n                                                   een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,1\u00a0m.\n\n3 De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een\n                                                   afscheiding als bedoeld in artikel 4.20 is niet groter dan 0,05\u00a0m.\n\n4 De bovenregel van een in artikel 4.20 bedoelde afscheiding heeft geen onderbreking van meer dan 0,1\u00a0m.\n\n5 Het tweede lid is niet van toepassing op een vloer of een tredevlak of een gedeelte\n                                                   daarvan, niet bestemd voor kinderen jonger dan 12\u00a0jaar.\n\n1 Een afscheiding als bedoeld in artikel 4.20 of een constructieonderdeel dat, bouwwerkinstallatie die of onderdeel van een bouwwerkinstallatie\n                                                   dat aan of naast een dergelijke afscheiding is geplaatst heeft, ter voorkoming van\n                                                   het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2\u00a0m en 0,7\u00a0m boven een vloer\n                                                   of een tredevlak.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een vloer of een tredevlak of een gedeelte\n                                                   daarvan, niet bestemd voor kinderen jonger dan 12\u00a0jaar.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk heeft voorzieningen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen\n                                                   door personen.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.24 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nvoorziening bij hoogteverschil\n\nafmetingen trap\n\nmarkering trap\n\ntrapbordes\n\nleuning\n\nregenwerend\n\nafmetingen hellingbaan\n\nhellinbaanbordes\n\ngeleiderand\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nartikel\n\n4.25\n\n4.26\n\n4.26a\n\n4.27\n\n4.28\n\n4.29\n\n4.30\n\n4.31\n\n4.32\n\n4.33\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na.\n\nvoor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\nb.\n\nandere kinderopvang\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\nc.\n\nvoor alcoholgebruik\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\nd.\n\nvoor het aanschouwen van sport, voor film, voor muziek, of voor theater\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\nc.\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\na.\n\nvoor basisonderwijs\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\nb.\n\nandere onderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na.\n\ntunnel of tunnelvorming bouwwerk voor verkeer\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\nb.\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\n*\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een hoogteverschil van meer dan 0,21\u00a0m wordt overbrugd door een vaste trap of een\n                                                   vaste hellingbaan. Dit geldt voor een hoogteverschil tussen:\n\na. vloeren waarover een vluchtroute voert;\n\nb. vloeren van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten;\n\nc. vloeren voor bezoekers; en\n\nd. vloeren van een verkeersroute die deze vloeren met elkaar verbindt.\n\nDit geldt ook voor een hoogteverschil op een route vanaf het aansluitende terrein\n                                                   naar een in dit lid bedoelde vloer.\n\n2 Voor zover de vluchtroute door een wegtunnelbuis voert, geldt in afwijking van het\n                                                   eerste lid een hoogteverschil van meer dan 0,3\u00a0m.\n\n1 Een trap als bedoeld in artikel 4.25 voldoet aan de in tabel 4.26 aangegeven afmetingen.\n\n2 Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4\u00a0m.\n\nreguliere trap\n\ntrap uitsluitend voor ontvluchten\n\nwoonfunctie\n\nandere gebruiksfunctie\n\nalle gebruiksfuncties\n\nMinimum breedte van de trap\n\n0,8 m\n\n0,8 m\n\n0,8 m\n\nMinimum vrije hoogte boven de trap\n\n2,3 m\n\n2,1 m\n\n2,1 m\n\nMinimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van\n                                                                  de trede\n\n0,22 m\n\n0,185 m\n\n0,185 m\n\nMaximum hoogte van een optrede\n\n0,188 m\n\n0,21 m\n\n0,21 m\n\nMinimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak\n\n0,05 m\n\n0,05 m\n\n0,05 m\n\nMinimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op\n                                                                  de voorkant van dat vlak\n\n0,23 m\n\n0,23 m\n\n0,23 m\n\nMinimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap\n\n0,3 m\n\n0,3 m\n\n0,3 m\n\nEen trap als bedoeld in artikel 4.25, is op de bovenste en onderste trederand over de volle breedte voorzien van een markering\n                                             van ten minste 50\u00a0mm met een hoog contrast. De overige treden zijn aan beide zijkanten\n                                             voorzien van markeringen van ten minste 50\u00a0mm met een hoog contrast.\n\nEen trap als bedoeld in artikel 4.25 sluit bij de bovenste trede, over de breedte van de trap, aan op een vloer met een\n                                             oppervlakte van ten minste 0,8\u00a0m x 0,8\u00a0m.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een trap als bedoeld in artikel 4.25 voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1\u00a0m en met een helling ter\n                                                   plaatse van de klimlijn groter dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant een leuning.\n                                                   De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van\n                                                   de trap, op een hoogte van ten minste 0,8\u00a0m en ten hoogste 1\u00a0m.\n\n2 Een trap als bedoeld in het eerste lid heeft aan beide zijkanten een leuning die aan\n                                                   het begin en aan het einde van de trap ten minste 30\u00a0cm horizontaal doorloopt.\n\nEen gemeenschappelijke verkeersruimte met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil\n                                             van meer dan 1,5\u00a0m is ter plaatse van die trap, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend.\n                                             Dit is niet van toepassing op een trap die alleen bestemd is om het bouwwerk te ontvluchten.\n\nEen hellingbaan als bedoeld in de artikelen 4.25 en 4.192 heeft een breedte van ten minste 1,1\u00a0m, een hoogte van niet meer dan 1\u00a0m en een helling\n                                             van ten hoogste:\n\na. 1 : 12 als het hoogteverschil niet groter is dan 0,25\u00a0m;\n\nb. 1 : 16 als het hoogteverschil groter is dan 0,25\u00a0m, maar niet groter dan 0,5\u00a0m; en\n\nc. 1 : 20 als het hoogteverschil groter is dan 0,5\u00a0m.\n\nEen hellingbaan als bedoeld in de artikelen 4.25 en 4.192 sluit aan de bovenzijde, over de breedte van de hellingbaan, aan op een vloer met\n                                             een oppervlakte van ten minste 1,4\u00a0m x 1,4\u00a0m.\n\nEen hellingbaan als bedoeld in artikel 4.25 heeft aan de zijkant een aaneengesloten geleiderand, met een vanaf de vloer van de\n                                             hellingbaan gemeten hoogte van ten minste 0,04\u00a0m.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 4.25 van toepassing.\n\n1 Een bouwwerk heeft zodanige beweegbare constructieonderdelen dat deze geen gevaar\n                                                   veroorzaken bij het gebruik van een aangrenzende openbare ruimte.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n1 Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven\n                                                   een voor motorvoertuigen openstaande weg of boven een strook van 0,6\u00a0m grenzend aan\n                                                   die weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2\u00a0m boven\n                                                   die weg of strook.\n\n2 Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven\n                                                   een niet voor motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van\n                                                   dat onderdeel, meer dan 2,2\u00a0m boven die weg. Dit is niet van toepassing op een nooddeur.\n\n3 Het eerste en tweede lid gelden niet voor een deur van een ruimte met een vloeroppervlakte\n                                                   van minder dan 0,5\u00a0m2.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 4.35, tweede en derde lid, van toepassing.\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende\n                                                   wordt beperkt.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\nMateriaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan brandklasse A1 of voor\n                                             zover het de bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan betreft aan brandklasse\n                                             A1fl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1, als:\n\na. op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens\n                                                   NEN 6061, groter is dan 2\u00a0kW/m2; of\n\nb. in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger\n                                                   is dan 90\u00a0\u00b0C.\n\n1 Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend\n                                                   aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede\n                                                   groter dan 0,015\u00a0m2, voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op:\n\na. een schacht die alleen is bestemd voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten\n                                                         of badruimten en die niet door andere ruimten voert;\n\nb. ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de in dat lid bedoelde binnenzijde; en\n\nc. het materiaal van een constructie- of bouwwerkinstallatieonderdeel dat wordt omsloten\n                                                         door een in dat lid bedoelde schacht, koker of kanaal.\n\nEen voorziening voor de afvoer van rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.38 tot en met 4.40 van toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.42 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nzijde grenzend aan de\n\nbovenzijde\n\nelektrische leidingen\n\npijpisolatie\n\nbinnenlucht\n\nbuitenlucht\n\nbinnenoppervlak\n\nbuitenoppervlak\n\nbeloopbaar vlak\n\nkabels en pijpisolatie\n\nvrijgesteld\n\ndakoppervlak\n\ntijdelijke bouw\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverig\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverig\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverig\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverige\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverige\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverige\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nbeschermde vluchtroute\n\noverige\n\nartikel\n\n4.43\n\n4.44\n\n4.45\n\n4.45a\n\n4.46\n\n4.47\n\n4.48\n\n4.43\n\n4.44\n\n4.45\n\n4.45a\n\n4.45a\n\n4.45a\n\n4.45a\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1 en 2\n\n1\n\n1 en 2\n\n1b\n\n3\n\n2b\n\n4\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n[brandklasse]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nin een woongebouw\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nD\n\nC\n\nC\n\nD\n\nCfl\n\nCfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nB2ca\n\nCca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nDl\n\nCl\n\nCl\n\nDl\n\nb\n\nvoor zorg met een g.o. > 500\u00a0m2\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nD\n\nC\n\nC\n\nD\n\nCfl\n\nCfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nDl\n\nCl\n\nCl\n\nDl\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4\u00a0jaar\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nD\n\nC\n\nC\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nDl\n\nCl\n\nCl\n\nDl\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nC\n\nB\n\nB\n\nD\n\nCfl\n\nCfl\n\nCfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nCca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nCl\n\nBl\n\nBl\n\nDl\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nD\n\nC\n\nC\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nDl\n\nCl\n\nCl\n\nDl\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nB\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nBl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nB\n\nD\n\nC\n\nC\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nDl\n\nCl\n\nCl\n\nDl\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\nB\n\nD\n\nD\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nDl\n\nDl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\ntunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n*\n\nB\n\nB\n\nB\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\nBl\n\nBl\n\nBl\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nC\n\nD\n\nD\n\nCfl\n\nDfl\n\nDfl\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nB2ca\n\nDca\n\nDca\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nCl\n\nDl\n\nDl\n\n1 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de\n                                                   in tabel 4.42 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n2 In afwijking van het eerste lid geldt de eis aan de rookklasse alleen bij een beschermde\n                                                   vluchtroute.\n\n3 In afwijking van het eerste lid voldoet het beweegbare deel van een deur in een inwendige\n                                                   scheidingsconstructie op een route tussen:\n\na. een gebruiksgebied, een toiletruimte of een badruimte en een besloten ruimte waardoor\n                                                         een extra beschermde vluchtroute voert; en\n\nb. een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert en de in de vluchtrichting\n                                                         aansluitende besloten ruimte;\n\naan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de\n                                                   in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n2 Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht\n                                                   en hoger ligt dan 13\u00a0m, voldoet aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n3 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk\n                                                   waarvan een voor personen bestemde vloer ten minste 5\u00a0m boven het meetniveau ligt,\n                                                   voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5\u00a0m aan brandklasse\n                                                   B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n4 Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de bovenzijde van een\n                                                   dak.\n\n5 In afwijking van het eerste tot en met derde lid voldoet een deur, een raam, een kozijn\n                                                   en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens\n                                                   NEN-EN 13501-1.\n\n1 In afwijking van artikel 4.43 geldt voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan\n                                                   de binnenlucht rookklasse s1fl en de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n2 In afwijking van de artikel 4.44 geldt voor een bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan\n                                                   de buitenlucht de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n1 In afwijking van artikel 4.43 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht:\n\na. in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(ca) en in overige ruimten rookklasse s2(ca), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-6; en\n\nb. de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.\n\n2 In afwijking van artikel 4.43 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht:\n\na. in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(L) en in overige ruimten rookklasse s2(L), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en\n\nb. de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n3 In afwijking van artikel 4.44 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.\n\n4 In afwijking van artikel 4.44 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke\n                                                   afzonderlijke ruimte waarvoor volgens de artikelen 4.43 tot en met 4.45a een eis geldt, is die eis niet van toepassing.\n\n2 Op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke\n                                                   afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert, zijn de in de artikelen 4.43 en 4.45a, eerste en tweede lid, bedoelde eisen aan de rookklasse niet van toepassing.\n\n3 Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen waarvoor\n                                                   volgens de artikelen 4.43 tot en met 4.45a een eis geldt, is die eis niet van toepassing.\n\n1 De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.\n                                                   Dit geldt niet als het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger\n                                                   ligt dan 5\u00a0m boven het meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste\n                                                   15\u00a0m vanaf de bouwwerkperceelsgrens liggen. Als het perceel waarop het bouwwerk ligt,\n                                                   grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen of een perceel dat niet\n                                                   is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van\n                                                   brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen wordt die\n                                                   afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water, dat groen of dat perceel.\n\n2 Het eerste lid geldt niet voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste\n                                                   50 m2.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.44, derde lid, en 4.47 van toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand:\n\na. naar bouwwerken op andere percelen beperkt blijft; en\n\nb. geen gevaar oplevert voor het vluchten of hulpverlening bij brand.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.49 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nbrandcompartiment: ligging\n\nbrandcompartiment: omvang\n\nopvangcompartiment\n\nweerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: niveau van eisen\n\nweerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: bepalingsmethode\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nomvang\n\nartikel\n\n4.50\n\n4.51\n\n4.52\n\n4.53\n\n4.54\n\n4.55\n\n4.51\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n[m2]\n\na\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n1.000\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n1.000\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n1.000\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n1.000\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n1.000\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n2.500\n\nb\n\nlichte industriefunctie voor het houden van dieren\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n2.500\n\nc\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n2.500\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n1.000\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n500\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n1.000\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n1.000\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n1.000\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n1.000\n\nb\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n1.000\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nWegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op:\n\na. een toiletruimte;\n\nb. een badruimte;\n\nc. een liftschacht, als de constructieonderdelen aan de binnenzijde van de schacht voldoen\n                                                         aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en\n\nd. een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50\u00a0m2 niet bestemd voor een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting\n                                                         van meer dan 130\u00a0kW.\n\n3 Een wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250\u00a0m ligt in een brandcompartiment.\n\n4 In afwijking van het eerste lid voert een extra beschermde vluchtroute niet door een\n                                                   brandcompartiment.\n\n5 Een niet-besloten gebruiksgebied ligt in een brandcompartiment.\n\n6 Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een gebruiksfunctie of gebruiksfuncties\n                                                   van dezelfde soort, met een totale gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000 m2 en een vuurbelasting niet groter dan 500\u00a0MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090.\n\n7 Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte\n                                                   van niet meer dan 50\u00a0m2. Deze uitzondering geldt niet als het bouwwerk aan een of meer andere bouwwerken\n                                                   grenst en de gezamenlijke gebruiksoppervlakte groter is dan 50\u00a0m2.\n\n8 Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een lichte industriefunctie voor\n                                                   het telen, kweken of opslaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, met\n                                                   een permanente vuurbelasting niet groter dan 150\u00a0MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090.\n\n1 Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan de in tabel 4.49 aangegeven oppervlakte, of een grotere gebruiksoppervlakte als dat niet tot een lager\n                                                   veiligheidsniveau leidt, bepaald volgens NEN 6060 of NEN 6079.\n\n2 In een brandcompartiment liggen ten hoogste vier woonwagens en nevengebruiksfuncties\n                                                   daarvan met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 1.000\u00a0m2.\n\n3 Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een bouwwerkperceel.\n\n4 Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een wegtunnelbuis.\n\n5 In een brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en nevengebruiksfuncties\n                                                   daarvan.\n\n6 In afwijking van het vijfde lid is een gemeenschappelijk verblijfsgebied toegestaan\n                                                   als dat verblijfsgebied een afzonderlijk brandcompartiment is.\n\n7 Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50\u00a0m2 is een afzonderlijk brandcompartiment.\n\n8 Bij een brandcompartiment van een industriefunctie met een gebruiksoppervlakte van\n                                                   meer dan 1.000\u00a0m2 is het eerste lid niet van toepassing op een of meer in dat brandcompartiment gelegen\n                                                   nevengebruiksfuncties met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 100\u00a0m2.\n\n9 Een technische ruimte is een afzonderlijk brandcompartiment.\n\n1 De gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment met een of meer celeenheden is ten\n                                                   hoogste 500\u00a0m2 en niet groter dan 77% van de gebruiksoppervlakte van het gebouw.\n\n2 Een brandcompartiment met bedgebied voor bedgebonden pati\u00ebnten is niet groter dan\n                                                   77% van de gebruiksoppervlakte van de bouwlaag waarop dit brandcompartiment ligt.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een\n                                                   ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute\n                                                   voert, naar een niet-besloten veiligheidsvluchtroute en naar een liftschacht van een\n                                                   brandweerlift of van een lift als bedoeld in artikel 4.189 in een woongebouw is ten minste 60\u00a0minuten.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kan tussen een brandcompartiment en een besloten ruimte\n                                                   waardoor een extra beschermde vluchtroute voert worden volstaan met 30\u00a0minuten.\n\n3 In afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met 30\u00a0minuten als:\n\na. de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet\n                                                         groter is dan 500\u00a0MJ/m2; en\n\nb. in het gebouw geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7\u00a0m boven het meetniveau.\n\n4 In afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met 30\u00a0minuten als:\n\na. de in het eerste lid bedoelde ruimten op hetzelfde bouwwerkperceel liggen; en\n\nb. in het gebouw geen vloer van een gebruiksgebied hoger ligt dan 5\u00a0m boven het meetniveau.\n\n5 Het vierde lid is niet van toepassing op een brandcompartiment met een gebruiksoppervlakte\n                                                   van meer dan 1.000\u00a0m2.\n\n6 Het vierde lid is niet van toepassing op een technische ruimte.\n\n7 Het tweede tot en met vierde lid gelden niet voor een ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute\n                                                   voert.\n\n8 De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een woonwagen naar een andere\n                                                   woonwagen is ten minste 30\u00a0minuten.\n\n9 De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een\n                                                   ander brandcompartiment is ten minste 30\u00a0minuten of de afstand tussen een brandcompartiment\n                                                   en een ander brandcompartiment is ten minste 5\u00a0m.\n\n10 In afwijking van het eerste lid geldt geen weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag\n                                                   van een brandcompartiment naar een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van\n                                                   ten hoogste 50\u00a0m2 niet bestemd voor een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting\n                                                   van meer dan 130\u00a0kW.\n\n1 De in artikel 4.53 bedoelde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald volgens NEN\n                                                   6068.\n\n2 Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment\n                                                   naar een ruimte van een op een aangrenzend perceel gelegen gebouw wordt voor het op\n                                                   het andere perceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek maar spiegelsymmetrisch\n                                                   ten opzichte van de bouwwerkperceelsgrens gelegen gebouw. Als het bouwwerkperceel\n                                                   grenst aan:\n\na. een openbare weg;\n\nb. openbaar water;\n\nc. openbaar groen; of\n\nd. een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein\n                                                         of opslag van brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen;\n\nvindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, dat water, dat\n                                                   groen of dat perceel.\n\n3 In aanvulling op het tweede lid is het aandeel van de uitwendige scheidingsconstructie\n                                                   van het spiegelsymmetrische gebouw in de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag\n                                                   niet groter dan het aandeel van de uitwendige scheidingsconstructie van het brandcompartiment.\n\n4 Bij het bepalen van de in artikel 4.53, achtste lid, bedoelde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt uitgegaan van een\n                                                   identieke maar spiegelsymmetrisch op een afstand van 5\u00a0m geplaatste woonwagen.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.50 en 4.51 van toepassing en is artikel 4.53 van overeenkomstige toepassing waarbij de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag\n                                             ten minste 30 minuten is.\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat uitbreiding van brand en verspreiding van rook in verdergaande\n                                                   mate wordt beperkt dan is beoogd met paragraaf 4.2.8 zodat veilig kan worden gevlucht.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.56 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nsubbrandcompartiment: ligging\n\nbeschermd\n\nsubbrandcompartiment:\n\nligging\n\nbeschermd subbrandcompartiment:\n\nomvang\n\nweerstand tegen branddoorslag\n\nen brandoverslag\n\nsubbrandcompartiment: weerstand tegen rookdoorgang\n\nbeschermd\n\nsubbrandcompartiment: weerstand\n\ntegen rookdoorgang\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nbeschermd\n\nsubbrandcompartiment: omvang\n\nartikel\n\n4.57\n\n4.58\n\n4.59\n\n4.60\n\n4.61\n\n4.62\n\n4.63\n\n4.59\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor zorg met een g.o. > 500\u00a0m2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n100\n\nb\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n\u2013\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n*\n\n500\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang met bedgebied\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n*\n\n200\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n500\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n\u2013\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n*\n\n500\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of verkeersruimten\n                                                   waardoor een beschermde vluchtroute voert.\n\n2 Een beschermde vluchtroute ligt niet in een subbrandcompartiment.\n\n3 In afwijking van het eerste lid kan een verblijfsgebied voor bewaking buiten een subbrandcompartiment\n                                                   liggen als:\n\na. constructieonderdelen in dat gebied voldoen aan de eisen die de artikelen 4.43 en 4.45a, eerste en tweede lid, stellen aan constuctieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht in een ruimte waardoor\n                                                         een beschermde vluchtroute voert; en\n\nb. aankleding in dat gebied voldoet aan de eisen die artikel 6.14 stelt aan aankleding in een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert.\n\n1 Een verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n2 Een bedgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n3 Een celeenheid ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n4 Een logiesverblijf ligt in een beschermd subbrandcompartiment.\n\n1 Een beschermd subbrandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte van ten hoogste de\n                                                   in tabel 4.56 aangegeven oppervlakte.\n\n2 In afwijking van het eerste lid is een gezamenlijke verblijfsruimte een afzonderlijk\n                                                   beschermd subbrandcompartiment met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 500 m2.\n\n3 Een beschermd subbrandcompartiment met een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met\n                                                   bedgebied omvat niet meer dan die gebruiksfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan.\n\n4 Een celeenheid is een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment.\n\n5 Een beschermd subbrandcompartiment met bedgebied omvat alleen een of meer bedruimten\n                                                   en ruimten die ten dienste staan van die bedruimten, en heeft een totale gebruiksoppervlakte\n                                                   van ten hoogste 500\u00a0m2.\n\n6 Een beschermd subbrandcompartiment als bedoeld in het vijfde lid, bestemd voor bedgebonden\n                                                   pati\u00ebnten, heeft, afhankelijk van het bewakingsniveau, een totale gebruiksoppervlakte\n                                                   van ten hoogste 50\u00a0m2 zonder bewaking en ten hoogste 500\u00a0m2 bij permanente bewaking.\n\n7 Een logiesverblijf is een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment.\n\n8 Een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment is een afzonderlijk subbrandcompartiment.\n\n1 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een\n                                                   beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is\n                                                   ten minste 30 minuten.\n\n2 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag van een subbrandcompartiment\n                                                   naar een beschermd subbrandcompartiment, gelegen in een ander subbrandcompartiment,\n                                                   is ten minste 20 minuten, waarbij voor de bepaling van de brandwerendheid vande scheidende\n                                                   functie van een scheidingsconstructie alleen rekening wordt gehouden met het beoordelingscriterium\n                                                   vlamdichtheid van de afdichting.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een ander subbrandcompartiment\n                                                   is Ra bepaald volgens NEN 6075.\n\n2 De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte\n                                                   waardoor een beschermde vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075.\n\n3 De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een beschermd subbrandcompartiment,\n                                                   gelegen in een ander subbrandcompartiment, is R200 bepaald volgens NEN 6075.\n\n4 De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte\n                                                   waardoor een extra beschermde vluchtroute voert en naar een liftschacht als bedoeld\n                                                   in artikel 4.53, eerste lid, is R200 bepaald volgens NEN 6075.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een ander\n                                                   beschermd subbrandcompartiment is R200 bepaald volgens NEN 6075.\n\n2 De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een subbrandcompartiment\n                                                   is R200 bepaald volgens NEN 6075.\n\n3 De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een subbrandcompartiment\n                                                   is Ra bepaald volgens NEN 6075.\n\n4 De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een besloten\n                                                   ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald\n                                                   volgens NEN 6075.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.60, tweede lid, 4.61 en 4.62 van toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan worden\n                                                   bereikt.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.64 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nvluchtroute\n\nvluchten naar de uitgang van een\n\nsubbrandcompartiment\n\nuitgang van een beschermd\n\nsubbrandcompartiment\n\nbeschermde vluchtroute\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nveiligheidsvluchtroute\n\ntweede vluchtroute\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nvluchten naar de uitgang van een\n\nsubbrandcompartiment\n\nextra beschermde vluchtroute\n\nartikel\n\n4.65\n\n4.66\n\n4.67\n\n4.68\n\n4.69\n\n4.70\n\n4.71\n\n4.72\n\n4.66\n\n4.69\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1 en 2\n\n6\n\n[m]\n\n[m]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n30\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n30\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang met bedgebied\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n30\n\n5\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n30\n\n30\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n22,5\n\n22,5\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n30\n\n20\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n30\n\n30\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n30\n\n30\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n30\n\n30\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n30\n\n20\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n30\n\n15\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n30\n\n30\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n30\n\n30\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n30\n\n30\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute\n                                                   die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg.\n\n2 Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer van een celfunctie\n                                                   of van een nevengebruiksfunctie daarvan begint een vluchtroute die, al dan niet via\n                                                   een buitenruimte, leidt naar een ander brandcompartiment.\n\n3 Op elk punt van een rijbaan begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende\n                                                   terrein en vandaar naar de buiten de wegtunnel gelegen openbare weg.\n\n4 Een bouwwerk geen gebouw zijnde heeft afhankelijk van zijn bestemming en grootte,\n                                                   voldoende en zodanig ingerichte vluchtroutes dat bij brand op doeltreffende en veilige\n                                                   wijze kan worden gevlucht.\n\n1 De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een\n                                                   uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter\n                                                   dan de in tabel 4.64 aangegeven afstand.\n\n2 In afwijking van het eerste lid wordt bij een niet nader in te delen gebruiksgebied\n                                                   en bij een verblijfsruimte in plaats van de gecorrigeerde loopafstand uitgegaan van\n                                                   de loopafstand die niet groter is dan de in tabel 4.64 aangegeven afstand.\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid geldt bij een bezetting van minder dan 1\n                                                   persoon per 12\u00a0m2 gebruiksoppervlakte van het subbrandcompartiment een afstand van ten hoogste 45\u00a0m.\n\n4 In afwijking van het eerste en tweede lid geldt bij een bezetting van minder dan 1\n                                                   persoon per 30\u00a0m2 gebruiksoppervlakte van het subbrandcompartiment een afstand van ten hoogste 60\u00a0m.\n\n5 De loopafstand tussen een punt op een rijbaanvloer en een uitgang van het subbrandcompartiment\n                                                   is ten hoogste 150\u00a0m. De afstand tussen twee uitgangen is ten hoogste 250 m, gemeten\n                                                   langs de tunnelwand.\n\n6 Op elk punt van een voor personen bestemde vloer in een subbrandcompartiment begint\n                                                   ten minste een vluchtroute met een op die vluchtroute te overbruggen hoogteverschil\n                                                   naar een uitgang van het subbrandcompartiment van ten hoogste 4\u00a0m.\n\n7 Een subbrandcompartiment en een daarin gelegen verblijfsruimte voor meer dan 150 personen\n                                                   hebben ten minste twee uitgangen waardoor een vluchtroute loopt. De onderlinge afstand\n                                                   tussen de uitgangen is ten minste 5\u00a0m.\n\nTen minste een uitgang van een beschermd subbrandcompartiment als bedoeld in artikel 4.58, tweede en derde lid:\n\na. is de uitgang van het subbrandcompartiment waarin het beschermde subbrandcompartiment\n                                                   ligt; of\n\nb. is een uitgang waarbij een vluchtroute begint die niet door een verblijfsruimte, een\n                                                   toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte naar een uitgang van het subbrandcompartiment\n                                                   voert.\n\n1 Een vluchtroute waarop ten hoogste 37 personen zijn aangewezen, is vanaf de uitgang\n                                                   van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een beschermde vluchtroute,\n                                                   tenzij die uitgang rechtstreeks grenst aan het aansluitende terrein.\n\n2 Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, heeft een loopafstand\n                                                   niet groter dan 30\u00a0m vanaf de uitgang van een subbrandcompartiment tot de volgende\n                                                   uitgang op de vluchtroute. Dit is niet van toepassing voor zover de vluchtroute door\n                                                   een trappenhuis voert.\n\n3 Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute\n                                                   begint een beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang rechtstreeks grenst aan het\n                                                   aansluitende terrein. Dit is niet van toepassing voor zover de vluchtroute door een\n                                                   andere wegtunnelbuis voert dan de wegtunnelbuis waar de vluchtroute begint.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute\n                                                   begint een extra beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang rechtstreeks grenst aan\n                                                   het aansluitende terrein.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde vluchtroute voert niet langs een beweegbaar constructieonderdeel\n                                                   van een andere woonfunctie dan de woonfunctie waarin de vluchtroute begint. Dit geldt\n                                                   niet bij de toegang van een woonfunctie die recht tegenover de toegang ligt van de\n                                                   woonfunctie waarin de vluchtroute begint.\n\n3 De in het eerste lid bedoelde vluchtroute voert niet door een trappenhuis.\n\n4 Het tweede en derde lid gelden niet als de route door een trappenhuis voert, de uitgangen\n                                                   van de op die route aangewezen woonfuncties rechtstreeks aan het trappenhuis grenzen,\n                                                   op die route alleen woonfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan zijn aangewezen,\n                                                   en de uitgang van het trappenhuis rechtstreeks grenst aan het aansluitende terrein\n                                                   en:\n\na. er niet meer dan zes woonfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan voor personen bereikbaar\n                                                         zijn door het trappenhuis en geen vloer van een verblijfsgebied van die woonfuncties\n                                                         hoger ligt dan 6\u00a0m boven het meetniveau; of\n\nb. de totale gebruiksoppervlakte van de woonfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan\n                                                         die voor personen bereikbaar zijn door het trappenhuis:\n\n1\u00b0 ten hoogste 800\u00a0m2 is;\n\n2\u00b0 geen vloer van een verblijfsgebied van die woonfuncties hoger ligt dan 12,5\u00a0m boven\n                                                               het meetniveau; en\n\n3\u00b0 geen van die woonfuncties een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 150\u00a0m2.\n\n5 Een vluchtroute waarop meer dan 37 en ten hoogste 150 personen zijn aangewezen, is\n                                                   vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een extra\n                                                   beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang rechtstreeks grenst aan het aansluitende\n                                                   terrein.\n\n6 In een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, is de loopafstand\n                                                   vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint tot het\n                                                   punt waar een tweede vluchtroute of een veiligheidsvluchtroute begint, of tot het\n                                                   aansluitende terrein niet groter dan de in tabel 4.64 aangegeven afstand.\n\n7 Een vluchtroute in een trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 8\u00a0m wordt\n                                                   overbrugd, is een extra beschermde vluchtroute.\n\n1 Een vluchtroute waarop meer dan 150 personen zijn aangewezen, is vanaf de uitgang\n                                                   van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een veiligheidsvluchtroute,\n                                                   tenzij die uitgang rechtstreeks grenst aan het aansluitende terrein.\n\n2 Een vluchtroute in een besloten trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan\n                                                   12,5\u00a0m wordt overbrugd, is een veiligheidsvluchtroute.\n\n1 Als op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint zijn de artikelen 4.68, 4.69, eerste tot en met zesde lid, en 4.70 niet van toepassing vanaf het punt dat de twee vluchtroutes door verschillende ruimten\n                                                   voeren.\n\n2 Buiten het brandcompartiment waarin de in het eerste lid bedoelde tweede vluchtroute\n                                                   begint, voeren de twee vluchtroutes niet door eenzelfde brandcompartiment.\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen de twee vluchtroutes vanaf de uitgang\n                                                   van het subbrandcompartiment waarin de eerste vluchtroute begint door dezelfde ruimte\n                                                   voeren als:\n\na. die ruimte aan die uitgang van het subbrandcompartiment grenst;\n\nb. de vluchtroutes in die ruimte beschermde vluchtroutes en voor zover deze buiten een\n                                                         brandcompartiment liggen extra beschermde vluchtroutes zijn;\n\nc. de loopafstand in die ruimte gemeten over beide vluchtroutes ten hoogste 30\u00a0m is als\n                                                         de ruimte besloten is; en\n\nd. de vluchtroutes in verschillende richtingen voeren.\n\n4 In afwijking van het eerste lid kunnen de twee vluchtroutes door dezelfde ruimte voeren\n                                                   voor zover de vluchtroute een veiligheidsvluchtroute is.\n\n5 De in het vierde lid bedoelde veiligheidsvluchtroute voert alleen door een trappenhuis.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.65 tot en met 4.71 van toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk heeft vluchtroutes met een zodanige inrichting en capaciteit dat bij\n                                                   brand een veilige plaats kan worden bereikt.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.73 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ninrichting vluchtroute: rookdoorgang\n\nwrd\n\ninrichting vluchtroute:\n\nwbdbo\n\ninrichting vluchtroute:\n\npermanente vuurlast\n\nrooksluis\n\nvoorportaal lift\n\nvrije doorgang\n\nvan een vluchtroute\n\nvluchtroute door niet besloten ruimte\n\ndoorstroomcapaciteit\n\nzonder opvangcapaciteit\n\ndoorstroomcapaciteit bij opvangcapaciteit\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nartikel\n\n4.74\n\n4.75\n\n4.76\n\n4.77\n\n4.77a\n\n4.78\n\n4.79\n\n4.80\n\n4.81\n\n4.82\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang met bedgebied\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute\n                                                   voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een beschermde\n                                                   vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075.\n\n2 De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute\n                                                   voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een extra\n                                                   beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075.\n\n3 De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde\n                                                   vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor\n                                                   een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075.\n\n4 De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde\n                                                   vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitend besloten trappenhuis waardoor\n                                                   een extra beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075.\n\n5 De weerstand tegen rookdoorgang tussen de twee ruimten, bedoeld in artikel 4.71, eerste lid, is R200 bepaald volgens NEN 6075.\n\nTussen de verschillende ruimten, bedoeld in artikel 4.71, eerste lid, is een volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag\n                                             van ten minste 30 minuten.\n\n1 Per bouwlaag is de permanente vuurlast van een trappenhuis waardoor een beschermde\n                                                   of een extra beschermde vluchtroute voert, met inbegrip van de vanuit dat trappenhuis\n                                                   rechtstreeks bereikbare besloten ruimten, ten hoogste 3.500 MJ. Bij de bepaling van\n                                                   de vuurlast blijft een besloten ruimte buiten beschouwing als de weerstand tegen branddoorslag\n                                                   en brandoverslag tussen die ruimte en het trappenhuis ten minste 30\u00a0minuten is, bepaald\n                                                   volgens NEN 6068. Bij de in rekening te brengen vuurlast van de dakconstructie op\n                                                   de bovenste bouwlaag van het trappenhuis waardoor geen veiligheidsvluchtroute voert,\n                                                   wordt een reductie van 50% toegepast. Dit is niet van toepassing op een trappenhuis\n                                                   als bedoeld in artikel 4.69, vierde lid.\n\n2 Per bouwlaag is de permanente vuurlast van een besloten ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute\n                                                   voert, met inbegrip van de vanuit die ruimte rechtstreeks bereikbare besloten ruimten,\n                                                   ten hoogste 3.500\u00a0MJ. Bij de bepaling van de vuurlast blijft een besloten ruimte buiten\n                                                   beschouwing als de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen die ruimte\n                                                   en de ruimte waardoor de veiligheidsvluchtroute voert ten minste 30 minuten is, bepaald\n                                                   volgens NEN 6068.\n\n1 Een besloten trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 20\u00a0m wordt overbrugd,\n                                                   wordt in de vluchtrichting alleen bereikt door een afzonderlijke beschermde vluchtroute\n                                                   met een loopafstand van ten minste 2\u00a0m.\n\n2 Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid bedoelde afzonderlijke\n                                                   vluchtroute.\n\n1 Een lifttoegang van een lift als bedoeld in artikel 4.189 in een woongebouw grenst aan een extra beschermde vluchtroute.\n\n2 Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid bedoelde afzonderlijke\n                                                   vluchtroute.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85\u00a0m en\n                                                   een hoogte van ten minste 2,1\u00a0m. Dit is niet van toepassing voor zover de vluchtroute\n                                                   over een trap voert.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een beschermde vluchtroute, voor zover deze\n                                                   niet door een uitgang of over een trap voert, een vrije doorgang met een breedte van\n                                                   ten minste 1,2\u00a0m.\n\n3 Als op een trap in totaal meer dan 600\u00a0m2 vloeroppervlakte aan verblijfsgebied is aangewezen, is de breedte van de trap ten\n                                                   minste 1,2\u00a0m.\n\n4 Een vluchtroute die voert vanuit een bedgebied voor bedgebonden pati\u00ebnten naar een\n                                                   ander brandcompartiment als bedoeld in artikel 4.52, tweede lid, heeft een vrije doorgang waardoor een blok met een lengte van 2,3\u00a0m, een hoogte\n                                                   van 1,2\u00a0m en een breedte van 1,1\u00a0m horizontaal kan worden voortbewogen. Deze route\n                                                   voert niet over een trap of via een liftkooi.\n\nEen niet-besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert, heeft een zodanige capaciteit\n                                             voor de afvoer van warmte en rook en de toevoer van verse lucht dat die ruimte bij\n                                             brand kan worden gebruikt om te vluchten en voor het verrichten van reddings- en bluswerkzaamheden.\n\n1 De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute, uitgedrukt in personen,\n                                                   is ten minste het aantal personen dat op dat gedeelte is aangewezen. Bij de bepaling\n                                                   van de doorstroomcapaciteit wordt uitgegaan van:\n\na. 45 personen per meter vrije breedte van een trap bij het overbruggen van een hoogteverschil\n                                                         van meer dan 1\u00a0m en 90 personen per meter vrije breedte bij een hoogteverschil van\n                                                         ten hoogste 1\u00a0m, voor zover de aantrede van de trap ten minste 0,17\u00a0m bedraagt;\n\nb. 90 personen per meter vrije breedte van een ruimte;\n\nc. 90 personen per meter vrije breedte van een doorgang als zich in de doorgang een dubbele\n                                                         deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek\n                                                         van minder dan 135 graden;\n\nd. 110 personen per meter vrije breedte van een doorgang als zich in de doorgang een\n                                                         enkele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale\n                                                         openingshoek van minder dan 135 graden; en\n\ne. 135 personen per meter vrije breedte van een andere doorgang.\n\n2 De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute is zodanig, dat de op\n                                                   dat gedeelte aangewezen personen veilig kunnen vluchten.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Op een gedeelte van een vluchtroute, gelegen buiten het subbrandcompartiment waarin\n                                                   de vluchtroute begint, kan van artikel 4.80 worden afgeweken als de personen die zijn aangewezen op dat gedeelte en eventueel\n                                                   daarop volgende gedeelten van de vluchtroute het aansluitende terrein kunnen bereiken\n                                                   binnen:\n\na. 30 minuten als dat gedeelte van de vluchtroute een veiligheidsvluchtroute is;\n\nb. 20 minuten als dat gedeelte van de vluchtroute een extra beschermde vluchtroute is\n                                                         die in de vluchtrichting alleen wordt bereikt door een afzonderlijke ruimte waardoor\n                                                         een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert met een lengte van ten minste\n                                                         2\u00a0m; of\n\nc. 15 minuten als dat gedeelte van de vluchtroute een andere vluchtroute is.\n\n2 De opvang- en doorstroomcapaciteit van de in het eerste lid bedoelde gedeelten van\n                                                   de vluchtroute is zodanig dat het bedreigde subbrandcompartiment waarin een vluchtroute\n                                                   begint binnen 1\u00a0minuut na aanvang van het vluchten kan worden verlaten.\n\n3 De opvang- en doorstroomcapaciteit van de in het eerste lid bedoelde gedeelten van\n                                                   de vluchtroute is zodanig dat elke ruimte, maar geen trappenhuis, op dezelfde bouwlaag\n                                                   als het bedreigde subbrandcompartiment:\n\na. binnen 3,5 minuten na aanvang van het vluchten kan worden verlaten; of\n\nb. binnen 6 minuten als:\n\n1\u00b0. de volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag of brandoverslag naar deze\n                                                               ruimte vanuit het bedreigde subbrandcompartiment ten minste 30 minuten is; en\n\n2\u00b0. de volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang naar deze ruimte vanuit\n                                                               het bedreigde subbrandcompartiment, of vanuit elke ruimte waardoor een beschermde\n                                                               of extra beschermde vluchtroute voert die in de vluchtrichting uitkomt in deze ruimte,\n                                                               R200 is.\n\n4 Bij toepassing van het eerste tot en met derde lid gelden de volgende uitgangspunten:\n\na. berekeningen worden uitgevoerd in tijdstappen van 30 seconden;\n\nb. bij het begin van het vluchten wordt aangenomen dat alle personen in het subbrandcompartiment\n                                                         zich nabij de uitgangen van dat compartiment bevinden en tegelijkertijd beginnen te\n                                                         vluchten;\n\nc. vluchtroutes worden tijdens het vluchten alleen in een richting benut;\n\nd. door doorgangen en over trappen voeren de vluchtroutes niet in tegenovergestelde richting;\n\ne. bij samenkomende vluchtroutes wordt de beschikbare doorstroom- en opvangcapaciteit\n                                                         op de volgende wijze verdeeld:\n\n1\u00b0. bij samenkomst in een trappenhuis wordt 50% van de beschikbare capaciteit toegedeeld\n                                                               aan het bovengelegen deel van het trappenhuis. De resterende 50% wordt verdeeld over\n                                                               de doorstroomcapaciteit van de toegangen op die bouwlaag tot het trappenhuis;\n\n2\u00b0. bij samenkomst in een ruimte, maar geen trappenhuis, wordt de capaciteit evenredig\n                                                               verdeeld over de doorstroomcapaciteit van de toegangen tot die ruimte; en\n\n3\u00b0. als de beschikbare opvang- en doorstroomcapaciteit van de ruimte vanuit een of meer\n                                                               toegangen van die ruimte of het bovengelegen deel van het trappenhuis niet volledig\n                                                               wordt benut, wordt de restcapaciteit op de onder 1\u00b0 en 2\u00b0 beschreven wijze verdeeld\n                                                               over de resterende toegangen en het bovengelegen deel van het trappenhuis;\n\nf. het hoogteverschil tussen bouwlagen in het trappenhuis is ten minste 2,1\u00a0m en ten\n                                                         hoogste 4\u00a0m;\n\ng. de daalsnelheid is 30 seconden per bouwlaag voor zover de vluchtroute over een trap\n                                                         of door een trappenhuis voert;\n\nh. de opvangcapaciteit van een trap is 0,5 persoon per trede, voor zover de breedte van\n                                                         de trap niet groter is dan 1,1\u00a0m;\n\ni. de opvangcapaciteit van een trap is 0,9 persoon per trede per\u00a0m breedte van die trede,\n                                                         voor zover de breedte van de trap groter is dan 1,1\u00a0m en de breedte van het tredevlak\n                                                         groter is dan 0,17\u00a0m;\n\nj. de opvangcapaciteit van een vloer of hellingbaan is ten hoogste vier personen per\u00a0m2 vrije vloeroppervlakte;\n\nk. het gestelde in artikel 4.80, waarbij voor \u00abpersonen\u00bb wordt gelezen: personen per minuut;\n\nl. het gestelde in artikel 4.216, derde lid, waarbij voor \u00ab37 personen\u00bb wordt gelezen: 37\u00a0personen per minuut;\n\nm. in afwijking van onderdeel l geldt het gestelde in artikel 4.216, derde lid, onverkort als in de ruimte voor de deur tijdens een tijdstap meer dan 37\u00a0personen\n                                                         aanwezig zijn;\n\nn. brand ontstaat niet op twee of meer plaatsen tegelijk;\n\no. in ieder subbrandcompartiment kan brand ontstaan; en\n\np. de opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes die door het bedreigde subbrandcompartiment\n                                                         voeren blijven buiten beschouwing.\n\n5 Bij toepassing van het vierde lid, onder j, geldt voor een bijeenkomstfunctie een\n                                                   opvangcapaciteit van ten hoogste twee personen per\u00a0m2 vrije vloeroppervlakte als bij een tijdstap als bedoeld in het vierde lid, onder\n                                                   a, in een ruimte als bedoeld in het derde lid meer dan 200 personen aanwezig zijn\n                                                   en die ruimte niet door alle personen binnen 3,5 minuten kan worden verlaten.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.80 en 4.81 van toepassing.\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat hulpverlening binnen redelijke tijd personen kan redden\n                                                   en brand kan bestrijden.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.83 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nbrandweerlift\n\nloopafstand\n\nhulppost\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nartikel\n\n4.84\n\n4.85\n\n4.86\n\n4.87\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 Vanaf een lifttoegang van een brandweerlift is vanaf een verdieping de lifttoegang\n                                                   op de verdieping daarboven bereikbaar via een extra beschermde vluchtroute.\n\n2 Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid bedoelde extra\n                                                   beschermde vluchtroute voor zover die voert door een ruimte die rechtstreeks grenst\n                                                   aan de lifttoegang.\n\n1 De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een toegang van\n                                                   een trappenhuis is niet groter dan 75\u00a0m.\n\n2 De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een lifttoegang\n                                                   van een brandweerlift is niet groter dan 120\u00a0m.\n\nEen wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250\u00a0m heeft een zodanig aantal hulpposten\n                                             dat de loopafstand tussen een punt op de rijbaanvloer en ten minste een hulppost niet\n                                             groter is dan 75\u00a0m. Deze afstand wordt gemeten over een route die alleen voert over\n                                             vloeren, trappen of hellingbanen zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel\n                                             moeten worden geopend. De afstand tussen twee opeenvolgende hulpposten is ten hoogste\n                                             100\u00a0m.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.84 en 4.85 van toepassing.\n\n1 Een bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70\u00a0m boven of lager\n                                                   dan 8\u00a0m onder het meetniveau ligt, is zodanig ingericht dat het bouwwerk brandveilig\n                                                   is.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70\u00a0m boven het meetniveau\n                                                   ligt:\n\na. is zo ingericht dat het bouwwerk een zelfde mate van brandveiligheid heeft als beoogd\n                                                         met de paragrafen 4.2.2, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 en 4.2.12; of\n\nb. voldoet aan de SBRCURnet Handreiking \u2013 Brandveiligheid in hoge gebouwen.\n\n2 Een bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied lager dan 8\u00a0m onder het meetniveau\n                                                   ligt, is zo ingericht dat het bouwwerk een zelfde mate van brandveiligheid heeft als\n                                                   beoogd met de paragrafen 4.2.2, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 en 4.2.12.\n\n1 Een bouwwerk in een brandvoorschriftengebied of in een explosievoorschriftengebied\n                                                   is zodanig dat de gevolgen voor personen van het aan het voorschriftengebied verbonden\n                                                   risico op brand of explosie worden beperkt.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.90 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nbrandwerendheid\n\nbrandklasse gevel en vloeren\n\nbrandklasse dak\n\nVluchtroute\n\nSterkte bij brand\n\nscherfwerking\n\nartikel\n\n4.91\n\n4.92\n\n4.93\n\n4.94\n\n4.95\n\n4.96\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nEen uitwendige scheidingsconstructie van een brandcompartiment heeft voor zover die\n                                             constructie in een brandvoorschriftengebied ligt een brandwerendheid van buiten naar\n                                             binnen van ten minste 60 minuten, bepaald volgens NEN 6069. Bij het bepalen van de\n                                             brandwerendheid wordt het in het brandvoorschriftengebied gelegen aansluitende terrein\n                                             aangemerkt als een brandcompartiment en wordt uitgegaan van de in NEN-EN 13501-2 bedoelde\n                                             buitenbrandkromme.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een aan de buitenlucht grenzende zijde van een uitwendige scheidingsconstructie van\n                                                   een brandcompartiment voldoet, voor zover die constructie in een brandvoorschriftengebied\n                                                   ligt, aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n2 In afwijking van het eerste lid voldoet een deur, een raam, een kozijn of een daaraan\n                                                   gelijk te stellen constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n3 Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen in elk vlak\n                                                   van de uitwendige scheidingsconstructie met een afmeting van 3\u00a0m bij 3\u00a0m, waarvoor\n                                                   volgens het eerste lid een eis geldt, is die eis niet van toepassing.\n\n4 Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de bovenzijde van een\n                                                   dak.\n\n1 Een dak van een brandcompartiment is, voor zover dat dak in een brandvoorschriftengebied\n                                                   ligt, bedekt met constructieonderdelen waarvan de aan de buitenlucht grenzende zijde\n                                                   voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n2 Op ten hoogste 5% van de oppervlakte van het dak is de eis van het eerste lid niet\n                                                   van toepassing.\n\n1 In een aan de buitenlucht grenzende zijde van een gedeeltelijk in een brandvoorschriftengebied\n                                                   gelegen bouwwerk is geen in het brandvoorschriftengebied gelegen doorgang waardoor\n                                                   een vluchtroute voert aanwezig.\n\n2 In een aan de buitenlucht grenzende zijde van een volledig in een brandvoorschriftengebied\n                                                   gelegen bouwwerk voert een vluchtroute door een van het hart van het voorschriftengebied\n                                                   afgekeerde doorgang.\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een in meer dan \u00e9\u00e9n brandvoorschriftengebied\n                                                   gelegen bouwwerk voor elk brandvoorschriftengebied een vluchtroute door een uitgang\n                                                   van het bouwwerk die niet grenst aan een brandvoorschriftengebied of die is afgekeerd\n                                                   van het voorschriftengebied.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nVoor een bouwwerk of een gedeelte daarvan dat is gelegen in een brandvoorschriftengebied,\n                                             zijn de regels van paragraaf 4.2.2 van overeenkomstige toepassing waarbij een in een brandvoorschriftengebied gelegen\n                                             buitenruimte een brandcompartiment is en wordt uitgegaan van een buitenbrandkromme\n                                             volgens NEN-EN 13501-2.\n\nIn een explosievoorschriftengebied gelegen beglazing is zodanig dat bij een explosie\n                                             letsel door scherfwerking wordt voorkomen.\n\n1 Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m is zodanig dat de veiligheid\n                                                   voor het wegverkeer is gewaarborgd.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n1 Een buiten de bebouwde kom gelegen wegtunnel voor twee rijrichtingen heeft ten minste\n                                                   twee wegtunnelbuizen.\n\n2 Een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250\u00a0m heeft een rijbaanvloer\n                                                   met een helling van ten hoogste 1 : 20.\n\n3 Een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250\u00a0m heeft, voor een doelmatige\n                                                   doorgang voor wegvoertuigen, een vloer met een breedte van ten minste 7\u00a0m en een hoogte\n                                                   boven die breedte van ten minste 4,2\u00a0m.\n\n1 Een woonfunctie, anders dan een woonfunctie van een woonwagen, biedt weerstand tegen\n                                                   inbraak.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\nDeuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een\n                                             scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087\n                                             bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid\n                                             die voldoet aan de in die norm bedoelde weerstandsklasse 2.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk biedt in een verblijfsgebied bescherming tegen geluid van buiten.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.101 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nbescherming tegen geluid van\n\nbuiten\n\ngeluidwering bij weg-, spoorweg-\n\nof industriegeluid of geluid door\n\nactiviteiten\n\nafbakening\n\nmaatwerkvoorschriften\n\ngeluidwering\n\nniet-geluidgevoelige gevel\n\novergangsrecht: Wet\n\ngeluidhinder\n\ngeluidwering bij luchtvaartlawaai\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nartikel\n\n4.102\n\n4.103\n\n4.103a\n\n4.103b\n\n4.103c\n\n4.104\n\n4.105\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nEen uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN\n                                             5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van ten minste 20\u00a0dB.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie\n                                                   van een verblijfsgebied is:\n\na. niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan, de omgevingsvergunning\n                                                         voor een omgevingsplanactiviteit of het besluit tot vaststelling van geluidproductieplafonds\n                                                         als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijke geluid, bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 33\u00a0dB; en\n\nb. niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning\n                                                         voor een omgevingsplanactiviteit toegestane geluid door activiteiten, bedoeld in paragraaf 5.1.4.2.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 35\u00a0dB(A), tenzij dit geluid is betrokken bij het bepalen van het gezamenlijke\n                                                         geluid, bedoeld onder a.\n\n2 Op een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied als bedoeld in het\n                                                   eerste lid, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een aangrenzende\n                                                   gebruiksfunctie waarop het eerste lid van toepassing is, is dat lid van overeenkomstige\n                                                   toepassing.\n\n3 Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste en tweede lid van een verblijfsruimte\n                                                   heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die ten hoogste 2\u00a0dB\n                                                   of dB(A) lager is dan de in het eerste en tweede lid bedoelde karakteristieke geluidwering\n                                                   uitgaande van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nEen maatwerkvoorschrift over artikel 4.103, eerste lid, kan alleen inhouden dat het gezamenlijke geluid opnieuw wordt bepaald.\n\n1 Bij een niet-geluidgevoelige gevel als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt bij de toepassing van artikel\u00a04.103, eerste lid, aanhef en onder a, uitgegaan van het gezamenlijke geluid op die gevel, verhoogd met 3\u00a0dB.\n\n2 Bij een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving:\n\na. bevat de uitwendige scheidingsconstructie van die gevel geen te openen delen anders\n                                                         dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang; of\n\nb. worden aan het gebouw zodanige bouwkundige maatregelen getroffen dat het geluid op\n                                                         de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een\n                                                         verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte niet hoger is dan de grenswaarden,\n                                                         bedoeld in artikel\u00a05.78u van het Besluit kwaliteit leefomgeving.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Als de regels voor het bouwwerk deel uitmaken van het tijdelijke deel van het omgevingsplan,\n                                                   bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de wet, of voorschriften voor het bouwwerk zijn gesteld in een omgevingsvergunning voor\n                                                   een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding\n                                                   van de wet, is artikel 4.103b, tweede lid, onder a, van overeenkomstige toepassing op een uitwendige scheidingsconstructie die op grond\n                                                   van artikel 1b, vierde lid, van de Wet geluidhinder niet als gevel werd beschouwd.\n\n2 Als voor een bouwwerk in het geluidaandachtsgebied, bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, van een weg, spoorweg of industrieterrein het gezamenlijke geluid, bedoeld in artikel 4.103, eerste lid, onder a, niet is bepaald in een van de in dat onderdeel genoemde besluiten, wordt het gezamenlijke\n                                                   geluid voor een verblijfsgebied berekend volgens bij ministeri\u00eble regeling gestelde\n                                                   regels op basis van:\n\na. de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting die op grond van artikel IX van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet onderdeel is van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1 van de wet, waarbij voor wegen de gehanteerde aftrek op basis van artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt opgeteld; of\n\nb. in gevallen, bedoeld in het eerste lid, de geluidbelasting die ten grondslag ligt\n                                                         aan het omgevingsplan of de omgevingsvergunning, bedoeld in dat lid; en\n\nc. het geluid van luchtvaart, als dat is opgenomen in het geluidregister, bedoeld in\n                                                         artikel 11.51 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een gebruiksfunctie\n                                                   in een krachtens de Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart vastgestelde Ke-geluidzone bij een militaire luchthaven heeft een volgens NEN 5077\n                                                   bepaalde karakteristieke geluidwering die niet kleiner is dan het in tabel 4.104 aangegeven\n                                                   geluidniveau. Als de geluidbelasting ligt tussen de in de eerste kolom opgenomen Ke-waarden,\n                                                   wordt de te bereiken geluidwering bepaald door rechtevenredige interpolatie tussen\n                                                   de in de tweede kolom opgenomen dB-waarden.\n\ngeluidbelasting in Ke\n\nvereiste karakteristieke geluidwering in dB\n\n36\u201340\n\n30\u201333\n\n41\u201345\n\n33\u201336\n\n46\u201350\n\n36\u201340\n\nmeer dan 50\n\n40\n\n2 Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een gebruiksfunctie\n                                                   in een voor de luchthaven Schiphol op de kaarten in bijlage 3B, nummer 4, van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol aangewezen gebied of een krachtens de Wet luchtvaart vastgesteld 56\u00a0dB(A) Lden beperkingengebied of een vastgestelde 35\u00a0Ke-geluidzone bij een burgerluchthaven heeft\n                                                   een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering waarmee het karakteristiek\n                                                   geluidniveau in het verblijfsgebied ten hoogste 33\u00a0dB is. Daarbij wordt uitgegaan\n                                                   van de krachtens de Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart bepaalde geluidbelasting op de uitwendige scheidingsconstructie.\n\n3 Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste en\n                                                   tweede lid, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een aangrenzende\n                                                   gebruiksfunctie waarop het eerste en tweede lid van toepassing zijn, zijn deze leden\n                                                   van overeenkomstige toepassing.\n\n4 Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste tot en met derde lid van een verblijfsruimte\n                                                   heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die ten hoogste 2\u00a0dB\n                                                   of dB(A) lager is dan de karakteristieke geluidwering, bedoeld in het eerste tot en\n                                                   met derde lid, van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.102 tot en met 4.104 van overeenkomstige toepassing, waarbij bij een tijdelijk bouwwerk met een instandhoudingstermijn\n                                             van ten hoogste 10 jaar wordt uitgegaan van een niveau van eisen dat 10\u00a0dB of dB(A)\n                                             lager is dan het in die artikelen bedoelde niveau.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.106 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\naangrenzend bouwwerkperceel\n\nzelfde bouwwerkperceel\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nzelfde bouwwerkperceel\n\nartikel\n\n4.107\n\n4.108\n\n4.109\n\n4.108\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n2\n\n[dB]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n30\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n35\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n35\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing,\n                                                   een installatie voor warmte- of koudeopwekking, een installatie voor het verhogen\n                                                   van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend bouwwerkperceel gelegen\n                                                   verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau\n                                                   van ten hoogste 30 dB. Dit is niet van toepassing op een op een aangrenzend perceel\n                                                   gelegen lichte industriefunctie of overige gebruiksfunctie.\n\n2 Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige\n                                                   scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een bouwwerkperceel\n                                                   voor een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, berekend volgens\n                                                   de bij ministeri\u00eble regeling gestelde regels.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing,\n                                                   een installatie voor warmte- of koudeopwekking, een installatie voor het verhogen\n                                                   van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied\n                                                   van een aangrenzende op hetzelfde bouwwerkperceel gelegen woonfunctie een volgens\n                                                   NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30\u00a0dB.\n\n2 Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmterugwinning, of een installatie\n                                                   voor warmte- of koudeopwekking veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied\n                                                   van de gebruiksfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau\n                                                   van ten hoogste het in tabel 4.106 aangegeven geluidniveau.\n\n3 Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige\n                                                   scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt ter plaatse van een te openen\n                                                   raam of deur van een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op\n                                                   hetzelfde bouwwerkperceel gelegen woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40\n                                                   dB, berekend volgens de bij ministeri\u00eble regeling gestelde regels.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.107 en 4.108 van overeenkomstige toepassing, waarbij bij een tijdelijk bouwwerk met een instandhoudingstermijn\n                                             van ten hoogste 10 jaar wordt uitgegaan van een niveau van eisen dat 10 dB lager is\n                                             dan het in die artikelen bedoelde niveau.\n\n1 Een woongebouw heeft in een gemeenschappelijke verkeersruimte een geluidsabsorptie,\n                                                   waarmee geluidhinder door galm wordt beperkt.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\nEen besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie\n                                             die grenst aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie, heeft een volgens\n                                             NEN-EN 12354-6 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalswaarde, uitgedrukt in\u00a0m2, die niet kleiner is dan 1/8 van de getalswaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt\n                                             in m\u00b3, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000\u00a0Hz.\n\n1 Een bouwwerk biedt bescherming tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties en tussen\n                                                   ruimten in een woonfunctie voor zover in het bouwwerk een woonfunctie ligt.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.112 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nander bouwwerkperceel\n\nverschillende gebruiksfuncties\n\nop hetzelfde bouwwerkperceel\n\nverblijfsruimten van\n\ndezelfde woonfunctie\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nander bouwwerkperceel\n\nverschillende gebruiksfuncties\n\nop hetzelfde bouwwerkperceel\n\nartikel\n\n4.113\n\n4.114\n\n4.115\n\n4.116\n\n4.113\n\n4.114\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n3\n\n4\n\n3\n\n4\n\n[dB]\n\n[dB]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nin een woongebouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n54\n\n59\n\n54\n\n59\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n54\n\n59\n\n54\n\n59\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n59\n\n64\n\n59\n\n64\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht\n                                                   van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie\n                                                   op een ander bouwwerkperceel is niet kleiner dan 52\u00a0dB.\n\n2 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht\n                                                   van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte\n                                                   van een aangrenzende woonfunctie op een ander bouwwerkperceel is niet kleiner dan\n                                                   47\u00a0dB.\n\n3 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht\n                                                   van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie\n                                                   op een ander bouwwerkperceel is niet groter dan het in tabel 4.112 aangegeven geluidniveau.\n\n4 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht\n                                                   van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte\n                                                   van een aangrenzende woonfunctie op een ander bouwwerkperceel is niet groter dan het\n                                                   in tabel 4.112 aangegeven geluidniveau.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht\n                                                   van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie\n                                                   op hetzelfde bouwwerkperceel is niet kleiner dan 52\u00a0dB.\n\n2 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht\n                                                   van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte\n                                                   van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde bouwwerkperceel is niet kleiner dan\n                                                   47\u00a0dB.\n\n3 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht\n                                                   van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie\n                                                   op hetzelfde bouwwerkperceel is niet groter dan het in tabel 4.112 aangegeven geluidniveau.\n\n4 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht\n                                                   van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte\n                                                   van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde bouwwerkperceel is niet groter dan het\n                                                   in tabel 4.112 aangegeven geluidniveau.\n\n5 Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht\n                                                   van een nevengebruiksfunctie van een woonfunctie naar die woonfunctie.\n\n6 Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht\n                                                   van een gemeenschappelijke ruimte naar een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.\n\n7 Het tweede en vierde lid zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht van een\n                                                   besloten ruimte naar een gemeenschappelijke verkeersruimte of op de geluidsoverdracht\n                                                   van een gemeenschappelijke verkeersruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen\n                                                   besloten ruimte.\n\n8 Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht\n                                                   van een gemeenschappelijke verkeersruimte naar een aangrenzende woonfunctie voor bewoners\n                                                   die zijn ingeschreven aan een instelling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs of aan een universiteit of hogeschool als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht\n                                                   van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is\n                                                   niet kleiner dan 32\u00a0dB.\n\n2 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht\n                                                   van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is\n                                                   niet groter dan 79\u00a0dB.\n\n3 Het eerste en tweede lid gelden niet als de verblijfsruimten met elkaar in open verbinding\n                                                   staan of als de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door\n                                                   een deuropening.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.113 tot en met 4.115 van overeenkomstige toepassing, waarbij bij een tijdelijk bouwwerk met een instandhoudingstermijn\n                                             van ten hoogste 10\u00a0jaar wordt uitgegaan van een niveau van eisen dat 10\u00a0dB lager is\n                                             dan het in die artikelen bedoelde niveau.\n\n1 Een bouwwerk heeft scheidingsconstructies waarmee de vorming van allergenen door vocht\n                                                   in verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.117 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nwering van vocht van\n\nbuiten\n\nfactor van de\n\ntemperatuur\n\nwateropname\n\nfactor van de\n\ntemperatuur\n\nartikel\n\n4.118\n\n4.119\n\n4.120\n\n4.119\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n0,65\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n0,5\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of\n                                                   een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.\n\n2 Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte\n                                                   of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende\n                                                   delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het kunnen\n                                                   binnendringen van vocht in het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, is,\n                                                   bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.\n\n3 Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een\n                                                   badruimte, voor zover die scheidingsconstructie niet grenst aan een ander verblijfsgebied,\n                                                   een andere toiletruimte of een andere badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.\n\n4 Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte\n                                                   of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende\n                                                   delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de specifieke\n                                                   luchtvolumestroom naar het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, heeft\n                                                   een volgens NEN 2690 bepaalde, specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste 20.10-6m3 /(m2.s).\n\nEen scheidingsconstructie waarvoor een warmteweerstand als bedoeld in artikel 4.152 geldt, heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied een volgens NEN 2778\n                                             bepaalde factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan\n                                             de in tabel 4.117 aangegeven waarde.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde\n                                                   die grenst aan die ruimte tot 1,2 m boven de vloer van die ruimte een volgens NEN\n                                                   2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2.s\u00bd) en op geen enkele plaats groter dan 0,2\u00a0kg/(m2.s\u00bd).\n\n2 Een badruimte heeft in aanvulling op het eerste lid ter plaatse van de opstelplaats\n                                                   voor een bad of een douche een in het eerste lid bedoelde beperking aan de wateropname\n                                                   over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1\u00a0m boven de vloer van die\n                                                   ruimte.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk heeft een voorziening voor luchtverversing waarmee het ontstaan van een\n                                                   voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.121 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nluchtverversing\n\nverblijfsgebied,\n\nverblijfsruimte,\n\ntoiletruimte en badruimte\n\nthermisch comfort\n\nregelbaarheid en\n\nuitschakelbaarheid\n\nluchtverversing\n\noverige ruimten\n\nluchtkwaliteit: plaats van\n\nde instroomopening en\n\nuitmonding\n\nluchtkwaliteit:\n\ntoevoer van ventilatielucht\n\nluchtkwaliteit:\n\nafvoer van binnenlucht\n\ntijdelijk bouwwerk\n\ncapaciteit\n\nluchtverversing\n\nverblijfsgebied,\n\nverblijfsruimte,\n\ntoiletruimte en\n\nbadruimte\n\nartikel\n\n4.122\n\n4.123\n\n4.124\n\n4.125\n\n4.126\n\n4.127\n\n4.128\n\n4.129\n\n4.122\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n*\n\n2\n\n[dm3/s per persoon]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n*\n\n6,5\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 verblijfsgebied van celeenheid\n\n12\n\n2 ander verblijfsgebied\n\n6,5\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 bedgebied\n\n12\n\n2 ander verblijfsgebied\n\n6,5\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6,5\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6,5\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n*\n\n8,5\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6,5\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een voorziening voor luchtverversing\n                                                   met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste:\n\na. 0,9 dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7\u00a0dm3/s bij een verblijfsgebied; en\n\nb. 0,7 dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7\u00a0dm3/s bij een verblijfsruimte.\n\n2 Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een voorziening voor luchtverversing\n                                                   met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste de in tabel 4.121 aangegeven capaciteit per persoon.\n\n3 Onverminderd het eerste en tweede lid hebben een verblijfsgebied en een verblijfsruimte\n                                                   met een opstelplaats voor een kooktoestel een voorziening voor luchtverversing met\n                                                   een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21\u00a0dm3/s.\n\n4 Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsgebied heeft een capaciteit\n                                                   die niet kleiner is dan de hoogste waarde die volgens het eerste en tweede lid geldt\n                                                   voor elk afzonderlijk verblijfsgebied. In aanvulling daarop is de capaciteit niet\n                                                   kleiner dan 70% van de som van de waarden die volgens het eerste tot en met derde\n                                                   lid gelden voor de op die voorziening aangewezen verblijfsgebieden.\n\n5 Een toiletruimte en een badruimte hebben een voorziening voor luchtverversing met\n                                                   een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste:\n\na. 7 dm3/s bij een toiletruimte; en\n\nb. 14 dm3/s bij een badruimte.\n\nDe toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een\n                                             volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2\u00a0m/s.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een voorziening voor natuurlijke toevoer van verse lucht is regelbaar in het gebied\n                                                   van 0% tot 30% van de capaciteit, bedoeld in artikel 4.122, en heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 10%\n                                                   van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit, ten minste twee regelstanden\n                                                   in het regelgebied die onderling ten minste 10% in capaciteit verschillen.\n\n2 Een voorziening voor mechanische toevoer van verse lucht heeft een dichtstand, is\n                                                   regelbaar in het gebied van 10% tot 100% van de capaciteit, bedoeld in artikel 4.122, en heeft naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand\n                                                   van 100% van die capaciteit, ten minste een regelstand in het regelgebied.\n\n3 Een voorziening voor toevoer van verse lucht als bedoeld in het eerste en tweede lid\n                                                   mag zelfregelend zijn in het regelgebied.\n\n4 Een mechanisch ventilatiesysteem heeft een voorziening waarmee het systeem handmatig\n                                                   kan worden uitgeschakeld bij een externe calamiteit die kan leiden tot een voor de\n                                                   gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een gemeenschappelijke verkeersruimte heeft een niet-afsluitbare voorziening voor\n                                                   luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,5\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte.\n\n2 Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet-afsluitbare voorziening\n                                                   voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm3/s.\n\n3 Een liftschacht heeft een niet-afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een\n                                                   volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 3,2 dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die liftschacht.\n\n4 Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5\u00a0m2 heeft een niet-afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087\n                                                   bepaalde capaciteit van ten minste 10\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte.\n\n5 Een stallingruimte voor motorvoertuigen heeft een niet-afsluitbare voorziening voor\n                                                   luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 3 dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte.\n\n6 Een tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer heeft afhankelijk van zijn bestemming\n                                                   en tunnellengte een voorziening voor luchtverversing met voldoende capaciteit. Bij\n                                                   een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 500\u00a0m is de voorziening een\n                                                   mechanische voorziening voor luchtverversing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening\n                                                   voor luchtverversing is ter plaatse van een instroomopening van een voorziening voor\n                                                   luchtverversing als bedoeld in artikel 4.122 niet groter dan 0,01. Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven buiten het\n                                                   bouwwerkperceel gelegen afvoervoorzieningen en belemmeringen buiten beschouwing.\n\n2 Een instroomopening en een uitmonding van een voorziening voor luchtverversing liggen\n                                                   op een afstand van ten minste 2\u00a0m van de bouwwerkperceelsgrens, gemeten loodrecht\n                                                   op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Dit is niet van toepassing\n                                                   op een in een dak gelegen instroomopening of uitmonding. Als het bouwwerkperceel grenst\n                                                   aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden\n                                                   tot het hart van die weg, dat water of dat groen.\n\n3 Bij een voorziening voor mechanische ventilatie van een stallingruimte voor motorvoertuigen\n                                                   met ten minste 20 parkeerplaatsen:\n\na. wordt de uit de parkeergarage afgezogen lucht verticaal uitgeblazen op ten minste\n                                                         5\u00a0m boven het straatniveau of, als binnen 25\u00a0m van de uitblaasopening een gebouw ligt\n                                                         met een hoogste daklijn die meer dan 5\u00a0m boven het straatniveau ligt, ten minste 1\u00a0m\n                                                         boven de hoogste daklijn van dat gebouw; en\n\nb. is de snelheid van de uitgeblazen lucht, gemeten bij de rand van de uitblaasopening,\n                                                         ten minste 10 m/s.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De toevoer van de in artikel 4.122 bedoelde hoeveelheid verse lucht naar een verblijfsgebied vindt rechtstreeks van\n                                                   buiten plaats.\n\n2 In afwijking van het eerste lid mag, bij de toevoer van verse lucht naar een niet-gemeenschappelijk\n                                                   verblijfsgebied, ten hoogste 50% van de in artikel 4.122 bedoelde hoeveelheid via een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke\n                                                   verkeersruimte van dezelfde gebruiksfunctie worden aangevoerd.\n\n3 De toevoer van verse lucht naar een gemeenschappelijke verkeersruimte vindt rechtstreeks\n                                                   van buiten plaats.\n\n4 De toevoer van verse lucht naar een liftschacht vindt rechtstreeks van buiten of via\n                                                   de liftmachineruimte van buiten plaats.\n\n5 De toevoer van verse lucht naar een opslagruimte voor huishoudelijk afval vindt rechtstreeks\n                                                   van buiten plaats.\n\n6 De toevoer van verse lucht naar een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer\n                                                   dan 250\u00a0m vindt rechtstreeks van buiten plaats.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De afvoer van binnenlucht uit een gemeenschappelijke verkeersruimte vindt rechtstreeks\n                                                   naar buiten plaats.\n\n2 De afvoer van binnenlucht uit een liftschacht vindt rechtstreeks naar buiten plaats,\n                                                   of via de liftmachineruimte naar buiten.\n\n3 De afvoer van binnenlucht vindt rechtstreeks naar buiten plaats uit:\n\na. een toiletruimte;\n\nb. een badruimte; en\n\nc. een opslagruimte voor huishoudelijk afval.\n\n4 Bij een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250\u00a0m vindt de afvoer\n                                                   van binnenlucht rechtstreeks naar buiten plaats.\n\n5 Ten minste 21 dm3/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een\n                                                   verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.122, derde lid, bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.\n\n6 De afvoer van binnenlucht uit een stallingruimte voor motorvoertuigen vindt rechtstreeks\n                                                   naar buiten plaats.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.122 tot en met 4.128 van toepassing.\n\n1 Een bouwwerk heeft een voorziening voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van sterk\n                                                   verontreinigde binnenlucht.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.130 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\ncapaciteit\n\nspuivoorziening\n\nplaats van de opening\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nartikel\n\n4.131\n\n4.132\n\n4.133\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\na\n\nvoor basisonderwijs\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\nb\n\nandere onderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit\n                                                   van de spuiventilatie van ten minste 6\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige scheidingsconstructie van dat\n                                                   gebied zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd.\n\n2 Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit\n                                                   van de spuiventilatie van ten minste 3\u00a0dm3/s per\u00a0m2 vloeroppervlakte van die ruimte. In een uitwendige scheidingsconstructie van die\n                                                   ruimte zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd.\n                                                   Ten minste een van die beweegbare constructieonderdelen is een raam, of een deur die\n                                                   grenst aan een tot de woonfunctie behorende buitenruimte.\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan de bedoelde capaciteit worden gerealiseerd\n                                                   met een in artikel 4.122 bedoelde voorziening voor luchtverversing.\n\nEen opening van een spuivoorziening als bedoeld in artikel 4.131, eerste lid, ligt op een afstand van ten minste 2\u00a0m van de bouwwerkperceelsgrens, gemeten loodrecht\n                                             op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Als het bouwwerkperceel\n                                             grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden\n                                             tot het hart van die weg, dat water of dat groen.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.131 en 4.132 van toepassing.\n\n1 Een bouwwerk met een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht\n                                                   en de afvoer van rookgas, waarmee een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de\n                                                   binnenlucht wordt voorkomen.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.134 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\naanwezigheid\n\ncapaciteit:\n\nafvoer van rookgas\n\ncapaciteit:\n\ntoevoer van verbrandingslucht\n\nplaats van de uitmonding\n\nplaats van de instroomopening\n\nthermisch comfort\n\nrookdoorlatendheid\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nartikel\n\n4.135\n\n4.136\n\n4.137\n\n4.138\n\n4.139\n\n4.140\n\n4.141\n\n4.142\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 Een ruimte met een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de afvoer van rookgas\n                                                   en de toevoer van verbrandingslucht. Een kooktoestel met een nominale belasting van\n                                                   niet meer dan 15\u00a0kW, gelegen in een verblijfsruimte, blijft hierbij buiten beschouwing.\n\n2 Een open verbrandingstoestel is niet opgesteld in een toiletruimte of een badruimte.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een verbrandingstoestel heeft een\n                                                   volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens de toestelspecificaties\n                                                   voor een doeltreffende verbranding benodigde afvoercapaciteit.\n\n2 Rookgas stroomt, bepaald volgens NEN 2757, vanaf een verbrandingstoestel naar de uitmonding\n                                                   van de voorziening voor de afvoer van rookgas. Bij de bepaling van de stromingsrichting\n                                                   blijven buiten het bouwwerkperceel gelegen belemmeringen buiten beschouwing.\n\n1 Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een verbrandingstoestel\n                                                   met een nominale belasting van niet meer dan 130\u00a0kW heeft een volgens NEN 1087 bepaalde\n                                                   capaciteit van ten minste de volgens de toestelspecificaties voor een doeltreffende\n                                                   verbranding benodigde toevoercapaciteit.\n\n2 Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een verbrandingstoestel\n                                                   met een nominale belasting van meer dan 130\u00a0kW heeft een zodanige capaciteit dat de\n                                                   verbranding doeltreffend kan plaatsvinden.\n\n3 De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht\n                                                   gaat vanuit de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht naar het verbrandingstoestel.\n                                                   Bij de bepaling van de stromingsrichting blijven buiten het bouwwerkperceel gelegen\n                                                   belemmeringen buiten beschouwing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De volgens NEN 2757 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening\n                                                   voor rookgas is ter plaatse van een instroomopening van een voorziening voor luchtverversing\n                                                   als bedoeld in artikel 4.122 niet groter dan aangegeven in tabel 4.138. Bij de bepaling van de verdunningsfactor\n                                                   blijven buiten het bouwwerkperceel gelegen voorzieningen en belemmeringen buiten beschouwing.\n\nsoort afvoer\n\nverdunningsfactor\n\nAfvoervoorziening voor rookgas bij gasgestookte toestellen\n\n0,01\n\nAfvoervoorziening voor rookgas bij toestellen met andere brandstoffen\n\n0,0015\n\nAfvoervoorziening voor luchtverversing\n\n0,01\n\n2 Een niet boven het dakvlak gelegen uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas\n                                                   ligt:\n\na. op een afstand van ten minste 1\u00a0m van de bouwwerkperceelsgrens, gemeten langszij aan\n                                                         de uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie; en\n\nb. op een afstand van ten minste 2\u00a0m van de bouwwerkperceelsgrens, gemeten loodrecht\n                                                         op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie.\n\n3 Een boven het dakvlak gelegen uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas voor\n                                                   een niet-gasgestookt verbrandingstoestel ligt op een afstand van ten minste 1\u00a0m van\n                                                   de bouwwerkperceelsgrens.\n\n4 Een uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een verbrandingstoestel\n                                                   voor vaste brandstoffen ligt boven het dakvlak.\n\n5 Als het bouwwerkperceel grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen,\n                                                   wordt bij het bepalen van de in het tweede en derde lid bedoelde afstand uitgegaan\n                                                   van de afstand tot het hart van die weg, dat water of dat groen.\n\n6 Een uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas, gelegen boven een constructieonderdeel\n                                                   of het aansluitende terrein, ligt, ter voorkoming van gehele of gedeeltelijke afsluiting\n                                                   van de opening door ophoping van vuil of sneeuw, ten minste 0,3\u00a0m boven de bovenzijde\n                                                   van dat constructieonderdeel of dat terrein.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bij toevoer van verbrandingslucht via een verblijfsgebied is de volgens NEN 1087 bepaalde\n                                                   verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing en\n                                                   van een afvoervoorziening voor rookgas, ter plaatse van een in de uitwendige scheidingsconstructie\n                                                   gelegen instroomopening voor verbrandingslucht, niet groter dan genoemd in tabel 4.138. Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven buiten het bouwwerkperceel gelegen\n                                                   afvoervoorzieningen en belemmeringen buiten beschouwing.\n\n2 Een instroomopening van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht ligt op een\n                                                   afstand van ten minste 2\u00a0m van de bouwwerkperceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige\n                                                   scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Dit is niet van toepassing op een in\n                                                   een dak gelegen instroomopening. Als het bouwwerkperceel grenst aan een openbare weg,\n                                                   openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart van die\n                                                   weg, dat water of dat groen.\n\n3 Een instroomopening van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht, gelegen boven\n                                                   een constructieonderdeel of het aansluitende terrein, ligt, ter voorkoming van gehele\n                                                   of gedeeltelijke afsluiting van de opening door ophoping van vuil of sneeuw, ten minste\n                                                   0,3\u00a0m boven de bovenzijde van dat constructieonderdeel of dat terrein.\n\nDe toevoer van verbrandingslucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied\n                                             een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2\u00a0m/s.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nHet inwendig oppervlak van een afvoervoorziening voor rookgas heeft, ter voorkoming\n                                             van verspreiding van voor de gezondheid schadelijke bestanddelen uit de rook, een\n                                             volgens NEN 2757 bepaalde doorlatendheid die niet groter is dan de doorlatendheid,\n                                             aangegeven in tabel 4.141.\n\nsoort rookgasafvoer\n\ntoegestane doorlatendheid\n\nEen overdrukvoorziening als bedoeld in NEN 2757\n\n0,006 x 10-3 m3/s per\u00a0m2 inwendig oppervlak, gemeten bij een drukverschil van 200\u00a0Pa\n\nEen onderdrukvoorziening als bedoeld in NEN 2757\n\n3 x 10-3 m3/s per\u00a0m2 inwendig oppervlak, gemeten bij een drukverschil van 40\u00a0Pa\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.135 tot en met 4.141 van toepassing.\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.143 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nopeningen\n\nrattenscherm\n\nartikel\n\n4.144\n\n4.145\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesbouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01\u00a0m.\n                                                   Dit is niet van toepassing op een afsluitbare opening en een uitmonding van:\n\na. een afvoervoorziening voor luchtverversing;\n\nb. een afvoervoorziening voor rookgas; en\n\nc. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en\n                                                         hemelwater.\n\n2 In afwijking van het eerste lid is een grotere opening toegestaan voor een nest of\n                                                   een vaste rust- of verblijfplaats voor op grond van afdeling 11.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving beschermde diersoorten.\n\n3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie\n                                                   die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing\n                                                   is.\n\n1 Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie een\n                                                   scherm tot een vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 0,6\u00a0m.\n                                                   Het scherm heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01\u00a0m.\n\n2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie\n                                                   die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing\n                                                   is.\n\n3 Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op een scheidingsconstructie\n                                                   van een technische ruimte als zich, ter plaatse van de inwendige scheidingsconstructies\n                                                   die de scheiding vormen tussen die ruimte en een andere ruimte van de gebruiksfunctie,\n                                                   een scherm als bedoeld in het eerste lid bevindt.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.146 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\ndaglichtoppervlakte\n\ndaglichtoppervlakte\n\nartikel\n\n4.147\n\n4.147\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n1\n\n2\n\n[%]\n\n[m2]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\n0,5\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n0,5\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n0,2\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\n\u2013\n\n5\n\n0,5\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2,5\n\n0,5\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\n5\n\n0,5\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte\n                                                   in\u00a0m2 waarvan de getalswaarde niet kleiner is dan de getalswaarde van het in tabel 4.146 aangegeven deel van de vloeroppervlakte in\u00a0m2 van dat verblijfsgebied.\n\n2 Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte\n                                                   die niet kleiner is dan de in tabel 4.146 aangegeven oppervlakte.\n\n3 Bij het bepalen van de equivalente daglichtoppervlakte:\n\na. blijven buiten het bouwwerkperceel gelegen belemmeringen buiten beschouwing;\n\nb. blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie die op een loodrecht\n                                                         op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2\u00a0m vanaf de\n                                                         bouwwerkperceelsgrens liggen, buiten beschouwing, waarbij als het bouwwerkperceel\n                                                         grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden\n                                                         tot het hart van die weg, dat water of dat groen; en\n\nc. is de in rekening te brengen belemmeringshoek \u03b1, bedoeld in NEN 2057, voor elk te\n                                                         onderscheiden segment niet kleiner dan 20\u00b0.\n\n4 Het eerste en tweede lid gelden niet voor een bouwwerk of een gedeelte daarvan voor\n                                                   de landsverdediging of de bescherming van de bevolking.\n\n5 Het eerste en tweede lid gelden niet voor een bedgebied dat niet ook is bestemd voor\n                                                   spelactiviteiten.\n\n6 In afwijking van het eerste lid en tweede lid kan in een celeenheid of andere ruimte\n                                                   voor het insluiten van personen worden volstaan met het waarneembaar zijn van de dag-\n                                                   en nachtcyclus.\n\n7 Het eerste en tweede lid gelden alleen voor een bedgebied.\n\n8 Bij de bepaling van de in het eerste lid bedoelde vloeroppervlakte van een verblijfsgebied\n                                                   blijft een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van meer dan 150\u00a0m2 buiten beschouwing. Op een dergelijke verblijfsruimte is het tweede lid niet van\n                                                   toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk is bijna energieneutraal.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in de tabellen 4.148A of 4.148B regels zijn aangewezen,\n                                                   wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nbijna energieneutraal\n\nafbakening maatwerkvoorschriften minimumwaarde\n\naandeel hernieuwbare energie\n\nbijna energieneutraal\n\nartikel\n\n4.149\n\n4.149a\n\n4.149b\n\n4\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\nEnergiebehoefte\n\nPrimair fossiel energiegebruik\n\nAandeel hernieuwbare energie\n\n[kWh/m2/jr]\n\n[kWh/m2/jr]\n\n[%]\n\n(1) geldt als Als/Ag \u2264\u00a01,83\n\n(2) geldt als Als/Ag >\u00a01,83 en \u2264\u00a03,0\n\n(3) geldt als Als/Ag >\u00a03,0\n\n(4) geldt als Als/Ag \u2264\u00a01,5\n\n(5) geldt als Als/Ag >\u00a01,5 en \u2264\u00a03,0\n\n(6) geldt als Als/Ag \u2264\u00a01,8\n\n(7) geldt als Als/Ag >\u00a01,8\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoongebouw\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n(1) 65\n\n50\n\n40\n\n(2) 55 + 30 x (Als/Ag \u2013 1,5)\n\n(3) 100 + 50 x (Als/Ag \u2013 3,0)\n\nb\n\nwoonwagen\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n100 + 30 x (Als/Ag \u2013 2,0)\n\n60\n\n50\n\nc\n\ndrijvend bouwwerk na 2018\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n80 + 30 x (Als/Ag \u2013 1,5)\n\n50\n\n50\n\ngerealiseerde ligplaats\n\nd\n\ndrijvend bouwwerk andere ligplaats\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n80 + 30 x (Als/Ag \u2013 1,5)\n\n70\n\n50\n\ne\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n(4) 55\n\n30\n\n50\n\n(5) 55 + 30 x (Als/Ag \u2013 1,5)\n\n(3) 100 + 50 x (Als/Ag \u2013 3,0)\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n(6) 160\n\n70\n\n40\n\n(7) 160 + 30 x (Als/Ag \u2013 1,8)\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n(6) 90\n\n60\n\n30\n\n(7) 90 + 30 x (Als/Ag \u2013 1,8)\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n(6) 160\n\n120\n\n30\n\n(7) 160 + 35 x (Als/Ag \u2013 1,8)\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n350\n\n130\n\n30\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n(6) 90\n\n50\n\n40\n\n(7) 90 + 35 x (Als/Ag \u2013 1,8)\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n(6) 90\n\n40\n\n30\n\n(7) 90 + 30 x (Als/Ag \u2013 1,8)\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n(6) 100\n\n130\n\n40\n\n(7) 100 + 35 x (Als/Ag \u2013 1,8)\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n(4) 55\n\n40\n\n50\n\n(5) 55 + 30 x (Als/Ag \u2013 1,5)\n\n(3) 100 + 50 x (Als/Ag \u2013 3,0)\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n(6) 190\n\n70\n\n40\n\n(7) 190 + 30 x (Als/Ag \u2013 1,8)\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n(6) 40\n\n90\n\n30\n\n(7) 40 + 15 x (Als/Ag \u2013 1,8)\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n(6) 70\n\n60\n\n30\n\n(7) 70 + 30 x (Als/Ag \u2013 1,8)\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\ngebruiksfunctie\n\nwaarden\n\nthermische isolatie, warmteweerstand\n\nthermische isolatie,\n\nwarmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt\n\nluchtvolumestroom\n\ngebruiksfunctie met een lage energievraag\n\ntijdelijk bouwwerk\n\novergangsrecht: energiezuinigheid\n\nthermische isolatie, warmteweerstand\n\nthermische isolatie, warmteweerstand\n\nthermische isolatie, warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt\n\nartikel\n\n4.152\n\n4.153\n\n4.154\n\n4.155\n\n4.156\n\n4.157\n\n4.152\n\n4.156\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1 en 8\n\n3\n\n5 en 6\n\n1\n\n2\n\n[m2.K/W]\n\n[m2.K/W]\n\n[W/m2K]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na.\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n2,6\n\n2,6\n\n2,6\n\n1,3\n\n4,2\n\nb.\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n2,6\n\n2,2\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n1,3\n\n4,2\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n1,3\n\n4,2\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na.\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n1,3\n\n4,2\n\nb.\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n1,3\n\n4,2\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n1,3\n\n4,2\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n1,3\n\n4,2\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na.\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n1,3\n\n4,2\n\nb.\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n1,3\n\n4,2\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n1,3\n\n4,2\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n1,3\n\n4,2\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n1,3\n\n4,2\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n4,7\n\n6,3\n\n3,7\n\n1,3\n\n4,2\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een gebruiksfunctie heeft, bepaald volgens NTA 8800, een energiebehoefte en een primair\n                                                   fossiel energiegebruik van ten hoogste de in tabel 4.148A aangegeven waarden en een aandeel hernieuwbare energie van tenminste de in die tabel\n                                                   aangegeven waarde.\n\n2 In afwijking van het eerste lid worden bij een gebouw of een gedeelte daarvan, dat\n                                                   op niet meer dan een perceel ligt, met meerdere gebruiksfuncties niet van dezelfde\n                                                   soort, waarvoor volgens het eerste lid een eis geldt, bepaald volgens NTA 8800, de\n                                                   waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en hernieuwbare energie\n                                                   naar gebruiksoppervlak gewogen. Bij het bepalen van die waarden wordt per gebruiksfunctie\n                                                   uitgegaan van de in tabel 4.148A aangegeven waarden.\n\n3 Bij toepassing van dit artikel gelden voor een nevengebruiksfunctie van de woonfunctie\n                                                   de eisen aan de woonfunctie.\n\n4 Bij toepassing van dit artikel op een gebruiksfunctie in een gebouw of een gedeelte\n                                                   daarvan, met een naar gebruiksoppervlak gewogen gemiddelde specifieke interne warmtecapaciteit\n                                                   van 180 kJ/m2K of minder, bepaald volgens NTA 8800, worden de in tabel 4.148A aangegeven maximumwaarden voor energiebehoefte verhoogd met 5 kWh/m2.jr.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nEen maatwerkvoorschrift over de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie\n                                             bij een woongebouw kan alleen inhouden dat als gevolg van locatiegebonden omstandigheden\n                                             niet aan de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie hoeft te worden voldaan,\n                                             waarbij dat blijkt uit de Leidraad afwijking eis hernieuwbare energie woongebouwen\n                                             (nieuwbouw).\n\n1 Een woonfunctie heeft, bepaald volgens paragraaf 5.7 van NTA 8800, een waarde voor\n                                                   oververhitting van ten hoogste 1,20 voor iedere rekenzone en ori\u00ebntatie.\n\n2 Als de hoogst berekende waarde voor oververhitting bij een niet in een woongebouw\n                                                   gelegen woonfunctie meer dan 1,20 is, wordt met een berekening aangetoond dat het\n                                                   totaal aantal gewogen overschrijdingsuren in elke verblijfsruimte van die woonfunctie\n                                                   op jaarbasis niet meer dan 450 is.\n\n3 Als in een woongebouw bij een of meer woonfuncties binnen dat woongebouw de hoogst\n                                                   berekende waarde voor oververhitting meer dan 1,20 is, wordt bij de woonfunctie met\n                                                   de hoogst berekende waarde voor oververhitting met een berekening aangetoond dat het\n                                                   aantal gewogen overschrijdingsuren in elke verblijfsruimte van die woonfunctie op\n                                                   jaarbasis niet meer dan 450 is.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een onderdeel van een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied,\n                                                   een toiletruimte of een badruimte heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand\n                                                   van ten minste 2,6\u00a0m2\u2022K/W. De gemiddelde warmteweerstand van de onderdelen van de van het bouwwerk deel\n                                                   uitmakende verticale uitwendige constructies van een verblijfsgebied, een toiletruimte\n                                                   of een badruimte is een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de\n                                                   in tabel 4.148B aangegeven waarde.\n\n2 In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, heeft de uitwendige scheidingsconstructie\n                                                   van een drijvend bouwwerk op een op 1\u00a0januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een\n                                                   gemiddelde warmteweerstand van ten minste 3,7\u00a0m2\u2022K/W.\n\n3 Een onderdeel van een horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van\n                                                   een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte heeft een volgens NTA 8800\n                                                   bepaalde warmteweerstand van ten minste 2,6\u00a0m2\u2022K/W. De gemiddelde warmteweerstand van de onderdelen van de van het bouwwerk deel\n                                                   uitmakende horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied,\n                                                   een toiletruimte of een badruimte is een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand\n                                                   van ten minste de in tabel 4.148B aangegeven waarde.\n\n4 In afwijking van het derde lid, tweede volzin, heeft de uitwendige scheidingsconstructie\n                                                   van een drijvend bouwwerk op een op 1\u00a0januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een\n                                                   gemiddelde warmteweerstand van ten minste 4,5\u00a0m2\u2022K/W.\n\n5 Een onderdeel van een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied,\n                                                   een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie\n                                                   aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn\n                                                   op de warmteweerstand, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten\n                                                   minste 2,6\u00a0m2\u2022K/W. De gemiddelde warmteweerstand van de onderdelen van de van het bouwwerk deel\n                                                   uitmakende constructies die de scheiding vormen tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte\n                                                   of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende\n                                                   delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand,\n                                                   is een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 4.148B\n                                                   aangegeven waarde.\n\n6 Een onderdeel van een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen\n                                                   een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en de grond of het water, met\n                                                   inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor\n                                                   zover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een volgens NTA 8800\n                                                   bepaalde warmteweerstand van ten minste 2,6\u00a0m2\u2022K/W. De gemiddelde warmteweerstand van de onderdelen van de van het bouwwerk deel\n                                                   uitmakende uitwendige scheidingsconstructies die de scheiding vormen tussen een verblijfsgebied,\n                                                   een toiletruimte of een badruimte en de grond of het water, met inbegrip van de op\n                                                   die constructies aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen\n                                                   van invloed zijn op de warmteweerstand is een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand\n                                                   van ten minste de in tabel 4.148B gegeven waarde.\n\n7 In afwijking van het eerste, tweede en zesde lid heeft de uitwendige scheidingsconstructie\n                                                   van het drijflichaam van een drijvend bouwwerk een volgens NTA 8800 bepaalde gemiddelde\n                                                   warmteweerstand van ten minste 3,7m2\u2022K/W en bij een op 1\u00a0januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een warmteweerstand van\n                                                   ten minste 2,6\u00a0m2\u2022K/W.\n\n8 Een onderdeel van een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen\n                                                   een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een ruimte die niet wordt\n                                                   verwarmd of die alleen wordt verwarmd voor een ander doel dan het verblijven van personen\n                                                   heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 2,6\u00a0m2\u2022K/W. De gemiddelde warmteweerstand vande onderdelen van de van het bouwwerk deel\n                                                   uitmakende inwendige scheidingsconstructies die de scheiding vormen tussen een verblijfsgebied,\n                                                   een toiletruimte of een badruimte en een ruimte die niet wordt verwarmd of die alleen\n                                                   wordt verwarmd voor een ander doel dan het verblijven van personen is een volgens\n                                                   NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 4.148B gegeven waarde.\n\n9 Het eerste tot en met achtste lid zijn niet van toepassing op een oppervlakte aan\n                                                   scheidingsconstructies waarvan de getalswaarde niet groter is dan 2% van de gebruiksoppervlakte\n                                                   van de gebruiksfunctie.\n\n10 Het eerste, derde, vijfde, zesde, en het achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing\n                                                   op scheidingsconstructies van een functiegebied.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Ramen, deuren en kozijnen in een in artikel 4.152 bedoelde scheidingsconstructie hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt\n                                                   van ten hoogste 2,2\u00a0W/m2\u2022K. De gemiddelde warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt van de ramen, deuren en kozijnen in de\n                                                   in artikel 4.152 bedoelde scheidingsconstructies van een bouwwerk is, bepaald volgens\n                                                   de in het derde lid gegeven methode, ten hoogste 1,65\u00a0W/m2\u2022K.\n\n2 Met ramen, deuren en kozijnen gelijk te stellen constructieonderdelen in een in artikel 4.152 bedoelde scheidingsconstructie hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt\n                                                   van ten hoogste 1,65\u00a0W/m2\u2022K.\n\n3 De gemiddelde warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend\n                                                   met de formule:\n\nwaarin wordt verstaan onder:\n\nx: het aantal ramen, deuren en kozijnen van het bouwwerk;\n\nUn: de warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NTA\n                                                   8800;\n\nAn: het geprojecteerde oppervlak van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NTA\n                                                   8800; en\n\nAt: het totale geprojecteerde oppervlak van alle ramen, deuren en kozijnen van het\n                                                   bouwwerk.\n\n1 De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden,\n                                                   toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m3/s.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft een gebouw of een gedeelte daarvan dat op niet\n                                                   meer dan een bouwwerkperceel ligt, met meerdere gebruiksfuncties waarvoor volgens\n                                                   het eerste lid een eis aan de luchtvolumestroom geldt, een volgens NEN 2686 bepaalde\n                                                   luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten\n                                                   van de gebruiksfuncties die niet groter is dan 0,2\u00a0m3/s.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Op een gebruiksfunctie die niet is bestemd om te worden verwarmd of gekoeld voor personen\n                                                   zijn de artikelen 4.149 tot en met 4.154 niet van toepassing.\n\n2 Op een gebruiksfunctie waarbij de in artikel 4.149, eerste lid, bedoelde waarde ten hoogste 1% bedraagt van de maximum waarde voor primair fossiel\n                                                   energiegebruik zijn de artikelen 4.149 tot en met 4.154 niet van toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk dat bestemd is om te worden verwarmd is artikel 4.152 van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van het eerste lid, tweede volzin,\n                                                   het derde lid, tweede volzin, het vijfde lid, tweede volzin, het zesde lid, tweede\n                                                   volzin, het zevende lid en het achtste lid, tweede volzin, en met dien verstande dat\n                                                   de warmteweerstand ten minste de in tabel 4.148B aangegeven waarde is.\n\n2 Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk dat bestemd is om te worden verwarmd is artikel 4.153 van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van het eerste lid, tweede volzin,\n                                                   en met dien verstande dat de warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt ten hoogste de in tabel 4.148B aangegeven waarde is.\n\n3 Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk dat bestemd is om te worden verwarmd is artikel 4.154 van overeenkomstige toepassing.\n\n1 Een bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe\n                                                   te passen materialen wordt beperkt.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.158 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nmilieuprestatie\n\nartikel\n\n4.159\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na.\n\nwoonwagen\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb.\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een woonfunctie heeft een milieuprestatie van ten hoogste 0,8, bepaald volgens de\n                                                   Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.\n\n2 Een kantoorgebouw heeft een milieuprestatie van ten hoogste 1, bepaald volgens de\n                                                   Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw als de totale gebruiksoppervlakte\n                                                   aan kantoorfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan in het kantoorgebouw of in het\n                                                   gebouw waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt kleiner is dan 100\u00a0m2.\n\n4 Het tweede lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw dat deel uitmaakt van een\n                                                   gebouw met andere gebruiksfuncties dan de kantoorfunctie of nevengebruiksfuncties\n                                                   daarvan.\n\n1 Een bouwwerk heeft voldoende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n1 Een woongebouw met een parkeergelegenheid in het gebouw of buiten het gebouw op hetzelfde\n                                                   bouwwerkperceel, met meer dan tien parkeervakken, heeft leidingdoorvoeren voor oplaadpunten\n                                                   voor ieder parkeervak.\n\n2 Een gebouw, anders dan een woongebouw, met een parkeergelegenheid in het bouwwerk\n                                                   of buiten het bouwwerk op hetzelfde bouwwerkperceel, met meer dan tien parkeervakken,\n                                                   heeft ten minste een oplaadpunt en leidingdoorvoeren voor oplaadpunten voor ten minste\n                                                   een op de vijf parkeervakken.\n\n1 Een bouwwerk, anders dan een woonfunctie, met een verwarmingssysteem of gecombineerd\n                                                   ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 290\n                                                   kW of een airconditioningsysteem of gecombineerd airconditioning- en ventilatiesysteem\n                                                   met een nominaal vermogen van meer dan 290 kW heeft een systeem voor gebouwautomatisering\n                                                   en -controle.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\nHet systeem voor gebouwautomatisering en -controle als bedoeld in artikel 4.160c, eerste lid, is in staat:\n\na. het energieverbruik permanent te controleren, bij te houden, te analyseren en de bijsturing\n                                                   ervan mogelijk te maken;\n\nb. de energie-effici\u00ebntie van het gebouw te toetsen, rendementsverliezen van technische\n                                                   bouwsystemen op te sporen, en de beheerder van de voorzieningen of technische bouwsystemen\n                                                   te informeren over de mogelijkheden om de energie-effici\u00ebntie te verbeteren; en\n\nc. communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw\n                                                   mogelijk te maken, en interoperabel te zijn met technische bouwsystemen van verschillende\n                                                   soorten eigendomstechnologie\u00ebn, toestellen en fabrikanten.\n\nDe artikelen 4.160c en 4.160d zijn niet van toepassing tot en met 31\u00a0december 2025.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nMet een maatwerkregel kunnen alleen gebieden of categorie\u00ebn woonfuncties worden aangewezen\n                                             waarbij kan worden afgeweken van een regel in deze afdeling, waarbij afwijken alleen\n                                             versoepelen kan inhouden.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een woonfunctie heeft een verblijfsgebied dat bruikbaar is voor de voor de woonfunctie\n                                                   kenmerkende activiteiten.\n\n2 Als voor een woonfunctie in tabel 4.162 regels zijn aangewezen, wordt voor die woonfunctie\n                                                   aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\naanwezigheid\n\nafmetingen verblijfsgebied en\n\nverblijfsruimte\n\naanwezigheid\n\nafmetingen verblijfsgebied en\n\nverblijfsruimte\n\nartikel\n\n4.163\n\n4.164\n\n4.163\n\n4.164\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n4\n\n[m2]\n\n[m]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n18\n\n2,2\n\nb\n\nvoor studenten\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n15\n\n2,6\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n18\n\n2,6\n\n1 Een woonfunctie heeft ten minste de in tabel 4.162 aangegeven vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied.\n\n2 Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5\u00a0m2.\n\n2 Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een breedte van ten minste 1,8\u00a0m.\n\n3 In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte\n                                                   van ten minste 11\u00a0m2 en een breedte van ten minste 3\u00a0m.\n\n4 Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.162 aangegeven hoogte boven de vloer.\n\n1 Een woonfunctie heeft voldoende toiletruimte.\n\n2 Als voor een woonfunctie in tabel 4.165 regels zijn aangewezen, wordt voor die woonfunctie\n                                                   aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\naanwezigheid\n\ntoiletruimte\n\nafmetingen\n\ntoiletruimte\n\nafmetingen\n\ntoiletruimte\n\nartikel\n\n4.166\n\n4.167\n\n4.167\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n[m]\n\na\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n2,1\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n2,3\n\n1 Een woonfunctie heeft een toiletruimte.\n\n2 Op een toiletruimte zijn niet meer dan vijf woonfuncties aangewezen.\n\n3 Op een toiletruimte zijn alleen woonfuncties of een nevengebruiksfunctie daarvan aangewezen.\n\n1 Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.166 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9\u00a0m x 1,2\u00a0m.\n\n2 Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste lid heeft boven die vloer ten minste\n                                                   de in tabel 4.165 aangegeven hoogte.\n\n1 Een woonfunctie heeft voldoende badruimte.\n\n2 Als voor een woonfunctie in tabel 4.168 regels zijn aangewezen, wordt voor die woonfunctie\n                                                   aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\naanwezigheid badruimte\n\nAfmetingen\n\nbadruimte\n\nafmetingen badruimte\n\nartikel\n\n4.169\n\n4.170\n\n4.170\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n3\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n[m]\n\na\n\nwoonwagen\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n2,1\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n2,3\n\nEen woonfunctie heeft een badruimte.\n\n1 Een badruimte als bedoeld in artikel 4.169 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6\u00a0m2 en een breedte van ten minste 0,8\u00a0m.\n\n2 Een badruimte als bedoeld in artikel 4.169 die is samengevoegd met een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.166 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 2,2\u00a0m2 en een breedte van ten minste 0,9\u00a0m.\n\n3 Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid heeft boven die vloer\n                                                   ten minste de in tabel 4.168 aangegeven hoogte.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een woonfunctie, anders dan een woonfunctie waarin door het Centraal Orgaan opvang\n                                                   asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden, heeft een afsluitbare bergruimte\n                                                   om fietsen of scootmobielen beschermd tegen weer en wind te kunnen opbergen.\n\n2 Als voor een woonfunctie in tabel 4.171 regels zijn aangewezen, wordt voor die woonfunctie\n                                                   aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\naanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen\n\nregenwerend\n\nartikel\n\n4.172\n\n4.173\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor zorg\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor studenten\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een woonfunctie heeft als nevengebruiksfunctie een niet-gemeenschappelijke afsluitbare\n                                                   bergruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 5\u00a0m2 en een breedte van ten minste 1,8\u00a0m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2,3\u00a0m.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kan bij een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte\n                                                   van niet meer dan 50\u00a0m2 de bergruimte gemeenschappelijk zijn als de vloeroppervlakte van de bergruimte ten\n                                                   minste 1,5\u00a0m2 per woonfunctie bedraagt.\n\n3 Een bergruimte als bedoeld in dit artikel is vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar\n                                                   via het aansluitende terrein of een gemeenschappelijke verkeersruimte.\n\nDe uitwendige scheidingsconstructie van een bergruimte als bedoeld in artikel 4.172 is, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een woonfunctie, anders dan een woonfunctie waarin door het Centraal Orgaan opvang\n                                                   asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden, heeft een rechtstreeks bereikbare\n                                                   buitenruimte.\n\n2 Als voor een woonfunctie in tabel 4.174 regels zijn aangewezen, wordt voor die woonfunctie\n                                                   aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\naanwezigheid, afmetingen en bereikbaarheid\n\nartikel\n\n4.175\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor studenten\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n1 Een woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke buitenruimte met een vloeroppervlakte\n                                                   van ten minste 4\u00a0m2 en een breedte van ten minste 1,5\u00a0m, die rechtstreeks bereikbaar is vanuit een niet-gemeenschappelijk\n                                                   verblijfsgebied van die woonfunctie.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kan bij een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte\n                                                   van niet meer dan 50\u00a0m2 de buitenruimte gemeenschappelijk zijn als de vloeroppervlakte aan buitenruimte ten\n                                                   minste 1\u00a0m2 per op die buitenruimte aangewezen woonfunctie bedraagt, met een minimum van 4\u00a0m2 en een breedte van ten minste 1,3\u00a0m. De buitenruimte is rechtstreeks vanuit de woning\n                                                   bereikbaar of via gemeenschappelijke ruimten.\n\n1 Een woonfunctie heeft opstelplaatsen voor een aanrecht, een kooktoestel, een verwarmingstoestel\n                                                   en een warmwatertoestel.\n\n2 Als voor een woonfunctie in tabel 4.176 regels zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie\n                                                   aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\naanwezigheid\n\nopstelplaats\n\nafmetingen\n\nopstelplaats\n\nartikel\n\n4.177\n\n4.178\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor zorg\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n1 Een woonfunctie heeft in ten minste een verblijfsgebied een opstelplaats voor een\n                                                   aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel.\n\n2 Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een verwarmingstoestel, waarvan de afmetingen\n                                                   zijn afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit geldt niet als de gebruiksfunctie wordt\n                                                   aangesloten op een publieke voorziening voor verwarming.\n\n3 Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een warmwatertoestel, waarvan de afmetingen\n                                                   zijn afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit geldt niet als de gebruiksfunctie wordt\n                                                   aangesloten op een publieke voorziening voor warm water.\n\n1 Een opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 4.177, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,5\u00a0m x 0,6\u00a0m.\n\n2 Een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.177, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,6\u00a0m x 0,6\u00a0m.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk heeft ruimten die voldoende bereikbaar zijn.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.179 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nvrije doorgang: doorgang\n\nvrije doorgang: verkeersroute\n\noverbrugging van hoogteverschillen\n\nvrije doorgang: doorgang\n\nvrije doorgang: verkeersroute\n\nartikel\n\n4.180\n\n4.181\n\n4.182\n\n4.180\n\n4.181\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1 en 2\n\n1\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n[m]\n\n[m]\n\na.\n\nwoonwagen\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2,1\n\n2,1\n\nb.\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2,3\n\n2,3\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na.\n\nvoor alcoholgebruik\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n2,1\n\n2,1\n\nb.\n\nvoor het aanschouwen van sport, voor film, voor muziek of voor theater\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n2,1\n\n2,1\n\nc.\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2,1\n\n2,1\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2,1\n\n2,1\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n2,1\n\n2,1\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na.\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb.\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2,1\n\n2,1\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2,1\n\n2,1\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2,1\n\n2,1\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2,1\n\n2,1\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2,1\n\n2,1\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n2,1\n\n2,1\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85\u00a0m en ten minste de in tabel 4.179 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een doorgang naar:\n\na. een verblijfsgebied;\n\nb. een verblijfsruimte;\n\nc. een toiletruimte als bedoeld in de artikelen 4.166 en 4.186;\n\nd. een badruimte als bedoeld in de artikelen 4.169 en 4.186;\n\ne. een bergruimte als bedoeld in artikel 4.171;\n\nf. een buitenruimte als bedoeld in artikel 4.174; en\n\ng. een ruimte voor het bereiken van een lift als bedoeld in artikel 4.189.\n\nDit geldt ook voor een doorgang op een route vanaf het aansluitende terrein naar een\n                                                   in dit lid bedoelde ruimte.\n\n2 Een lifttoegang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85\u00a0m en een tussen de onderdelen\n                                                   van de bouwconstructie gemeten hoogte van ten minste de in tabel 4.179 aangegeven vrije hoogte.\n\n1 Een verkeersroute die begint bij een doorgang als bedoeld in artikel 4.180 loopt door een ruimte met een vrije breedte van ten minste 0,85\u00a0m en ten minste de\n                                                   in tabel 4.179 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt niet voor zover de verkeersroute over een trap\n                                                   voert.\n\n2 Als de in het eerste lid bedoelde ruimte een gemeenschappelijke verkeersruimte is,\n                                                   is de vrije breedte ten minste 1,2\u00a0m. Dit geldt niet voor zover de verkeersroute over\n                                                   een trap voert.\n\n3 Een toegang van een woongebouw als bedoeld in artikel 4.173, tweede lid, ontsluit een gemeenschappelijke verkeersruimte die bij die toegang over een lengte\n                                                   van ten minste 1,5\u00a0m een vrije doorgang heeft met een breedte van ten minste 1,5\u00a0m.\n\n4 Aan een doorgang van een liftschacht grenst een ruimte met een vloeroppervlakte van\n                                                   ten minste 1,5\u00a0m x 1,5\u00a0m.\n\n5 In aanvulling op het tweede lid heeft een gemeenschappelijke verkeersruimte over een\n                                                   lengte van 1,5\u00a0m een vrije doorgang met een breedte van ten minste 1,5\u00a0m. Dit geldt\n                                                   niet als een rolstoelgebruiker vanuit die verkeersruimte zonder te keren het aansluitende\n                                                   terrein kan bereiken.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Op ten minste een route tussen de vloer ter plaatse van de toegang van een woongebouw\n                                                   zonder een toegankelijkheidssector en het aansluitende terrein is een hoogteverschil\n                                                   groter dan 0,02\u00a0m, gemeten vanaf de vloer met aankleding, overbrugd door een hellingbaan.\n                                                   Het hoogteverschil tussen die toegang en het aansluitende terrein is niet groter dan\n                                                   1\u00a0m.\n\n2 Bij alle toegangen van een woonfunctie is een hoogteverschil op de route tussen een\n                                                   niet-gemeenschappelijke vloer en de aangrenzende vloer van een gemeenschappelijke\n                                                   verkeersruimte of het aansluitende terrein groter dan 0,02\u00a0m, gemeten vanaf de vloer\n                                                   met aankleding, overbrugd door een hellingbaan. Het hoogteverschil tussen die toegang\n                                                   en het aansluitende terrein of de gemeenschappelijke verkeersruimte is niet groter\n                                                   dan 1\u00a0m.\n\n3 Op ten minste een route tussen ten minste een uitgang van een woonfunctie en een gemeenschappelijke\n                                                   buitenruimte als bedoeld in artikel 4.175, tweede lid, is een hoogteverschil groter dan 0,02\u00a0m, gemeten vanaf de vloer met aankleding,\n                                                   overbrugd door een lift of een hellingbaan.\n\n4 Een woongebouw waarin de vloer ter plaatse van de toegang van een woonfunctie hoger\n                                                   ligt dan 3\u00a0m boven het meetniveau, heeft op elke bouwlaag een opstelplaats voor een\n                                                   lift, met een liftkooi met een vloeroppervlakte van ten minste 1,05\u00a0m x 2,05\u00a0m.\n\n5 Op ten minste een route tussen de vloer ter plaatse van de toegang van een gebouw\n                                                   zonder een toegankelijkheidssector en het aansluitende terrein is een hoogteverschil\n                                                   groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de vloer met aankleding, overbrugd door een hellingbaan.\n                                                   Het hoogteverschil tussen die toegang en het aansluitende terrein is niet groter dan\n                                                   1\u00a0m.\n\n1 Een bouwwerk heeft ruimten die voldoende toegankelijk zijn voor personen met een functiebeperking.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.183 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\ntoegankelijkheidssector:\n\naanwezigheid\n\ntoegankelijkheidssector:\n\nvloeroppervlakte algemeen\n\ntoegankelijkheidssector:\n\naanwezigheid specifieke ruimten\n\ntoegankelijkheidssector:\n\nvloeroppervlakte specifieke\n\nruimten\n\ntoegankelijkheidssector:\n\nbereikbaarheid\n\ntoegankelijkheidssector:\n\nhoogteverschillen\n\nlift: afmetingen en loopafstand\n\ntoegankelijkheidssector:\n\naanwezigheid\n\ntoegankelijkheidssector:\n\nvloeroppervlakte algemeen\n\ntoegankelijkheidssector:\n\naanwezigheid specifieke ruimten\n\nartikel\n\n4.184\n\n4.185\n\n4.186\n\n4.187\n\n4.188\n\n4.189\n\n4.190\n\n4.184\n\n4.185\n\n4.186\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n3\n\n1\n\n4\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n[m2]\n\n[%]\n\n[n]\n\na\n\nwoonwagen\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor zorg met een g.o. > 500\u00a0m2\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor alcoholgebruik\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n250\n\n80\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor het aanschouwen van sport, voor film, voor muziek of voor theater.\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n250\n\n40\n\n\u2013\n\nc\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n250\n\n80\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n6\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n400\n\n40\n\n300\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n250\n\n80\n\n300\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n250\n\n80\n\n300\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n400\n\n40\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n400\n\n40\n\n300\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n250\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n400\n\n40\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n400\n\n100\n\n1.050\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n400\n\n40\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n250\n\n60\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een woongebouw heeft een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector als:\n\na. de vloer van een verblijfsgebied in het woongebouw hoger ligt dan 12,5\u00a0m boven het\n                                                         meetniveau; of\n\nb. het woongebouw een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 3.500\u00a0m2 die hoger ligt dan 1,5\u00a0m boven het meetniveau.\n\n2 Een woonfunctie voor zorg met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500\u00a0m2 heeft een toegankelijkheidssector.\n\n3 Een gebruiksfunctie heeft een toegankelijkheidssector als de gebruiksoppervlakte van\n                                                   de gebruiksfunctie, samen met de gebruiksoppervlakte van andere in hetzelfde gebouw\n                                                   gelegen gebruiksfuncties waarvoor deze regel geldt, groter is dan de in tabel 4.179 aangegeven oppervlakte.\n\n4 Een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik met een gebruiksoppervlakte van meer dan\n                                                   150\u00a0m2 heeft een toegankelijkheidssector.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 In een gebouw met een toegankelijkheidssector ligt ten minste het in tabel 4.179 aangegeven percentage van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied van de gebruiksfunctie\n                                                   in een toegankelijkheidssector.\n\n2 Voor zover de in het eerste lid bedoelde gebruiksfunctie een nevengebruiksfunctie\n                                                   van een kantoor- of industriefunctie is, ligt, in afwijking van het eerste lid, ten\n                                                   minste 40% van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied van die gebruiksfunctie in\n                                                   een toegankelijkheidssector.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 In een toegankelijkheidssector ligt een verblijfsgebied.\n\n2 In een logiesgebouw met een toegankelijkheidssector ligt ten minste 5% van de logiesverblijven,\n                                                   op een geheel getal naar boven afgerond, in een toegankelijkheidssector.\n\n3 In een toegankelijkheidssector ligt een integraal toegankelijke toiletruimte.\n\n4 Op een in het derde lid bedoelde toiletruimte zijn niet meer personen aangewezen dan\n                                                   het in tabel 4.179 aangegeven aantal.\n\n5 Een gezondheidszorgfunctie met een bedgebied met toegankelijkheidssector heeft ten\n                                                   minste een integraal toegankelijke badruimte per 500\u00a0m2 vloeroppervlakte aan bedgebied, op een geheel getal naar boven afgerond.\n\n6 Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector heeft een aantal integraal toegankelijke\n                                                   badruimten van ten minste de getalswaarde van het aantal aanwezige badruimten gedeeld\n                                                   door 20, op een geheel getal naar boven afgerond.\n\n1 In een in artikel 4.186, eerste lid, bedoeld verblijfsgebied is ten minste een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte\n                                                   van ten minste 14\u00a0m2 bij een breedte van ten minste 3,2\u00a0m.\n\n2 Een integraal toegankelijke toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste\n                                                   1,65\u00a0m x 2,2\u00a0m.\n\n3 Een integraal toegankelijke badruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6\u00a0m\n                                                   x 1,8\u00a0m.\n\n4 Een integraal toegankelijke badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte heeft\n                                                   een vloeroppervlakte van ten minste 2,2\u00a0m x 2,2\u00a0m.\n\n1 Een ruimte die in een toegankelijkheidssector ligt, is rechtstreeks bereikbaar vanaf\n                                                   het aansluitende terrein of langs een verkeersroute die alleen door een toegankelijkheidssector\n                                                   voert.\n\n2 Ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector die rechtstreeks bereikbaar\n                                                   is vanaf het aansluitend terrein is de hoofdtoegang van het gebouw.\n\n3 Een verkeersroute in een toegankelijkheidssector loopt door een ruimte met een vrije\n                                                   breedte van ten minste 1,2\u00a0m en een vrije hoogte van ten minste 2,1\u00a0m.\n\n4 Een verkeersroute als bedoeld in het eerste lid voert niet door een niet-gemeenschappelijke\n                                                   ruimte van een andere gebruiksfunctie.\n\n5 De toegang van een woonfunctie gelegen in een woongebouw met een gemeenschappelijke\n                                                   toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.184, eerste lid, grenst aan een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector.\n\nOp ten minste een route tussen een punt in een toegankelijkheidssector en het aansluitende\n                                             terrein is een hoogteverschil groter dan 0,02\u00a0m, gemeten vanaf de vloer met aankleding,\n                                             overbrugd door een lift of een hellingbaan. Het hoogteverschil tussen de op die route\n                                             gelegen toegang van de toegankelijkheidssector en het aansluitende terrein is niet\n                                             groter dan 1\u00a0m.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De kooi van een lift als bedoeld in artikel 4.189 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,05\u00a0m x 1,35\u00a0m.\n\n2 In afwijking van het eerste lid heeft de kooi van een lift in een woongebouw met meer\n                                                   dan zes woonfuncties een vloeroppervlakte van ten minste 1,05\u00a0m x 2,05\u00a0m.\n\n3 De loopafstand tussen de toegang van een woonfunctie en de toegang van ten minste\n                                                   een lift als bedoeld in artikel 4.189 is ten hoogste 90\u00a0m. Als het tweede lid van toepassing is, wordt de loopafstand bepaald\n                                                   tussen de toegang van de woonfunctie en de toegang van ten minste een in het tweede\n                                                   lid bedoelde lift.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk met een toegankelijkheidssector, een woonfunctie als bedoeld in artikel 4.182, tweede lid, en een gebouw zonder toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.182, vijfde\n                                                   lid, zijn vanaf de openbare weg voldoende toegankelijk voor personen met een functiebeperking.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De hoofdtoegang van een gebouw met een toegankelijkheidssector,\u00a0een woonfunctie als\n                                                   bedoeld in artikel 4.182, tweede lid, of een gebouw zonder toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.182, vijfde\n                                                   lid, grenst aan de openbare weg of grenst aan een route naar de openbare weg die over\n                                                   een pad of steiger voert met:\n\na. een breedte van ten minste 1,1 m; en\n\nb. bij een te overbruggen hoogteverschil van meer dan 0,02 m: een hellingbaan als bedoeld\n                                                         in paragraaf 4.2.4.\n\n2 Een doorgang waardoor een in het eerste lid bedoelde route voert, heeft een vrije\n                                                   breedte van ten minste 0,85\u00a0m en een vrije hoogte van ten minste 2\u00a0m.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan\n                                                   worden gebruikt en verlaten.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.193 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nverlichting\n\nnoodverlichting\n\naansluiting op voorziening\n\nvoor elektriciteit\n\nverduisterde ruimte\n\nartikel\n\n4.194\n\n4.195\n\n4.196\n\n4.197\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het personenvervoer\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\nb\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\nc\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n*\n\n*\n\n1 Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak\n                                                   of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1\u00a0lux.\n\n2 Een onder het meetniveau gelegen functieruimte heeft een verlichtingsinstallatie die\n                                                   een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan\n                                                   geven van ten minste 1\u00a0lux.\n\n3 Een overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer met een gebruiksoppervlakte van\n                                                   meer dan 50\u00a0m2 heeft in een boven het meetniveau gelegen functieruimte een verlichtingsinstallatie\n                                                   die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte\n                                                   kan geven van ten minste 1\u00a0lux.\n\n4 Een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, heeft een verlichtingsinstallatie\n                                                   die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte\n                                                   kan geven van ten minste 1\u00a0lux.\n\n5 Een wegtunnelbuis heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak\n                                                   of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1\u00a0lux en een\n                                                   voorziening die een uit oogpunt van verkeersveiligheid voldoende geleidelijke overgang\n                                                   van daglicht naar kunstlicht waarborgt.\n\n1 Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een ruimte waardoor een vluchtroute\n                                                   uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.\n\n2 Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in artikel 4.194, tweede lid, heeft noodverlichting.\n\n3 Een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, heeft noodverlichting.\n\n4 Een wegtunnelbuis heeft noodverlichting.\n\n5 Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen 15\u00a0seconden\n                                                   na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten\n                                                   een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1\u00a0lux.\n\nEen verlichtingsinstallatie als bedoeld in de artikelen 4.194 en 4.195 is aangesloten op een in artikel 4.199 bedoelde voorziening voor elektriciteit.\n\nEen ruimte bestemd om te worden verduisterd tijdens het gebruik door meer dan 50\u00a0personen\n                                             heeft zodanige voorzieningen dat tijdens de verduistering een redelijke ori\u00ebntatie\n                                             mogelijk is.\n\n1 Bij een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie is\n                                                   die voorziening veilig zodat er geen sprake kan zijn van ongevallen zoals elektrocutie,\n                                                   verstikking, brandwonden of verwonding door explosies.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n1 Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan:\n\na. NEN 1010 bij lage spanning; en\n\nb. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 bij hoge spanning.\n\n2 In aanvulling op het eerste lid, aanhef en onder a, voldoen oplaadpunten voor elektrische\n                                                   voertuigen in een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen aan\n                                                   mode 3 of mode 4 als bedoeld in NEN 1010.\n\n1 Een voorziening voor gas voldoet aan:\n\na. NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5\u00a0bar; en\n\nb. NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5\u00a0bar en lager dan 40\u00a0bar.\n\n2 Een bouwwerk met een aansluiting op het distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting,\n                                                   leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768.\n\n1 Bij een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of warmwater is die voorziening\n                                                   zodanig dat de gezondheid niet nadelig kan worden be\u00efnvloed als gevolg van het vrijkomen,\n                                                   ontstaan of ontwikkelen van gevaarlijke stoffen of biologische agentia in drinkwater\n                                                   of warmwater.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nEen voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.\n\nEen voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006.\n\n1 Een bouwwerk heeft een voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en\n                                                   hemelwater waarmee het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden\n                                                   afgevoerd.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.204 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nafvoer van huishoudelijk\n\nafvalwater\n\nafvoer van hemelwater\n\nartikel\n\n4.205\n\n4.206\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een andere opstelplaats voor\n                                                   een lozingstoestel heeft voor die opstelplaats een afvoervoorziening voor huishoudelijk\n                                                   afvalwater.\n\n2 Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater heeft een capaciteit, een lucht-\n                                                   en waterdichtheid en een uitmonding en capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen\n                                                   aan NEN 3215.\n\n1 Een dak van een bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater\n                                                   met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens die norm bepaalde\n                                                   belasting van die voorziening.\n\n2 Een binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater\n                                                   is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht.\n\n1 Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat\n                                                   veilig kan worden gevlucht.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.207 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\nGebruiksfunctie\n\nLeden van toepassing\n\nbrandmeldinstallatie\n\nmelding en doormelding\n\ninspectiecertificaat\n\nbrandmeldinstallatie\n\nrookmelders\n\nArtikel\n\n4.208\n\n4.209\n\n4.210\n\n4.211\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nzorgclusterwoning in een woongebouw\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nzorgclusterwoning niet in een woongebouw\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\ngroepszorgwoning voor 24-uurszorg\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\nd\n\ngroepszorgwoning niet voor 24-uurszorg\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\ne\n\nvoor kamergewijze verhuur\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\nf\n\nandere woonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor het aanschouwen van sport\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\nc\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw met 24-uursbewaking\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\nb\n\nin een logiesgebouw zonder 24-uursbewaking\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\nc\n\nandere logiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor het personenvervoer\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 met een\n                                                   omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage II, als:\n\na. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan\n                                                         gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw, voor zover die gebruiksfuncties\n                                                         op eenzelfde vluchtroute zijn aangewezen groter is dan de in die bijlage aangegeven\n                                                         waarde;\n\nb. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie gemeten boven het\n                                                         meetniveau hoger ligt dan op de in die bijlage aangegeven hoogte; of\n\nc. deze bijlage dit aanwijst zonder dat sprake is van een gebruiksoppervlakte of hoogte\n                                                         als bedoeld onder a of b.\n\n2 Een brandcompartiment waarin een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als\n                                                   bedoeld in het eerste lid ligt, heeft een brandmeldinstallatie met eenzelfde omvang\n                                                   van de bewaking en doormelding als die gebruiksfunctie.\n\n3 Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte in niet meer dan een richting\n                                                   kan worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor die\n                                                   enkele vluchtroute voert, evenals verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico\n                                                   en een doorgang die aan die buiten die verblijfsruimte gelegen ruimte grenzen, voorzien\n                                                   van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535, als:\n\na. de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in\n                                                         meer dan \u00e9\u00e9n richting kan worden gevlucht meer dan 10\u00a0m is;\n\nb. de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert en\n                                                         van de daarop aangewezen verblijfsruimten meer dan 200\u00a0m2 is; of\n\nc. het aantal op de enkele vluchtroute aangewezen verblijfsruimten meer dan twee is.\n\n4 Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing als boven de in bijlage II bedoelde hoogste vloer niet meer dan zes opstelplaatsen voor bedden voor kinderen\n                                                   zijn.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een in artikel 4.208 bedoelde brandmeldinstallatie meldt rechtstreeks:\n\na. naar een zorgcentrale bij zorg op afroep; en\n\nb. naar een zusterpost bij 24-uurszorg.\n\n2 Een doormelding als bedoeld in artikel 4.208 vindt rechtstreeks plaats naar de regionale alarmcentrale van de brandweer.\n\nIn de in bijlage II aangewezen gevallen heeft een in artikel 4.208 voorgeschreven brandmeldinstallatie voor ingebruikname van het bouwwerk een geldig\n                                             inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.\n\n1 Bij een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen\n                                                   de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders\n                                                   die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen, bedoeld in\n                                                   NEN 2555.\n\n2 Een verblijfsruimte heeft een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst\n                                                   volgens de primaire inrichtingseisen, bedoeld in NEN 2555. Dit is niet van toepassing\n                                                   op een verblijfsruimte in een wooneenheid als elke wooneenheid in de woonfunctie in\n                                                   een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment ligt met een volgens NEN 6068 bepaalde\n                                                   weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag vanuit dat beschermd subbrandcompartiment\n                                                   naar een andere ruimte in het brandcompartiment van ten minste 30\u00a0minuten.\n\n3 Een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de\n                                                   uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van het gebouw hebben een of meer rookmelders\n                                                   die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen, bedoeld in\n                                                   NEN 2555.\n\n4 Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op een gebruiksfunctie met\n                                                   een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 4.208.\n\n5 In aanvulling op het derde lid is het in de primaire inrichtingseisen bedoelde alarmeringssignaal\n                                                   permanent waarneembaar door de voor de 24-uursbewaking van de logiesfunctie verantwoordelijke\n                                                   functionaris of vindt rechtstreekse doormelding plaats naar die functionaris.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat de gebruikers bij brand tijdig het bouwwerk\n                                                   kunnen ontvluchten of op een andere manier in veiligheid kunnen worden gebracht.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.212 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nontruimtingsalarminstallatie\n\ninspectiecertificaat\n\nontruimingsalarminstallatie\n\nvluchtrouteaanduidingen\n\ndeuren in vluchtroutes,\n\ndraairichting\n\ndeuren in vluchtroutes,\n\nweerstand bij het openen\n\nzelfsluitende\n\nconstructieonderdelen\n\nlift voor vluchten bij brand\n\nartikel\n\n4.213\n\n4.214\n\n4.215\n\n4.216\n\n4.217\n\n4.218\n\n4.218a\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na.\n\nvoor zorg met een g.o. > 500\u00a0m2\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\nb.\n\nandere woonfunctie voor zorg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\nc.\n\nvoor kamergewijze verhuur\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\nd.\n\nandere woonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na.\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb.\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\na.\n\nin een logiesgebouw met 24-uurs bewaking\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb.\n\nin een ander logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc.\n\nandere logiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na.\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb.\n\nvoor het personenvervoer\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc.\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na.\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb.\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 4.208 heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575.\n\n2 Het ontruimingssignaal van een in het eerste lid bedoelde ontruimingsalarminstallatie\n                                                   wordt bij het activeren van de automatische melder of handbrandmelder onmiddellijk\n                                                   en in het gehele gebouw in werking gesteld.\n\n3 In aanvulling op het eerste lid is het ontruimingssignaal van een ontruimingsalarminstallatie\n                                                   permanent waarneembaar door de voor de 24-uursbewaking van de logiesfunctie verantwoordelijke\n                                                   functionaris of vindt rechtstreekse doormelding plaats naar die functionaris.\n\nEen ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in artikel 4.213, eerste lid, die behoort bij een brandmeldinstallatie waarop artikel 4.210 van toepassing is, heeft een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond\n                                             van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen\n                                                   hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 3011 en aan de zichtbaarheidseisen,\n                                                   bedoeld in artikel 5.4.5 van NEN-EN 1838.\n\n2 Een wegtunnel heeft een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen,\n                                                   bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838. De vluchtrouteaanduiding\n                                                   is niet hoger dan 1,5\u00a0m boven de vloer aangebracht en de afstand tussen vluchtrouteaanduidingen\n                                                   is niet meer dan 25\u00a0m, gemeten langs de tunnelwand. Bij de vluchtrouteaanduiding is\n                                                   goed zichtbaar aangegeven de loopafstand in twee richtingen tot het einde van de tunnelbuis\n                                                   of, als die loopafstand korter is, de loopafstand tot de meest nabije toegang, bedoeld\n                                                   in artikel 4.68, derde lid.\n\n3 Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid:\n\na. is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats; en\n\nb. voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit,\n                                                         gedurende een periode van ten minste 60\u00a0minuten, aan de zichtbaarheidseisen die volgen\n                                                         uit het eerste en tweede lid.\n\n4 Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid gelegen op een vluchtroute\n                                                   vanuit een ruimte met een verlichtingsinstallatie die geen noodverlichting is als\n                                                   bedoeld in artikel 4.195, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid\n                                                   bedoelde zichtbaarheidseisen niet van toepassing.\n\n5 Een deur in een tunnel die toegang geeft tot een beschermde vluchtroute als bedoeld\n                                                   in artikel 4.68, derde lid, is uitgevoerd in de kleur groen, RAL 6024.\n\n1 Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis\n                                                   van een woongebouw draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.\n\n2 Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in\n                                                   als meer dan 37 personen op die uitgang zijn aangewezen.\n\n3 Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.\n\n4 Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid naar de uitgang van\n                                                   de woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan worden geopend:\n\na. door een lichte druk tegen de deur; of\n\nb. met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179 of NEN-EN 1125.\n\n2 Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden\n                                                   geopend door:\n\na. een lichte druk tegen de deur; of\n\nb. een lichte druk tegen een op circa 1\u00a0m boven de vloer over de volle breedte van de\n                                                         deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125.\n\n3 Een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het insluiten van personen,\n                                                   kan tijdens het vluchten met een sleutel worden geopend.\n\n4 Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole\n                                                   op een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren.\n\n5 Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een aanduiding\n                                                   waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn. Dit is niet van toepassing op\n                                                   een schuifdeur.\n\n6 Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift \u00abnooddeur\n                                                   vrijhouden\u00bb of \u00abnooduitgang\u00bb aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor\n                                                   aanvullende tekens in NEN 3011.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor\n                                                   een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag\n                                                   of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend.\n\n2 Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gemeenschappelijke doorgang.\n\n3 Het tweede lid geldt niet voor een deur in een gezamenlijke doorgang.\n\n4 Een toegangsdeur van een woonfunctie is alleen zelfsluitend bij brand in de woonfunctie\n                                                   of het woongebouw waarin de woonfunctie is gelegen.\n\n5 Het eerste lid geldt niet voor een deur van een celeenheid.\n\nDe voorziening voor elektriciteit van een lift als bedoeld in artikel 4.189 in een woongebouw voert alleen door een kruipruimte, de liftschacht of een ruimte\n                                             die alleen wordt gebruikt voor deze voorziening en waarbij de weerstand tegen brandoverslag\n                                             en branddoorslag van een naastgelegen ruimte naar deze ruimte ten minste 60 minuten\n                                             is bepaald volgens NEN 6068.\n\n1 Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand\n                                                   binnen redelijke tijd kan worden bestreden.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.219 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\nbrandslanghaspels\n\ndroge blusleidingen\n\nbluswatervoorziening wegtunnel\n\nblustoestellen\n\nautomatische brandblusinstallatie\n\ntijdelijk bouwwerk\n\nbrandslanghaspels\n\nartikel\n\n4,220\n\n4,221\n\n4,222\n\n4,223\n\n4.223a\n\n4,224\n\n4,220\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n[m2]\n\na.\n\nvoor zorg met een g.o. > 500\u00a0m2\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\nb.\n\nvoor kamergewijze verhuur\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\nc.\n\nandere woonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na.\n\nvoor kinderopvang\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\nb.\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n500\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na.\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\nb.\n\nander gezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n500\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na.\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\nb.\n\nandere industriefunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1.000\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n500\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na.\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\nb.\n\nandere logiesfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n500\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n500\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n500\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n*\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na.\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\nb.\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel.\n\n2 Een gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel als de gebruiksoppervlakte\n                                                   van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde\n                                                   soort in het gebouw groter is dan de waarde, vermeld in tabel 4.219.\n\n3 De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel en elk punt van de vloer\n                                                   van een gebruiksfunctie is niet groter dan de lengte van de brandslang, vermeerderd\n                                                   met 5\u00a0m. Dit is niet van toepassing op een niet in een gebruiksgebied gelegen vloer\n                                                   die alleen door niet-besloten ruimten kan worden bereikt.\n\n4 Een brandslanghaspel:\n\na. heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30 m;\n\nb. is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in artikel 4.202, die bij het mondstuk een statische druk geeft van niet minder dan 100\u00a0kPa en een\n                                                         capaciteit heeft van 1,3\u00a0m3/h bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels; en\n\nc. ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert.\n\n5 Een brandslanghaspel lid is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram\n                                                   als bedoeld in NEN 3011.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20\u00a0m boven\n                                                   het meetniveau heeft een droge blusleiding.\n\n2 Een wegtunnelbuis heeft een op een in artikel 4.222 bedoelde bluswatervoorziening aangesloten droge blusleiding met in elke hulppost\n                                                   als bedoeld in artikel 4.86 een brandslangaansluiting die bij brand een capaciteit van ten minste 120\u00a0m3/h kan leveren.\n\n3 De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een droge blusleiding en een punt\n                                                   in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgebied is niet groter dan 60\u00a0m.\n\n4 Een droge blusleiding voldoet aan NEN 1594.\n\nEen wegtunnel heeft een bluswatervoorziening die bij brand gedurende ten minste 60\n                                             minuten een capaciteit van ten minste 120\u00a0m3/h kan leveren.\n\n1 Een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een draagbaar blustoestel in een gezamenlijke\n                                                   keuken en ten minste een per bouwlaag in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute\n                                                   voert. Dit is niet van toepassing op de aanwezigheid van brandslanghaspels als bedoeld\n                                                   in artikel 4.220.\n\n2 Elke hulppost als bedoeld in artikel 4.86 heeft een draagbaar blustoestel.\n\n3 Een blustoestel is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram\n                                                   als bedoeld in NEN 3011.\n\n1 Een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen is voorzien van een\n                                                   automatische brandblusinstallatie als boven deze gebruiksfunctie een woonfunctie,\n                                                   bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan 4 jaar, celfunctie, logiesfunctie of gezondheidszorgfunctie\n                                                   met bedgebied is gelegen.\n\n2 Als de bovengelegen gebruiksfunctie een vloer van een verblijfsgebied heeft die hoger\n                                                   ligt dan 13\u00a0m boven het meetniveau geldt het eerste lid niet als:\n\na. de overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen een gebruiksoppervlakte\n                                                         heeft die 1.000\u00a0m2 of kleiner is;\n\nb. de bovengelegen gebruiksfunctie ten minste een vluchtroute als bedoeld in artikel 4.65 heeft waarvan de ruimte waardoor deze vluchtroute voert niet bereikbaar is vanuit\n                                                         de overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen; en\n\nc. de overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen geen automatisch parkeersysteem\n                                                         heeft.\n\n3 Als de bovengelegen gebruiksfunctie geen vloer van een verblijfsgebied heeft die hoger\n                                                   ligt dan 13\u00a0m boven het meetniveau geldt het eerste lid niet, tenzij:\n\na. de overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen een gebruiksoppervlakte\n                                                         heeft die groter is dan 1.000\u00a0m2; en\n\nb. de bovengelegen gebruiksfunctie slechts \u00e9\u00e9n vluchtroute zoals bedoeld in artikel 4.65 heeft waarvan de ruimte waardoor deze vluchtroute voert bereikbaar is vanuit de overige\n                                                         gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen.\n\n4 De automatische brandblusinstallatie is voor ingebruikname van het bouwwerk voorzien\n                                                   van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema\n                                                   Brandbeveiliging.\n\nOp het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.220 en 4.221 van toepassing.\n\n1 Een bouwwerk is zodanig toegankelijk voor hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden\n                                                   kunnen worden uitgevoerd en hulpverlening kan worden geboden.\n\n2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.225 regels zijn aangewezen, wordt voor die\n                                                   gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nbrandweeringang\n\nafbakening maatwerkvoorschriften brandweeringang\n\nbrandweerlift\n\nmobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten\n\nafbakening maatwerkvoorschriften mobiele communicatie hulpverleningsdiensten\n\noplaadpunten elektrische voertuigen\n\nartikel\n\n4.226\n\n4.227\n\n4,228\n\n4,229\n\n4,230\n\n4.230a\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na.\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb.\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n2\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na.\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb.\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een bouwwerk met een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie met inspectiecertificaat heeft een brandweeringang.\n\n2 In een bouwwerk met een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie met doormelding wordt een brandweeringang bij\n                                                   een brandmelding automatisch ontsloten of ontsloten met een systeem dat in overleg\n                                                   met de brandweer is bepaald.\n\nEen maatwerkvoorschrift over artikel 4.226 kan alleen inhouden:\n\na. dat een bouwwerk geen brandweeringang hoeft te hebben als de aard, de ligging of het\n                                                   gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist;\n                                                   of\n\nb. het aanwijzen van een of meer toegangen als brandweeringang als een bouwwerk meerdere\n                                                   toegangen heeft.\n\nEen gebouw waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20\u00a0m boven het\n                                             meetniveau heeft een brandweerlift.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een voor grote aantallen bezoekers bestemd bouwwerk waarbij het goed functioneren\n                                                   van hulpverleningsdiensten afhankelijk is van mobiele radiocommunicatie heeft, als\n                                                   dat voor die communicatie nodig is, een adequate installatie voor mobiele radiocommunicatie\n                                                   tussen hulpverleningsdiensten binnen en buiten dat bouwwerk.\n\n2 Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m heeft een adequate installatie\n                                                   voor mobiele radiocommunicatie tussen hulpverleningsdiensten binnen en buiten die\n                                                   wegtunnel.\n\nMet een maatwerkvoorschrift over artikel 4.229 kan alleen nadere invulling worden gegeven aan de maatregelen voor binnenhuisdekking.\n\n1 Een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen heeft een voorziening\n                                                   waarmee de oplaadpunten voor elektrische voertuigen tegelijkertijd kunnen worden uitgeschakeld.\n\n2 Bij de toegang voor motorvoertuigen van een overige gebruiksfunctie voor het stallen\n                                                   van motorvoertuigen is kenbaar hoe de in eerste lid bedoelde voorziening is uitgevoerd\n                                                   en waar de oplaadpunten voor elektrische voertuigen zich bevinden.\n\n1 Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m heeft zodanige voorzieningen\n                                                   dat de veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\nEen hulppost als bedoeld in artikel 4.86 heeft een noodtelefoon en een wandcontactdoos met een elektrische spanning van 230\u00a0volt.\n\nEen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 500\u00a0m is aangesloten op een bedieningscentrale\n                                             met een voorziening voor permanente videobewaking en automatische detectie van ongevallen\n                                             en van brand.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nEen wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250\u00a0m heeft ter beperking van uitbreiding\n                                             van brand door verspreiding van brandbare vloeistoffen en ter beperking van verspreiding\n                                             van giftige vloeistoffen in een rijbaanvloer ten minste iedere 20\u00a0m gemeten in de\n                                             lengterichting van de tunnelbuis, een voorziening voor de afvoer van brandbare en\n                                             giftige vloeistoffen.\n\n1 Een op een wegtunnelbuis aansluitende rijbaan heeft een zelfde aantal rijstroken als\n                                                   de rijbaan in de wegtunnelbuis. Een eventuele wijziging van het aantal rijstroken\n                                                   buiten de tunnelbuis vindt op zodanige afstand van de tunnelbuis plaats dat geen onrustige\n                                                   verkeersbewegingen in de tunnelbuis door die wijziging kunnen optreden.\n\n2 In een wegtunnelbuis is geen tweerichtingsverkeer toegestaan.\n\n3 In afwijking van het tweede lid is tweerichtingsverkeer toegestaan als is aangetoond\n                                                   dat eenrichtingsverkeer in verband met fysieke, geografische of verkeerstechnische\n                                                   omstandigheden niet mogelijk is en het tweerichtingsverkeer met voldoende veiligheidswaarborgen\n                                                   is omgeven.\n\n4 Bij toepassing van het in het derde lid bedoelde tweerichtingsverkeer is de wegtunnelbuis\n                                                   in ieder geval voorzien van een systeem voor permanent toezicht en een systeem voor\n                                                   de afsluiting van rijstroken en is de toegestane maximumsnelheid ten hoogste 70\u00a0km\n                                                   per uur.\n\n1 Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 500\u00a0m heeft een voorziening:\n\na. waarmee door luidsprekers mededelingen kunnen worden gedaan aan personen op elke rijbaan\n                                                         en vluchtroute;\n\nb. voor heruitzending van radiosignalen in elke wegtunnelbuis; en\n\nc. om radio-uitzendingen te kunnen onderbreken om mededelingen te doen.\n\n2 Een mededeling als bedoeld in het eerste lid, onder a en c, wordt ten minste in het\n                                                   Nederlands en het Engels gedaan.\n\nDe voor een evacuatie noodzakelijke voorzieningen, systemen en installaties in een\n                                             wegtunnel die voor het functioneren zijn aangewezen op een voorziening voor elektriciteit,\n                                             zijn aangesloten op een voorziening die binnen 15\u00a0seconden na het uitvallen van de\n                                             voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60\u00a0minuten de werking van die\n                                             voorzieningen, systemen en installaties zeker stelt.\n\n1 Een woongebouw heeft voorzieningen waarmee veel voorkomende criminaliteit wordt voorkomen.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n1 Een toegang van een woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van buitenaf niet\n                                                   zonder sleutel kan worden geopend.\n\n2 Ten minste een toegang van een woongebouw:\n\na. heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven dat\n                                                         in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen woonfunctie\n                                                         waarneembaar is;\n\nb. heeft een spreekinstallatie die vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte\n                                                         van een op die toegang aangewezen woonfunctie kan worden bediend; en\n\nc. kan vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen\n                                                         woonfunctie worden geopend.\n\n1 Een gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden uitgevoerd.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Als onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen,\n                                                   heeft een gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen.\n\n2 Als een gebouw gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen als bedoeld in het eerste lid\n                                                   nodig heeft om onderhoud veilig te kunnen uitvoeren, wordt bij het beoordelen van\n                                                   die voorzieningen gebruikgemaakt van de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen.\n\n1 Een onderwijsfunctie voor basisonderwijs heeft een voorziening die inzicht geeft in\n                                                   de kwaliteit van de binnenlucht.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs heeft een kooldioxidemeter.\n\n2 De kooldioxidemeter:\n\na. functioneert continu op de gangbare elektrische netspanning en een tijdelijke onderbreking\n                                                         van de elektrische aansluiting verstoort de ingestelde signaalniveaus niet;\n\nb. kalibreert zichzelf automatisch;\n\nc. heeft ten minste een CO2-meetfunctie met:\n\n1\u00b0. een meetbereik van ten minste 300 tot 5.000 ppm;\n\n2\u00b0. een bedrijfstemperatuur van 0 \u2013 50 \u00b0C;\n\n3\u00b0. een nauwkeurigheid in temperatuurbereik van +15 tot + 35 \u00b0C:\n\ni. bij een CO2-waarde van 300\u20131.000 ppm: < 10% van meetwaarde; en\n\nii. bij een CO2-waarde van 1.000\u20135.000 ppm: < 100 ppm; en\n\n4\u00b0. een resolutie van 1 ppm;\n\nd. waarschuwt tijdig voor ventilatieproblemen door middel van een duidelijke indicatie\n                                                         over de mate waarin de ruimte wordt geventileerd;\n\ne. heeft drie signaalniveaus met een eigen kleurcode:\n\n1\u00b0. een CO2-concentratie van minder dan 1.001 ppm;\n\n2\u00b0. een CO2-concentratie van 1.001 tot en met 1.400 ppm; en\n\n3\u00b0. een CO2-concentratie van meer dan 1.400 ppm; en\n\nf. heeft een duidelijk display waarop de CO2-concentratie afleesbaar is, waarbij de hoogte van cijfers en letters in het display\n                                                         ten minste 8 mm bedraagt.\n\n1 Een gebouw met een aansluiting op het distributienet voor elektriciteit heeft een\n                                                   voorziening voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk met\n                                                   hoge snelheid als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de richtlijn breedband.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n1 Een gebruiksfunctie in een gebouw heeft een toegangspunt voor de aansluiting op een\n                                                   openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid als bedoeld in artikel\n                                                   2, derde lid, van de richtlijn breedband.\n\n2 Het toegangspunt is gelegen in een toegankelijke niet-gemeenschappelijke ruimte met\n                                                   een vloeroppervlakte van ten minste 0,75 x 0,31\u00a0m2 en een hoogte boven die vloer van ten minste 2,1\u00a0m.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op een nevengebruiksfunctie.\n\n1 Een gebouw heeft in de uitwendige scheidingsconstructie ten minste een invoerpunt\n                                                   voor de aansluitleiding van een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge\n                                                   snelheid als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de richtlijn breedband.\n\n2 Een gebruiksfunctie in een gebouw heeft tussen een invoerpunt en het toegangspunt,\n                                                   bedoeld in artikel 4.245, eerste lid, een aaneengesloten ruimte met een diameter van ten minste 40 mm voor de aansluitleiding\n                                                   van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.\n\n3 De doorvoer van een aansluitleiding van een openbaar elektronisch communicatienetwerk\n                                                   door een uitwendige scheidingsconstructie, een niet-toegankelijke ruimte en een kruipruimte,\n                                                   is uitgevoerd met een mantelbuis die voldoet aan NEN 2768.\n\n1 Een gebouw heeft technische bouwsystemen die voldoen aan eisen voor optimaal energiegebruik.\n\n2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in\n                                                   deze paragraaf.\n\n1 Een technisch bouwsysteem voldoet aan de in tabel 4.248 opgenomen waarde voor de energieprestatie.\n\n2 Een technisch bouwsysteem, is adequaat gedimensioneerd, ge\u00efnstalleerd, ingeregeld\n                                                   en instelbaar.\n\n3 Een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming of ruimtekoeling of een combinatie\n                                                   daarvan, is voorzien van zelfregulerende apparatuur waarmee de temperatuur per verblijfsgebied\n                                                   of verblijfsruimte kan worden gereguleerd.\n\n4 Als een technisch bouwsysteem bestaat uit een combinatie van de in de tabel opgenomen\n                                                   bouwsystemen, worden de in het eerste lid bedoelde eisen naar rato berekend op basis\n                                                   van de eisen die gelden voor de systemen die deel uitmaken van de combinatie.\n\nTechnisch bouwsysteem\n\nWaarde voor de energieprestatie woonfunctie\n\nWaarde voor de energieprestatie overig\n\nRuimteverwarming\n\n\u22641,31\n\n\u22641,31\n\nRuimtekoeling\n\n\u22641,33\n\n\u22641,33\n\nVentilatie\n\n\u2013\n\n\u22643,8 kWh/(m3/u)\n\nWarm tapwater\n\n\u22643,45\n\n\u22643,45\n\nIngebouwde verlichting\n\n\u2013\n\n\u226475kWhprim/m2\n\nDe energieprestatie van de in deze paragraaf bedoelde technische bouwsystemen wordt\n                                             beoordeeld en gedocumenteerd door de installateur en overhandigd aan de gebouweigenaar.\n\nOp een verblijfsruimte die niet bestemd is om te worden verwarmd of gekoeld, of waarbij\n                                             de verwarming of koeling uitsluitend is bestemd voor een ander doel dan het verblijven\n                                             van personen zijn de eisen aan ruimteverwarming en ruimtekoeling, bedoeld in de artikelen 4.248, derde lid, en 4.249 niet van toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\nDit hoofdstuk is van toepassing op bouwactiviteiten die het verbouwen en het verplaatsen\n                                          van een bestaand bouwwerk betreffen en op de wijziging van een gebruiksfunctie van\n                                          een bestaand bouwwerk.\n\nDe regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op:\n\na. het waarborgen van de veiligheid;\n\nb. het beschermen van de gezondheid; en\n\nc. duurzaamheid en bruikbaarheid.\n\nAan de regels in dit hoofdstuk wordt voldaan door de degene die het bouwwerk verbouwt\n                                          of verplaatst of de gebruiksfunctie wijzigt. Diegene draagt zorg voor de naleving\n                                          van de regels over de activiteit.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift als bedoeld in artikel\u00a04.5, eerste lid, van de wet kan worden gesteld over artikel\u00a05.23 en kan alleen het bepaalde in artikel\u00a05.23a inhouden.\n\n2 Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift op aanvraag van degene die het bouwwerk\n                                                bouwt, kan worden gesteld met het oog op andere belangen dan bedoeld in artikel\u00a05.2, voor zover de in dat artikel bedoelde belangen zich daartegen niet verzetten.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n1 Op het verbouwen van een bouwwerk zijn de regels van hoofdstuk 4 van toepassing, waarbij in plaats van het in die regels bedoelde niveau van eisen\n                                                wordt uitgegaan van het in artikel 5.5 bedoelde rechtens verkregen niveau tenzij in afdeling 5.3 anders is bepaald.\n\n2 In afwijking van het eerste lid zijn de regels van paragraaf 4.4.2 niet van toepassing.\n\n3 In aanvulling op het eerste lid zijn op het geheel vernieuwen of geheel nieuw aanbrengen\n                                                van een bouwwerkinstallatie de regels van afdeling 4.7 van toepassing.\n\n4 Als een bouwwerk wordt verbouwd zijn de regels van het eerste tot en met derde lid\n                                                alleen van toepassing op de vernieuwing, verandering of vergroting, tenzij in afdeling 5.3 anders is bepaald.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Het kwaliteitsniveau van een bouwwerk of gedeelte daarvan is na een verbouwing niet\n                                                lager dan het toegestane kwaliteitsniveau onmiddellijk voorafgaand aan die verbouwing.\n\n2 Voor zover het in het eerste lid bedoelde kwaliteitsniveau voorafgaand aan de verbouwing\n                                                lager is dan het niveau voor bestaande bouw geldt in afwijking van eerste lid het\n                                                niveau voor bestaande bouw als het ten minste aan te houden kwaliteitsniveau.\n\n3 Voor zover het kwaliteitsniveau voorafgaand aan de verbouwing hoger is dan het niveau\n                                                voor nieuwbouw geldt in afwijking van eerste lid het niveau voor nieuwbouw als ten\n                                                minste aan te houden kwaliteitsniveau.\n\n1 Op een bestaand bouwwerk dat in ongewijzigde samenstelling wordt verplaatst zijn bij\n                                                verplaatsing de regels van hoofdstuk 3 van toepassing. De voorwaarde van ongewijzigde samenstelling is niet van toepassing\n                                                op de fundering van het bouwwerk.\n\n2 Op een tijdelijk bouwwerk is het eerste lid alleen van toepassing als het bouwwerk\n                                                na verplaatsing een tijdelijk bouwwerk is.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bij wijziging van een gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte daarvan zijn\n                                                de regels van hoofdstuk 3 van toepassing, tenzij in afdeling 5.4 anders is aangegeven.\n\n2 Het eerste lid is alleen van toepassing op het gedeelte van het bouwwerk waarop de\n                                                wijziging betrekking heeft, tenzij in afdeling 5.4 anders is aangegeven.\n\n3 Voor zover een wijziging gepaard gaat met een verbouwing zijn in afwijking van het\n                                                eerste lid op die verbouwing de regels van artikel 5.4 van toepassing, tenzij in afdeling 5.4 anders is aangegeven.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 De regels in deze afdeling zijn op een gebruiksfunctie van toepassing voor zover deze\n                                                in tabel 5.8 voor die gebruiksfunctie zijn aangewezen.\n\n2 Als in een regel in deze afdeling een artikel uit hoofdstuk 4 van toepassing is verklaard, dan volgt uit de tabel bij dat artikel welke leden op\n                                                een gebruiksfunctie van toepassing zijn.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nconstructieve veiligheid\n\nconstructieve veiligheid bij brand\n\nhoogte afscheiding\n\nbeperken van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie\n\nbeperking van het ontwikkelen van brand en rook\n\nbeperking van uitbreiding van brand\n\nverdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van rook\n\nbescherming tegen geluid van gebouwinstallaties\n\nluchtverversing\n\nafvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht\n\nverblijfsgebied en verblijfsruimte\n\ntoiletruimte\n\nbadruimte\n\nenergiezuinigheid\n\nvluchten bij brand\n\ntechnische bouwsystemen\n\nverslaglegging\n\nonverwarmde en ongekoelde verblijfsruimte\n\noplaadpunten en leidingdoorvoeren\n\noplaadpunten elektrische voertuigen\n\nartikel\n\n5.9\n\n5.10\n\n5.10a\n\n5.11\n\n5.12\n\n5.13\n\n5.13a\n\n5.14\n\n5.15\n\n5.16\n\n5.17\n\n5.18\n\n5.19\n\n5.20\n\n5.20a\n\n5.21\n\n5.21a\n\n5.21b\n\n5.21c\n\n5.21d\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\nb\n\nandere kinderopvang\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\nc\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie voor het houden van dieren\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\na\n\nbasisonderwijs\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\nb\n\nandere onderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het personenvervoer\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\nb\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor langszaam verkeer\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\nc\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Op het verbouwen van een bouwwerk zijn de artikelen 4.12 tot en met 4.14 van toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van\n                                                eisen wordt uitgegaan van het niveau voor verbouw zoals aangegeven in NEN 8700.\n\n2 \n                                                \n                                                [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]\n\n3 Op het verbouwen van een drijvend bouwwerk zijn de artikelen 4.15a tot en met 4.15e van toepassing.\n\nOp het verbouwen van een bouwwerk zijn de artikelen 4.17 en 4.18 van toepassing, waarbij in plaats van het in artikel 4.17 aangegeven niveau van eisen\n                                          wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en waarbij, in afwijking van artikel\n                                          4.17, eerste lid, wordt uitgegaan van de buitengewone belastingscombinaties die volgens\n                                          NEN 8700 kunnen optreden bij brand.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nBij het verbouwen van een bouwwerk geen gebouw zijnde, geldt in afwijking van artikel 5.4 het in artikel 4.21, zesde lid, aangegeven prestatieniveau.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nBij het verbouwen van een bouwwerk geldt het in de artikelen 4.38 tot en met 4.40 aangegeven prestatieniveau.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bij het verbouwen van een bouwwerk geldt, in aanvulling op artikel 5.4, het in artikel 4.44, derde lid, aangegeven prestatieniveau.\n\n2 Bij het verbouwen van het bouwwerk gelden, in aanvulling op artikel 5.4, het in de artikelen 4.43, eerste lid, en 4.45a, eerste en tweede lid, aangegeven prestatieniveau.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nBij het verbouwen van een bouwwerk wordt, in aanvulling op artikel 5.4, uitgegaan van de in paragraaf 4.2.8 bedoelde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 30\u00a0minuten,\n                                          of het rechtens verkregen niveau als dat hoger is.\n\nBij het verbouwen van een bouwwerk geldt in afwijking van artikel 5.4 het in artikel 4.62, vierde lid, aangegeven prestatieniveau. Dit geldt ook voor een beschermde route.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bij het verbouwen van een bouwwerk zijn, in afwijking van artikel 5.4, de artikelen 4.107, eerste lid, en 4.108, eerste en tweede lid, van toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen dat 10 dB lager\n                                                is dan het in de artikelen 4.107, eerste lid, en 4.108, eerste en tweede lid, aangegeven\n                                                prestatieniveau, of van het rechtens verkregen niveau als dat hoger is.\n\n2 Bij het verbouwen van een bouwwerk geldt, in afwijking van artikel 5.4, het in de artikelen 4.107, tweede lid, en 4.108, derde lid, aangegeven prestatieniveau.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bij het installeren van een voorziening voor luchtverversing gelden, in aanvulling\n                                                op artikel 5.4, de in de artikelen 4.126, 4.127 en 4.138, eerste lid, aangegeven prestatieniveaus.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op het vervangen van een bestaande voorziening\n                                                waarbij de plaats van de uitmonding of toevoeropening niet wijzigt.\n\n1 Bij het installeren van een afvoervoorziening voor rookgas gelden, in aanvulling op\n                                                artikel 5.4, de in de artikelen 4.138 en 4.141 aangegeven prestatieniveaus.\n\n2 Bij het installeren van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht gelden, in aanvulling\n                                                op artikel 5.4, de in artikel 4.139 aangegeven prestatieniveaus.\n\n3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op het vervangen van een bestaande\n                                                voorziening waarbij de plaats van de uitmonding of toevoeropening niet wijzigt.\n\nBij het verbouwen van een bouwwerk geldt, in afwijking van artikel 5.4, voor de in het vierde lid van artikel 4.164 bedoelde hoogte boven de vloer van een verblijfsgebied en een verblijfsruimte, een\n                                          hoogte van ten minste 2,1\u00a0m.\n\nBij het verbouwen van een bouwwerk geldt, in afwijking van artikel 5.4, voor de in artikel 4.167, tweede lid, bedoelde hoogte boven de vloer van een toiletruimte, een hoogte van ten minste 2\u00a0m.\n\nBij het verbouwen van een bouwwerk geldt, in afwijking van artikel 5.4, voor de in artikel 4.170, derde lid, bedoelde hoogte boven de vloer van een badruimte, een hoogte van ten minste 2\u00a0m.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bij het verbouwen van een bouwwerk is artikel 4.149 niet van toepassing en is het in artikel 4.152 bedoelde niveau voor de warmteweerstand niet lager dan 1,4\u00a0m2\u2022K/W of geldt het rechtens verkregen niveau als dat hoger is.\n\n2 In afwijking van het eerste lid geldt bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen\n                                                een warmteweerstand van ten minste 2,6\u00a0m2.K/W voor een vloer, 1,4\u00a0m2.K/W voor een gevel en 2,1\u00a0m2.K/W voor een dak, bepaald volgens NTA 8800, en bij het vernieuwen of vervangen van\n                                                ramen, deuren en kozijnen een warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt van ten hoogste 2,2W/m2\u2022K, bepaald volgens NTA 8800, of het rechtens verkregen niveau als dat hoger is.\n\n3 Bij het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een bijbehorend\n                                                bouwwerk gelden, in afwijking van het eerste lid, de in de artikelen 4.152 en 4.153 aangegeven prestatieniveaus.\n\n4 Bij een ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 2 van de richtlijn energieprestatie\n                                                gebouwen geldt, in afwijking van het eerste lid, het in artikel 4.152 aangegeven prestatieniveau.\n\n5 Van ingrijpende renovatie is sprake wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de\n                                                bouwschil, bepaald volgens ISSO 75.1, wordt verbouwd en deze verbouw de integrale\n                                                bouwschil betreft.\n\n6 Bij een ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 2 van de richtlijn energieprestatie\n                                                gebouwen waarbij een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming of ruimtekoeling\n                                                wordt geplaatst, gedeeltelijk vernieuwd, veranderd of vergroot, voldoet een gebruiksfunctie\n                                                aan een minimumwaarde voor hernieuwbare energie van 30 x (Aroof / Ag;tot) kWh/m2.jr, bepaald volgens NTA 8800, waarbij Aroof / Ag;tot ten hoogste 1,0 is.\n\n7 Het zesde lid is niet van toepassing op een bouwwerk:\n\na. voor zover artikel 4.155 van toepassing is;\n\nb. dat is aangesloten of aantoonbaar binnen drie jaar na de renovatie wordt aangesloten\n                                                      op een warmtenet als bedoeld in artikel 1 van de Warmtewet;\n\nc. voor zover het als gevolg van locatiegebonden omstandigheden of bouwtechnische belemmeringen\n                                                      niet mogelijk is aan de minimumwaarde voor hernieuwbare energie te voldoen; of\n\nd. waarbij de maatregelen die nodig zijn om aan de minimumwaarde voor hernieuwbare energie\n                                                      te voldoen een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar, mits de maximale hoeveelheid\n                                                      hernieuwbare energie wordt gerealiseerd die mogelijk is met maatregelen die een terugverdientijd\n                                                      hebben van ten hoogste 10 jaar.\n\n8 Bij het beoordelen of een uitzondering als bedoeld in het zevende lid van toepassing\n                                                is, kan gebruikgemaakt worden van de Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende\n                                                renovatie.\n\nBij het verbouwen van een bouwwerk geldt, in afwijking van artikel 5.4, het in artikel 4.218, eerste en vierde lid, aangegeven prestatieniveau.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bij het plaatsen of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een\n                                                technisch bouwsysteem waarbij de energieprestatie wordt be\u00efnvloed voldoet dat technische\n                                                bouwsysteem aan de in tabel 5.21 opgenomen waarde voor de energieprestatie.\n\n2 Een technisch bouwsysteem is adequaat gedimensioneerd, ge\u00efnstalleerd, ingeregeld en\n                                                instelbaar.\n\n3 Een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming is na het vervangen van een warmtegenerator\n                                                zelfregulerend per verblijfsgebied of verblijfsruimte.\n\n4 Een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming in een bouwwerk dat is aangesloten\n                                                op het in het warmteplan bedoelde distributienet voor warmte is na het vervangen van\n                                                de afleverset voor warmte per verblijfsgebied of verblijfsruimte zelfregulerend.\n\n5 Als een technisch bouwsysteem bestaat uit een combinatie van de in de tabel opgenomen\n                                                bouwsystemen, worden de in het eerste lid bedoelde eisen naar rato berekend op basis\n                                                van de eisen die gelden voor de systemen die deel uitmaken van de combinatie.\n\n6 Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing als de kosten voor het aanbrengen\n                                                van zelfregulerende apparatuur meer dan 20% bedragen van de kosten van het technisch\n                                                bouwsysteem voor ruimteverwarming.\n\nTechnisch bouwsysteem\n\nWaarde voor de energieprestatie woonfunctie\n\nWaarde voor de energieprestatie overig\n\nRuimteverwarming\n\n\u22641,31\n\n\u22641,31\n\nRuimtekoeling\n\n\u22641,33\n\n\u22641,33\n\nVentilatie\n\n\u2013\n\n\u22643,8 kWh/(m3/u)\n\nWarm tapwater\n\n\u22643,45\n\n\u22643,45\n\nIngebouwde verlichting\n\n\u2013\n\n\u226475kWhprim/m2\n\n1 De energieprestatie van de in artikel 5.21 bedoelde technische bouwsystemen wordt beoordeeld en gedocumenteerd door de installateur\n                                                en overhandigd aan de gebouweigenaar.\n\n2 In afwijking van het eerste lid mag bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen\n                                                of het vergroten van een technisch bouwsysteem worden volstaan met documentatie van\n                                                de energieprestatie van de gewijzigde onderdelen.\n\nOp een verblijfsruimte die niet bestemd is om te worden verwarmd of gekoeld, of waarbij\n                                          de verwarming of koeling uitsluitend is bestemd voor een ander doel dan het verblijven\n                                          van personen zijn de eisen aan ruimteverwarming en ruimtekoeling, bedoeld in de artikelen 5.21, derde en vierde lid, en 5.21a, niet van toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bij ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 2 van de richtlijn energieprestatie\n                                                gebouwen zijn, in afwijking van artikel 5.4, de voorschriften van artikel 4.160b van overeenkomstige toepassing:\n\na. in geval van een parkeergelegenheid in een gebouw, als de renovatie betrekking heeft\n                                                      op de parkeergelegenheid of de elektrische infrastructuur van het gebouw; of\n\nb. in geval van een parkeergelegenheid gelegen buiten het gebouw op hetzelfde bouwwerkperceel,\n                                                      als de renovatie betrekking heeft op de parkeergelegenheid of de elektrische infrastructuur\n                                                      van de parkeergelegenheid.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing als de kosten voor het aanleggen van de oplaadpunten\n                                                en de leidingdoorvoeren meer dan 7% bedragen van de kosten van de ingrijpende renovatie.\n\n3 Van ingrijpende renovatie is sprake wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de\n                                                bouwschil, bepaald volgens ISSO 75.1, wordt verbouwd en deze verbouw de integrale\n                                                bouwschil betreft.\n\nBij het installeren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een overige gebruiksfunctie\n                                          voor het stallen van motorvoertuigen geldt, in aanvulling op artikel 5.4, het in de artikelen 4.199 en 4.230a aangegeven prestatieniveau.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nDe regels in deze afdeling zijn op een gebruiksfunctie van toepassing voor zover deze\n                                          in tabel 5.22 voor die gebruiksfunctie zijn aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nverdere beperking van uitbreiding van\n\nbrand en beperking van verspreiding van\n\nrook\n\ngeluidwering bij weg-, spoorweg- of\n\nindustriegeluid\n\nafbakening maatwerkvoorschriften\n\ngeluidwering\n\ntijdig vaststellen van brand\n\nvluchten bij brand\n\nartikel\n\n5.22a\n\n5.23\n\n5.23a\n\n5.24\n\n5.24a\n\nlid\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderopvang\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nBij wijziging van de gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte daarvan naar\n                                          een woonfunctie geldt, in afwijking van artikel 5.7, het in artikel 4.62, vierde lid, aangegeven prestatieniveau. Dit geldt ook voor een beschermde route.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bij wijziging van een gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte daarvan is\n                                                de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie\n                                                van een verblijfsruimte niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan,\n                                                de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of het besluit tot vaststelling\n                                                van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijke geluid, bedoeld\n                                                in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 33\u00a0dB.\n\n2 In afwijking van het eerste lid zijn de artikelen 4.102, 4.103, 4.103a, 4.103b en 4.103c van toepassing:\n\na. op een niet-geluidgevoelige gevel als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving; of\n\nb. als de uitwendige scheidingsconstructie geheel wordt vernieuwd.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op een wijziging van een gebruiksfunctie voor\n                                                minder dan 10 jaar.\n\nEen maatwerkvoorschrift over artikel 5.23, eerste lid, kan alleen inhouden dat:\n\na. het gezamenlijke geluid opnieuw wordt bepaald; of\n\nb. de waarde wordt versoepeld tot ten hoogste 38\u00a0dB.\n\nBij wijziging van de gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte daarvan heeft\n                                          een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert, tussen de uitgang van een verblijfsruimte\n                                          en de uitgang van de woonfunctie, een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn\n                                          geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen, bedoeld in NEN 2555. Dit is niet van\n                                          toepassing op een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 3.115.\n\nBij wijziging van de gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte daarvan naar\n                                          een woonfunctie geldt, in afwijking van artikel 5.7, het in artikel 4.218, eerste en vierde lid, aangegeven prestatieniveau.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nDit hoofdstuk is van toepassing op het gebruik van bouwwerken.\n\nDe regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op:\n\na. het waarborgen van de brandveiligheid;\n\nb. het beschermen van de gezondheid tegen schadelijke concentraties asbestvezels en formaldehyde;\n                                                   en\n\nc. duurzaamheid, wat betreft:\n\n1\u00b0. de beschikbaarheid en kenbaarheid van het energielabel en de uitvoering van daaraan\n                                                         verbonden aanbevelingen; en\n\n2\u00b0. de keuring van airconditioningsystemen en stooktoestellen.\n\nAan de regels in dit hoofdstuk wordt voldaan door degene die het bouwwerk gebruikt.\n                                             Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.\n\nDegene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat als gevolg van het gebruik een\n                                             van de volgende situaties kan ontstaan, is verplicht alle maatregelen te nemen die\n                                             redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om te voorkomen dat:\n\na. brandgevaar wordt veroorzaakt;\n\nb. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;\n\nc. de melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;\n\nd. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd;\n\ne. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd; en\n\nf. er op een andere manier gevaar voor de brandveiligheid ontstaat of voortduurt.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over afdeling 6.2 en artikel 6.4, met uitzondering van bepalingen over meet- of rekenmethoden.\n\n2 Een maatwerkvoorschrift op initiatief van het bevoegd gezag wordt alleen gesteld met\n                                                   het oog op het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen\n                                                   bij brand.\n\n3 Een maatwerkvoorschrift op aanvraag van degene die het bouwwerk gebruikt kan worden\n                                                   gesteld met het oog op andere belangen dan bedoeld in artikel 6.2, onder a, voor zover de in dat artikel bedoelde belangen zich daartegen niet verzetten.\n\n4 Een maatwerkvoorschrift over afdeling 6.2 kan alleen worden gesteld na een gebruiksmelding.\n\n5 Een maatwerkvoorschrift over afdeling 6.2 kan alleen worden gewijzigd:\n\na. als een verandering van inzichten of van omstandigheden gelegen buiten het bouwwerk,\n                                                         die bij de beoordeling van de melding een rol hebben gespeeld dit noodzakelijk maken;\n                                                         of\n\nb. op verzoek van degene die de activiteit verricht.\n\nBij ministeri\u00eble regeling kunnen uitvoeringstechnische, administratieve en meet- en\n                                             rekenvoorschriften worden gesteld over activiteiten waarop dit besluit van toepassing\n                                             is, voor zover die regels zijn gesteld op grond van artikel 23.1 van de wet.\n\nDe regels in deze paragraaf zijn op een gebruiksfunctie van toepassing voor zover\n                                             deze in tabel 6.6 voor die gebruiksfunctie zijn aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nwaarden\n\ngebruiksmelding\n\ngegevens en bescheiden\n\nbij gebruiksmelding\n\ngegevens en bescheiden na\n\ngebruiksmelding\n\nmaatwerkregels gebruiksmelding\n\naanwezigheid\n\nartikel\n\n6.7\n\n6.8\n\n6.9\n\n6.10\n\n6.7\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n2\n\n[personen]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor kamergewijze verhuur\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nvoor zorg\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nc\n\nandere woonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor kinderen jonger dan 12 jaar\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n10\n\nb\n\nvoor personen met een fysieke of geestelijke beperking\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n10\n\nc\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n50\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n10\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\nmet bedgebied\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n10\n\nc\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n50\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n150\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n150\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n10\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n50\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\na\n\nvoor basisonderwijs\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n10\n\nb\n\nandere onderwijsfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n50\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n50\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n50\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nvoor het stallen van motorvoertuigen\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n50\n\nb\n\nvoor het personenvervoer\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n50\n\nc\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nvoor het wegverkeer\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n\u2013\n\n50\n\n1 Het is verboden een bouwwerk te gebruiken zonder dit ten minste vier weken voor het\n                                                   begin van het gebruik van het bouwwerk te melden.\n\n2 Het eerste lid is alleen van toepassing, als in het bouwwerk meer personen aanwezig\n                                                   zijn dan in tabel 6.6 is aangegeven.\n\n3 Bij een nevengebruiksfunctie van een kantoor- of industriefunctie geldt in afwijking\n                                                   van tabel 6.6 een waarde van 150\u00a0personen.\n\n4 Bij het bepalen van het in het tweede lid bedoelde aantal personen worden personen\n                                                   in een in artikel 4.79 bedoelde niet-besloten ruimte buiten beschouwing gelaten.\n\n5 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bouwwerk ook verstaan een gedeelte\n                                                   daarvan dat is bestemd om afzonderlijk te worden gebruikt.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een gebruiksmelding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden:\n\na. de naam en het adres van degene die de activiteit, bedoeld in artikel 6.1, verricht, en, als dat van toepassing is, van degene die is gemachtigd om te melden;\n\nb. de dagtekening;\n\nc. het adres, de kadastrale aanduiding of de ligging van het bouwwerk; en\n\nd. een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000, en\n                                                         per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100\n                                                         bij een gebouw met een bruto-vloeroppervlakte van minder dan 10.000\u00a0m2 en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere bruto-vloeroppervlakte. Op de plattegrondtekening\n                                                         of een bijlage daarvan is aangegeven:\n\n1\u00b0. schaalaanduiding;\n\n2\u00b0. per bouwlaag: hoogte van de vloer boven meetniveau, gebruiksoppervlakte, maximaal\n                                                               aantal personen;\n\n3\u00b0. per ruimte:\n\ni. vloeroppervlakte;\n\nii. gebruiksfunctie;\n\niii. bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte; en\n\niv. opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in dit besluit;\n\n4\u00b0. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:\n\ni. brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;\n\nii. vluchtroutes;\n\niii. draairichting van deuren als bedoeld in artikel 3.121;\n\niv. zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 3.123;\n\nv. sluitwerk van deuren als bedoeld in de artikelen 3.122 en 6.21;\n\nvi. vluchtroute-aanduidingen;\n\nvii. noodverlichting;\n\nviii. ori\u00ebntatieverlichting als bedoeld in artikel 3.103;\n\nix. brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;\n\nx. brandslanghaspels;\n\nxi. mobiele brandblusapparaten;\n\nxii. droge blusleidingen;\n\nxiii. brandweeringang;\n\nxiv. sleutelkluis of -buis; en\n\nxv. brandweerlift;\n\n5\u00b0. de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties. De aanduidingen zijn conform\n                                                               NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet; en\n\n6\u00b0. bij toepassing van een gelijkwaardige maatregel bij de regels van afdeling 6.2 en paragraaf 6.5.1: gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid aannemelijk wordt gemaakt.\n\n2 Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van een bouwwerk\n                                                   wordt door degene die de activiteit, bedoeld in artikel 6.1, verricht, aangegeven voor welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar\n                                                   het gebruik is beoogd.\n\n3 Een gebruiksmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein\n                                                   of op met elkaar samenhangende terreinen.\n\nAls door het veranderen van het bouwwerk waarvoor eerder een gebruiksmelding is gedaan\n                                             een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens en bescheiden, worden\n                                             de gewijzigde gegevens en bescheiden ten minste vier weken voor die verandering verstrekt.\n\nEen maatwerkregel kan worden gesteld over artikel 6.7. Met deze maatwerkregel kan alleen worden afgeweken van het in tabel 6.6 aangegeven aantal personen voor de celfunctie, de gezondheidszorgfunctie en de logiesfunctie\n                                             gelegen in een logiesgebouw.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nDe regels in deze paragraaf zijn op een gebruiksfunctie van toepassing voor zover\n                                             deze in tabel 6.11 voor die gebruiksfunctie zijn aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nverbod op roken en open vuur\n\nvastzetten zelfsluitend constructieonderdeel\n\naankleding\n\nbrandveiligheid\n\ninrichtingselementen\n\nbrandveilig gebruik grote\n\nbrandcompartimenten\n\nbehandeling constructieonderdeel\n\novergangsrecht: aankleding\n\nartikel\n\n6.12\n\n6.13\n\n6.14\n\n6.15\n\n6.16\n\n6.17\n\n6.18\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n*\n\n1\n\nWoonfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n2\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie voor het houden van dieren\n\n1\n\n2\n\n*\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n*\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n3\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\nb\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\nAlle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties\n\n1\n\n2\n\n*\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n*\n\n*\n\n\u2013\n\n1 Het is verboden te roken of open vuur te hebben:\n\na. in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof;\n\nb. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof\n                                                         kan veroorzaken; en\n\nc. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof.\n\n2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt goed zichtbaar aangegeven door het aanbrengen\n                                                   van een gestandaardiseerd symbool als bedoeld in NEN 3011.\n\nEen zelfsluitend constructieonderdeel als bedoeld in de artikelen 3.123, eerste lid, en 4.218, eerste lid, mag niet in geopende stand zijn vastgezet tenzij het constructieonderdeel bij brand\n                                             en bij rook door brand automatisch wordt losgelaten.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is in\n                                                   ieder geval niet aanwezig als de aankleding:\n\na. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;\n\nb. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;\n\nc. voldoet aan brandklasse A1 bedoeld in NEN-EN 13501-1;\n\nd. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen, bedoeld in de paragrafen 3.2.7 en 4.2.7; of\n\ne. een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste\n                                                         60\u00a0seconden.\n\n2 Bij een besloten ruimte voor het verblijven of vluchten van meer dan 50\u00a0personen,\n                                                   of voor een besloten ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute\n                                                   of een beschermde route voert, is het eerste lid, onderdeel e, niet van toepassing,\n                                                   als de aankleding:\n\na. zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar zich personen kunnen bevinden;\n\nb. de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5\u00a0m is; en\n\nc. niet rechtstreeks op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.\n\n3 Aankleding in een besloten ruimte die niet rechtstreeks op de vloer, trap of hellingbaan\n                                                   is aangebracht mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is in ieder geval niet aanwezig\n                                                   als de aankleding:\n\na. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;\n\nb. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;\n\nc. voldoet aan brandklasse A1, bedoeld in NEN-EN 13501-1; of\n\nd. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen, bedoeld in de paragrafen 3.2.7 en 4.2.7.\n\n4 Aankleding ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen\n                                                   voldoet aan brandklasse A1, bedoeld in NEN-EN 13501-1, of is onbrandbaar, bepaald\n                                                   volgens NEN 6064, als:\n\na. op de aankleding een intensiteit van de warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens\n                                                         NEN 6061, groter is dan 2\u00a0kW/m2; of\n\nb. in de aankleding een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger\n                                                         is dan 90\u00a0\u00b0C.\n\n5 Het eerste, tweede en vierde lid gelden niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte.\n\n1 In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia\n                                                   en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig.\n\n2 Aan het in het eerste lid gestelde is in ieder geval voldaan als een naar de lucht\n                                                   gekeerd onderdeel van het inrichtingselement:\n\na. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;\n\nb. voldoet aan brandklasse A1, bedoeld in NEN-EN 13501-1;\n\nc. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan brandklasse D, bedoeld in NEN-EN\n                                                         13501-1;\n\nd. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4, bedoeld in NEN 6065;\n                                                         of\n\ne. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met\n                                                         een onderdeel als bedoeld onder c of d.\n\n3 Het eerste en tweede lid gelden niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte.\n\nAls bij de toepassing van artikel 4.51, eerste lid, gebruik is gemaakt van de bepalingsmethoden van NEN 6060 of NEN 6079 wordt bij het\n                                             gebruik van het bouwwerk rekening gehouden met de gebruiksvoorwaarden in die normbladen.\n\nEen constructieonderdeel waarvoor op grond van dit besluit een eis aan de sterkte\n                                             bij brand of brand, brandvoortplanting, rookdichtheid, brandklasse of rookklasse geldt\n                                             waaraan het constructieonderdeel alleen met een aanvullende behandeling kan blijven\n                                             voldoen, wordt op adequate wijze onderhouden.\n\nOp aankleding die voor 1\u00a0april 2014 is aangebracht in een besloten ruimte van een\n                                             lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren, maar niet rechtstreeks\n                                             op de vloer, trap of hellingbaan, is artikel 7.4, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 van toepassing zoals dit luidde voor 1\u00a0april 2014.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nDe regels in deze paragraaf zijn op een gebruiksfunctie van toepassing voor zover\n                                             deze in tabel 6.19 voor die gebruiksfunctie zijn aangewezen.\n\ngebruiksfunctie\n\nleden van toepassing\n\nontruiming bij brand\n\ndeuren in vluchtroutes\n\nopstelling zitplaatsen en verdere\n\ninrichting\n\ngangpaden\n\nbeperking van gevaar voor letsel\n\nartikel\n\n6.20\n\n6.21\n\n6.22\n\n6.23\n\n6.24\n\nlid\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nvoor zorg\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\nCelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw met 24-uursbewaking\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n4\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\nb\n\nin een logiesgebouw zonder 24-uursbewaking\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n5\n\nc\n\nandere logiesfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n4\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\na\n\nvoor het basisonderwijs\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere onderwijsfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n1\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n3\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\na\n\nwegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250\u00a0m\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nander bouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n1\n\n2\n\n1\n\n2\n\n3\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1 In een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 3.115 en in een bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 6.7 is gedaan, zijn voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende\n                                                   snel te laten verlopen.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een woonfunctie voor zorg met zorg op afspraak\n                                                   of met zorg op afroep.\n\n3 Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 3.115 heeft een ontruimingsplan.\n\n4 In een logiesfunctie met 24-uursbewaking is 24 uur per dag een functionaris aanwezig\n                                                   op het eigen perceel of op een loopafstand van ten hoogste 100\u00a0m vanaf een toegang\n                                                   van het logiesgebouw.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk alleen\n                                                   gesloten als die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een\n                                                   sleutel, onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kan een deur op een vluchtroute die begint in een\n                                                   ruimte voor het insluiten van personen als bedoeld in de artikelen 3.122, derde lid, en 4.217, derde lid, tijdens het vluchten met een sleutel over de ten minste vereiste breedte worden\n                                                   geopend, mits de inrichting, het gebruik en de organisatie zodanig zijn dat het in\n                                                   artikel 6.2 beoogde brandveiligheidsniveau is gewaarborgd.\n\n3 Het eerste lid geldt niet voor een niet-gemeenschappelijke vluchtroute.\n\n4 Het eerste lid geldt niet voor een vluchtroute in een logiesverblijf.\n\n5 In afwijking van het eerste lid kan een deur op een vluchtroute in een tunnel worden\n                                                   ontgrendeld met een automatische ontgrendeling.\n\n1 De inrichting van een ruimte is zodanig dat:\n\na. voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25\u00a0m2 vloeroppervlakte beschikbaar is;\n\nb. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,3\u00a0m2 vloeroppervlakte beschikbaar is als geen inventaris kan verschuiven of omvallen als\n                                                         gevolg van gedrang; en\n\nc. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,5\u00a0m2 vloeroppervlakte beschikbaar is als inventaris kan verschuiven of omvallen als gevolg\n                                                         van gedrang.\n\nBij de berekening van de per persoon beschikbare vloeroppervlakte wordt uitgegaan\n                                                   van de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte na aftrek van de oppervlakte van de inventaris.\n\n2 In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de\n                                                   vloer bevestigd, zodanig dat deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg van\n                                                   gedrang, voor zover die zitplaatsen in meer dan 4 rijen van meer dan 4 stoelen zijn\n                                                   opgesteld.\n\n3 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met\n                                                   een breedte van ten minste 0,4\u00a0m, gemeten tussen de loodlijnen op de elkaar dichtst\n                                                   naderende gedeelten van de rijen. Als in de rij tussen de zitplaatsen een tafel is\n                                                   geplaatst, bevindt deze zich niet in de vrije ruimte.\n\n4 Een rij zitplaatsen die alleen aan een einde op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft\n                                                   niet meer dan 8\u00a0zitplaatsen.\n\n5 Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft\n                                                   ten hoogste:\n\na. 16 zitplaatsen als de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, niet groter is dan 0,45\u00a0m\n                                                         en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6\u00a0m\n                                                         is;\n\nb. 32 zitplaatsen als de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45\u00a0m\n                                                         en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6\u00a0m\n                                                         is; of\n\nc. 50 zitplaatsen als de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45\u00a0m\n                                                         en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 1,1\u00a0m\n                                                         is.\n\n1 Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen in\n                                                   een voor publiek toegankelijke ruimte zijn ten minste 1,1\u00a0m breed.\n\n2 Voor een uitgang in een ruimte als bedoeld in het eerste lid is een vrije vloeroppervlakte\n                                                   met een lengte en een breedte van ten minste de breedte van deze uitgang.\n\n1 Tegen of onder het plafond aangebracht glas is veiligheidsglas of glas voorzien van\n                                                   een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 0,016\u00a0m.\n\n2 Textiel, folie of papier in horizontale toepassing is onderspannen met metaaldraad\n                                                   op een onderlinge afstand van ten hoogste 0,35\u00a0m, of metaaldraad in twee richtingen\n                                                   met een maximale maaswijdte van 0,7\u00a0m.\n\n3 Aankleding in een besloten ruimte mag bij brand geen druppelvorming geven boven een\n                                                   gedeelte van een vloer bestemd voor gebruik door personen.\n\n4 Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte.\n\n5 Het eerste tot en met derde lid gelden niet in een logiesverblijf.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nDe concentratie van asbestvezels in de binnenlucht van een voor personen toegankelijke\n                                          ruimte van een bouwwerk is niet groter dan 2.000 vezels/m3, bepaald volgens NEN 2991.\n\nDe concentratie van formaldehyde in de binnenlucht van een voor personen toegankelijke\n                                          ruimte van een bouwwerk is niet groter dan 120\u00a0\u03bcg/m3, bepaald volgens NEN-EN-ISO 16000-2.\n\n1 Bij oplevering van een gebouw of gedeelte daarvan stelt de verkoper van dat gebouw\n                                                of gedeelte daarvan een geldig energielabel beschikbaar aan de koper.\n\n2 In afwijking van het eerste lid zorgt de eigenaar van een gebouw of gedeelte daarvan,\n                                                voor de aanwezigheid van een geldig energielabel bij oplevering als dat gebouw of\n                                                gedeelte is gebouwd in opdrachtgeverschap waarbij die eigenaar de volledige zeggenschap\n                                                heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor de bouw.\n\n3 Bij de verhuur van een gebouw of gedeelte daarvan stelt de eigenaar een afschrift\n                                                van een geldig energielabel voor dat gebouw of gedeelte daarvan beschikbaar aan de\n                                                nieuwe huurder.\n\n4 Bij de verkoop van een gebouw of gedeelte daarvan, of van een deelnemings- of lidmaatschapsrecht\n                                                dat recht geeft op het gebruik van dat gebouw of gedeelte, stelt de eigenaar een geldig\n                                                energielabel beschikbaar aan de koper.\n\n5 De eigenaar van een gebouw of gedeelte daarvan, waarvan een gebruiksoppervlakte van\n                                                meer dan 250\u00a0m2 in gebruik is bij een overheidsinstelling en dat veelvuldig door het publiek wordt\n                                                bezocht, heeft een geldig energielabel voor dat gebouw.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nArtikel 6.27 is niet van toepassing op:\n\na. een gebouw of gedeelte daarvan, waarvoor geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat\n                                                te regelen;\n\nb. een gemeentelijk monument, voorbeschermd gemeentelijk monument, provinciaal monument,\n                                                voorbeschermd provinciaal monument, rijksmonument of voorbeschermd rijksmonument;\n\nc. een gebouw of gedeelte daarvan, dat wordt gebruikt voor erediensten en religieuze\n                                                activiteiten;\n\nd. een industriefunctie;\n\ne. een gebouw of gedeelte daarvan, dat ten hoogste twee jaar wordt gebruikt;\n\nf. een gebouw of gedeelte daarvan, met een woonfunctie of logiesfunctie, dat minder dan\n                                                vier maanden per jaar wordt gebruikt, en een verwacht energieverbruik heeft van minder\n                                                dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;\n\ng. een alleenstaand gebouw met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50\u00a0m2; en\n\nh. een gebouw of gedeelte daarvan, dat bij minnelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 17 van de Onteigeningswet wordt verkregen en voor de uitvoering van het werk waarmee die verkrijging verband\n                                                houdt zal worden gesloopt.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een energielabel bevat:\n\na. het resultaat van de berekening van de energieprestatie;\n\nb. referentiewaarden waarmee de energieprestatie kan worden vergeleken en beoordeeld;\n                                                      en\n\nc. aanbevelingen voor een kostenoptimale of kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie,\n                                                      tenzij er voor een dergelijke verbetering geen redelijk potentieel is ten opzichte\n                                                      van de geldende energieprestatie-eisen.\n\n2 Deze aanbevelingen zijn technisch haalbaar voor het gebouw of gedeelte daarvan, waarvoor\n                                                het energielabel is afgegeven en kunnen een raming bieden van de terugverdientijden\n                                                of kostenvoordelen gedurende de economische levensduur. De aanbevelingen omvatten\n                                                in ieder geval maatregelen over de ingrijpende renovatie van de bouwschil of technische\n                                                bouwsystemen en maatregelen voor individuele onderdelen van dat gebouw of gedeelte\n                                                zonder dat sprake is van een ingrijpende renovatie, en een vindplaats voor extra informatie.\n\n3 Een energielabel bevat tenminste een numerieke energieprestatie-indicator van het\n                                                primair fossiel energiegebruik in kWh/m2.jr en een in een letter of lettercombinatie uitgedrukte weergave van de energieprestatie.\n\n4 Een energielabel is tien jaar geldig gerekend vanaf de datum van opname van de gegevens\n                                                voor de afgifte ervan.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n1 Degene die een gebouw of gedeelte daarvan te koop of te huur aanbiedt door middel\n                                                van advertenties in commerci\u00eble media, vermeldt in die advertenties de energieprestatie-indicator\n                                                van een geldig energielabel, bedoeld in artikel 6.29, derde lid, dat is afgegeven voor dat gebouw of het gedeelte daarvan, met uitzondering van gebouwen\n                                                of gedeeltes daarvan waarop artikel 6.27 niet van toepassing is.\n\n2 De eigenaar van een gebouw of gedeelte daarvan brengt het energielabel aan op een\n                                                voor het publiek duidelijk zichtbare plaats in dat gebouw of gedeelte, als:\n\na. een gebruiksoppervlakte van meer dan 250\u00a0m2 in gebruik is bij een overheidsinstantie en dat gebouw of gedeelte veelvuldig door\n                                                      het publiek wordt bezocht; of\n\nb. voor dat gebouw of gedeelte een geldig energielabel als bedoeld in artikel 6.29 is afgegeven, het een gebruiksoppervlakte van meer dan 250\u00a0m2 heeft en veelvuldig door het publiek wordt bezocht.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 In de in bijlage II bedoelde gevallen heeft een in artikel 3.115 voorgeschreven brandmeldinstallatie een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven\n                                                   op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.\n\n2 Een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie wordt op adequate wijze beheerd, gecontroleerd\n                                                   en onderhouden.\n\n3 Een inspectiecertificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Als op grond van\n                                                   artikel 3.115 doormelding is verplicht, is de geldigheidsduur een jaar.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 In de in bijlage II bedoelde gevallen heeft een in artikel 3.119 voorgeschreven ontruimingsalarminstallatie een geldig inspectiecertificaat dat is\n                                                   afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.\n\n2 Een krachtens de wet voorgeschreven ontruimingsalarminstallatie wordt op adequate wijze beheerd, gecontroleerd\n                                                   en onderhouden.\n\n3 Een inspectiecertificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Als op grond van\n                                                   artikel 3.115 doormelding is verplicht, is de geldigheidsduur een jaar.\n\nEen krachtens de wet voorgeschreven droge blusleiding en pompinstallatie worden eenmaal in de vijf jaar\n                                             getest volgens NEN 1594.\n\n1 Een krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel wordt ten minste eenmaal per\n                                                   twee jaar op adequate wijze onderhouden, waarbij ook de goede werking van dat blustoestel\n                                                   wordt gecontroleerd.\n\n2 Een krachtens de wet voorgeschreven brandslanghaspel wordt ten minste eenmaal per twee jaar op adequate\n                                                   wijze onderhouden, waarbij ook de goede werking van die brandslanghaspel wordt gecontroleerd.\n\n1 Een krachtens de wet voorgeschreven automatische brandblusinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat\n                                                   dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.\n\n2 Een krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat\n                                                   dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.\n\n3 Een inspectiecertificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De toegankelijke delen van een airconditioningsysteem of gecombineerd airconditionings-\n                                                   en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70\u00a0kW worden ten minste\n                                                   eenmaal per vijf jaar gekeurd.\n\n2 De keuring:\n\na. bevat een beoordeling van het rendement en de dimensionering van het airconditioningsysteem,\n                                                         gelet op de koelingsbehoeften van het gebouw; en\n\nb. houdt rekening met het vermogen van het airconditioningsysteem of het gecombineerd\n                                                         airconditioning \u2013 en ventilatiesysteem om de prestaties onder typische of gemiddelde\n                                                         werkingsomstandigheden te optimaliseren.\n\n3 De beoordeling van de dimensionering van het airconditioningsysteem kan achterwege\n                                                   blijven als er sinds de laatste keuring geen wijziging heeft plaatsgevonden van het\n                                                   airconditioningsysteem, het gecombineerde airconditioning- en ventilatiesysteem of\n                                                   de koelingsbehoeften van het gebouw.\n\n4 De keuring wordt op onafhankelijke wijze uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige,\n                                                   waarbij wordt voldaan aan de bij ministeri\u00eble regeling gestelde regels over de kwaliteitseisen\n                                                   waar de keuring en de deskundige aan moeten voldoen.\n\n5 Na de keuring wordt aan de eigenaar of huurder van het gebouw een keuringsverslag\n                                                   verstrekt dat ten minste het resultaat van de verrichte keuring evenals aanbevelingen\n                                                   voor een kosteneffici\u00ebnte verbetering van de energieprestatie van het gekeurde airconditioningsysteem\n                                                   of gecombineerde airconditioning- en ventilatiesysteem bevat.\n\n6 Dit artikel is niet van toepassing op:\n\na. een airconditioningsysteem of een gecombineerd airconditioning- en ventilatiesysteem:\n\n1\u00b0. dat valt onder een overeengekomen energieprestatiecriterium of een contractuele regeling\n                                                               waarin een overeengekomen niveau van energie-effici\u00ebntieverbetering is vermeld; of\n\n2\u00b0. dat wordt beheerd door een energieleverancier als bedoeld in de artikelen 1, onder ah, van de Gaswet, 1, onder f, van de Elektriciteitswet 1998 en 1 van de Warmtewet of een netbeheerder als bedoeld in de artikelen 1, onder e, van de Gaswet, 1, onder\n                                                               k, van de Elektriciteitswet 1998 en 1 van de Warmtewet;\n\nmits met de aanpak onder 1\u00b0 of 2\u00b0 hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de keuring,\n                                                         bedoeld in het eerste en tweede lid; of\n\nb. een airconditioningsysteem in een gebouw met een systeem voor gebouwautomatisering\n                                                         en -controle als bedoeld in artikel 3.146.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nVoor de toepassing van deze paragraaf zijn de begripsomschrijvingen, bedoeld in bijlage\n                                             I bij het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing op de begrippen \u00abstookinstallatie\u00bb,\n                                             \u00abafgas\u00bb, \u00abdieselmotor\u00bb, \u00abgasmotor\u00bb, \u00abgasturbine\u00bb, \u00abaardgas\u00bb, \u00abrie-biomassa\u00bb, \u00abvergistingsgas\u00bb,\n                                             en \u00abemissiegrenswaarde\u00bb.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een niet-gasgestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen van:\n\na. 20 kW tot ten hoogste 100 kW wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig\n                                                         functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid; en\n\nb. meer dan 100 kW, wordt ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd op veilig functioneren,\n                                                         optimale verbranding en energiezuinigheid.\n\n2 Een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan 100\u00a0kW wordt\n                                                   ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding\n                                                   en energiezuinigheid.\n\n3 Een keuring wordt voor de eerste keer uitgevoerd binnen zes weken na ingebruikname.\n\n4 Het eerste en tweede lid gelden alleen voor een stookinstallatie die onderdeel is\n                                                   van een technisch bouwsysteem.\n\n5 Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op een niet-gemeenschappelijk\n                                                   stooktoestel met een nominaal vermogen van ten hoogste 100\u00a0kW van een woonfunctie.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een keuring als bedoeld in artikel 6.38 omvat:\n\na. de afstelling voor de verbranding;\n\nb. het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht;\n\nc. de afvoer van verbrandingsgassen; en\n\nd. voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van ten minste 1\n                                                         MW de meting van het gehalte koolmonoxide, uitgevoerd direct voorafgaand aan de afstelling\n                                                         van de verbranding, uitgedrukt in mg/Nm3 bij een zuurstofpercentage van 15% in afgas, als het gaat om een dieselmotor, een\n                                                         gasturbine of een gasmotor, 6% in afgas, als het gaat om een stookinstallatie voor\n                                                         vaste brandstoffen, of 3% in afgas, als het gaat om een andere stookinstallatie.\n\n2 De meting van koolmonoxide, bedoeld in het eerste lid, onder d, geldt voor een stookinstallatie\n                                                   die in gebruik is genomen voor 20\u00a0december 2018 vanaf:\n\na. 1\u00a0januari 2024, als deze een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5 MW\n                                                         heeft; of\n\nb. 1\u00a0januari 2029, als deze een nominaal thermisch ingangsvermogen van ten minste 5 MW\n                                                         heeft.\n\n3 Aan het eerste lid, onder d, wordt, voor een stookinstallatie die niet meer dan 500\n                                                   uur per jaar in bedrijf is, in ieder geval voldaan, als een meetrapport van de fabrikant\n                                                   wordt overgelegd van een koolmonoxide-meting die is uitgevoerd aan de stookinstallatie\n                                                   of een stookinstallatie van hetzelfde merk en type, overeenkomstig de eisen, bedoeld\n                                                   in dat onderdeel.\n\n4 Als uit de keuring blijkt dat de installatie onderhoud nodig heeft, vindt dat onderhoud\n                                                   binnen twee weken na de keuring plaats.\n\n1 Van de keuring, bedoeld in artikel 6.38, wordt een verslag gemaakt.\n\n2 Voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van ten minste 1\n                                                   MW omvat het verslag:\n\na. de naam en het adres van de gebruiker;\n\nb. het adres van de stookinstallatie;\n\nc. een unieke identificatie van de stookinstallatie;\n\nd. gegevens over het nominaal thermisch ingangsvermogen in MW van de stookinstallatie;\n\ne. gegevens over het type stookinstallatie, onderverdeeld naar gasmotor, dieselmotor,\n                                                         dual-fualmotor, gasturbine, ketel, formuis, droger, luchtverhitter of andere stookinstallatie;\n\nf. gegevens over het type gebruikte brandstoffen en het aandeel ervan, onderverdeeld\n                                                         naar vaste rie-biomassa, houtpellets, andere vaste brandstof, gasolie, dieselolie,\n                                                         huisbrandolie, biodiesel, andere vloeibare brandstoffen, aardgas, propaangas, butaangas,\n                                                         vergistingsgas en andere gasvormige brandstoffen;\n\ng. de datum waarop de stookinstallatie in gebruik is genomen;\n\nh. het verwachte aantal jaarlijkse bedrijfsuren van de stookinstallatie en de gemiddelde\n                                                         belasting tijdens het gebruik;\n\ni. de 4-cijferige NACE-code van de bedrijfstak waarvan de stookinstallatie deel uitmaakt;\n\nj. de datum en meetresultaten van de laatst verrichte emissiemetingen van koolmonoxide\n                                                         en zuurstof en de emissieconcentratie van deze stoffen die tijdens de keuring is gemeten;\n\nk. als het gaat om een stookinstallatie die niet meer dan 500 uren per jaar in bedrijf\n                                                         is, met uitzondering van een dieselmotor die wordt gebruikt voor het opwekken van\n                                                         elektriciteit als het openbare net beschikbaar is en geen geplande bedrijfsnoodzakelijke\n                                                         test wordt verricht: een verklaring dat de stookinstallatie niet meer dan 500 uren\n                                                         in bedrijf is; en\n\nl. wijzigingen aan de stookinstallatie of in de bedrijfsvoering die hebben geleid tot\n                                                         een verandering van de emissiegrenswaarde.\n\n3 Voor het bepalen van het aantal uren dat een stookinstallatie als bedoeld in het tweede\n                                                   lid, onder k, niet meer dan 500 uren per jaar in bedrijf is, wordt het aantal uren\n                                                   dat de stookinstallatie in gebruik is maandelijks geregistreerd.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nEen keuring als bedoeld in artikel 6.38 wordt verricht door een onderneming met een certificaat voor de Deelregeling voor\n                                             stookinstallaties, onderdeel van de Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagement\n                                             ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties,\n                                             van de stichting SCIOS, afgegeven door een certificatie-instantie met een accreditatie\n                                             volgens NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor die Deelregeling.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De volgende gegevens en documenten worden ten minste zes jaar bij de stookinstallatie\n                                                   bewaard:\n\na. het verslag van de keuring bedoeld in artikel 6.39a, ondertekend door degene die de keuring heeft verricht;\n\nb. een bewijs van uitvoering van onderhoud als bedoeld in artikel 6.39, vierde lid, gedateerd en ondertekend door degene die het onderhoud heeft uitgevoerd;\n\nc. de registratie van het aantal draaiuren, bedoeld in artikel 6.39a, derde lid;\n\nd. de resultaten van de laatst verrichte metingen en andere gegevens die nodig zijn om\n                                                         te kunnen beoordelen of wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden;\n\ne. een overzicht van de soort en de hoeveelheid in de installatie gebruikte brandstoffen;\n\nf. een overzicht van eventuele storingen of uitvallen van aanvullende emissiebeperkende\n                                                         apparatuur; en\n\ng. een overzicht van de gevallen van niet-voldoen aan de emissiegrenswaarden en de getroffen\n                                                         maatregelen.\n\n2 Als een stookinstallatie bij de keuring of na het onderhoud, bedoeld in artikel 6.39, vierde lid, voldoet aan de eisen voor veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid,\n                                                   wordt deze afgemeld in het afmeldsysteem van de Stichting SCIOS.\n\n3 De afmelding bevat de gegevens, genoemd in artikel 6.39a, tweede lid.\n\n1 De toegankelijke delen van een verwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings-\n                                                   en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70\u00a0kW worden ten minste\n                                                   eenmaal per vier jaar gekeurd.\n\n2 De keuring:\n\na. bevat een beoordeling van het rendement en de dimensionering van de warmtegenerator,\n                                                         gelet op de verwarmingsbehoeften van het gebouw; en\n\nb. houdt rekening met het vermogen van het verwarmingssysteem of het gecombineerd ruimteverwarmings-\n                                                         en ventilatiesysteem om de prestaties onder typische of gemiddelde werkingsomstandigheden\n                                                         te optimaliseren.\n\n3 In afwijking van het tweede lid, bevat de keuring geen beoordeling van de dimensionering\n                                                   van de warmtegenerator als er sinds de laatste keuring geen wijziging heeft plaatsgevonden\n                                                   van het verwarmingssysteem, het gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem\n                                                   of de verwarmingsbehoeften van het gebouw.\n\n4 Degene die de keuring verricht beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven\n                                                   door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd om uitvoering\n                                                   te kunnen geven aan de Deelregeling voor verwarmingssystemen, onderdeel uitmakende\n                                                   van de Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het\n                                                   uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties, van de stichting\n                                                   SCIOS.\n\n5 Na de keuring wordt aan de eigenaar of huurder van het gebouw een keuringsverslag\n                                                   verstrekt dat ten minste het resultaat van de verrichte keuring alsmede aanbevelingen\n                                                   voor een kosteneffici\u00ebnte verbetering van de energieprestatie van het gekeurde verwarmingssysteem\n                                                   of gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem bevat.\n\n6 Dit artikel is niet van toepassing op:\n\na. een verwarmingssysteem of een gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem:\n\n1\u00b0. dat valt onder een overeengekomen energieprestatiecriterium of een contractuele regeling\n                                                               waarin een overeengekomen niveau van energie-effici\u00ebntieverbetering is vermeld; of\n\n2\u00b0. dat wordt beheerd door een energieleverancier als bedoeld in de artikelen 1, onder ah, van de Gaswet, 1, onder f, van de Elektriciteitswet 1998 en 1 van de Warmtewet of een netbeheerder als bedoeld in de artikelen 1, onder e, van de Gaswet, 1, onder\n                                                               k, van de Elektriciteitswet 1998 en 1 van de Warmtewet;\n\nmits met de aanpak onder 1\u00b0 of 2\u00b0 hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de keuring,\n                                                         bedoeld in het eerste en tweede lid; of\n\nb. een verwarmingssysteem in een gebouw met een systeem voor gebouwautomatisering en\n                                                         -controle als bedoeld in artikel 3.146.\n\n[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]\n\nDit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen\n\nIn deze paragraaf wordt verstaan onder certificaathouder:\n\nnatuurlijke persoon of rechtspersoon met een certificaat als bedoeld in artikel 3.35, onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving voor een op grond van artikel 3.37, eerste lid, van dat besluit afgegeven certificatieschema door een op grond van artikel 3.36, eerste lid, van dat besluit aangewezen certificatie-instelling.\n\n1 Aan de regels in dit artikel wordt voldaan door degene die de werkzaamheden uitvoert\n                                                   en degene die de werkzaamheden laat uitvoeren.\n\n2 De volgende werkzaamheden aan een gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende\n                                                   voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas worden\n                                                   verricht door een certificaathouder:\n\na. het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen\n                                                         of rookgasafvoervoorzieningen;\n\nb. het repareren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen\n                                                         of rookgasafvoervoorzieningen;\n\nc. het onderhouden van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen\n                                                         of rookgasafvoervoorzieningen; en\n\nd. het in bedrijf stellen en vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingstoestel na\n                                                         werkzaamheden als bedoeld onder a tot en met c.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing op:\n\na. stookinstallaties als bedoeld in artikel 6.38;\n\nb. werkzaamheden die worden verricht voor het verkrijgen van een certificaat als bedoeld\n                                                         in artikel 3.35, onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving of een accreditatie als bedoeld in artikel 3.36, tweede lid, onder a, van dat besluit.\n\n4 Het tweede lid is niet van toepassing op werkzaamheden die worden verricht met een\n                                                   certificaat dat is afgegeven door een certificatie-instelling waarvan de aanwijzing\n                                                   is ingetrokken, gedurende zes maanden na de intrekking of, als het certificaat op\n                                                   het moment van intrekking een kortere geldigheidsduur heeft dan zes maanden, gedurende\n                                                   die geldigheidsduur.\n\nAls een certificaathouder bij het verrichten van zijn werkzaamheden constateert dat\n                                             een gasverbrandingsinstallatie een hogere concentratie koolmonoxide produceert dan\n                                             een bij ministeri\u00eble regeling vastgestelde concentratie en dat deze vrijkomt in een\n                                             ruimte waarin zich personen kunnen bevinden, stelt hij onverwijld de bewoner of gebruiker\n                                             en eigenaar van het gebouw, het bevoegd gezag en de certificatie-instelling hiervan\n                                             op de hoogte.\n\n1 Een certificaathouder voert een bij ministeri\u00eble regeling vastgesteld beeldmerk.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling worden nadere regels gesteld over het gebruik van het beeldmerk.\n\nArtikel 6.45 is niet van toepassing op werkzaamheden die aangevangen zijn voor het tijdstip waarop\n                                             artikel II van het Besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit\n                                             2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het\n                                             Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor\n                                             werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in werking is getreden.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\nDeze afdeling is van toepassing op bouw- en sloopactiviteiten die het feitelijk verrichten\n                                             van bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken betreffen, met uitzondering van het\n                                             mobiel breken van bouw- en sloopafval.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nDe regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op:\n\na. het waarborgen van de veiligheid en het beschermen van de gezondheid in de directe\n                                                   omgeving van bouw- en sloopwerkzaamheden;\n\nb. het waarborgen van duurzaamheid bij het scheiden van bouw- en sloopafval op een bouw-\n                                                   en sloopterrein; en\n\nc. het waarborgen van duurzaamheid bij de emissie van stikstofverbindingen naar de lucht\n                                                   bij het feitelijk verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden.\n\nAan de regels in deze afdeling wordt voldaan door degene die de bouw- of sloopwerkzaamheden\n                                             verricht. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de werkzaamheden tot gevaar voor\n                                                   de gezondheid of veiligheid in de directe omgeving kunnen leiden, is verplicht alle\n                                                   maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen\n                                                   of niet te laten voortduren.\n\n2 Onder gevaar voor de gezondheid of veiligheid in de directe omgeving als bedoeld in\n                                                   het eerste lid wordt ook verstaan beschadiging of belemmering van wegen, van in de\n                                                   weg gelegen werken en van andere roerende of onroerende zaken op een aangrenzend perceel\n                                                   of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of\n                                                   openbaar groen, die tot dat gevaar kan leiden.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over artikel 7.4 en de paragrafen 7.1.2 tot en met 7.1.5, met uitzondering van de artikelen 7.20, 7.22 en 7.22a en bepalingen over:\n\na. meldingplichten; en\n\nb. meet- of rekenmethoden.\n\n2 Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de regels in de paragrafen 7.1.2 tot en met 7.1.5, waarbij afwijken van de artikelen 7.17 en 7.18 alleen versoepelen als bedoeld in artikel 7.23, eerste lid, kan inhouden.\n\n3 Een maatwerkvoorschrift over de artikelen 7.15 tot en met 7.19 kan in ieder geval inhouden een verplichting tot het aanstellen van een veiligheidsco\u00f6rdinator\n                                                   directe omgeving als bedoeld in artikel 7.5b en het opstellen van een bouw- of sloopveiligheidsplan met maatregelen ter uitvoering\n                                                   van de artikelen 7.15 tot en met 7.19.\n\n4 In afwijking van het tweede lid kan een maatwerkvoorschrift over de artikelen 7.19a en 7.21 alleen nadere invulling van het bepaalde in dat artikel inhouden. Met een maatwerkvoorschrift\n                                                   wordt de uitvoering van een vastgesteld projectbesluit niet belemmerd.\n\n5 Een maatwerkvoorschrift op aanvraag van degene die de bouw- of sloopwerkzaamheden\n                                                   verricht, kan worden gesteld met het oog op andere belangen dan bedoeld in artikel 7.2, voor zover de in dat artikel bedoelde belangen zich daartegen niet verzetten.\n\n1 Er is een risicomatrix met een duiding van de risico\u2019s voor de veiligheid die zijn\n                                                   verbonden aan de beoogde bouw- of sloopwerkzaamheden.\n\n2 Een veiligheidsco\u00f6rdinator directe omgeving als bedoeld in artikel 7.5b wordt aangesteld en een bouw- of sloopveiligheidsplan wordt opgesteld als de ingevulde\n                                                   risicomatrix daartoe noodzaakt.\n\nAls op grond van artikel 7.5 of 7.5a een veiligheidsco\u00f6rdinator directe omgeving moet worden aangesteld, draagt degene\n                                             die de bouw- of sloopwerkzaamheden verricht er zorg voor dat die co\u00f6rdinator:\n\na. de maatregelen co\u00f6rdineert die bij de bouw- of sloopwerkzaamheden worden getroffen\n                                                   ter uitvoering van de artikelen 7.15 tot en met 7.19, voor zover het maatregelen betreft om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid\n                                                   te beschermen in de directe omgeving van het bouw- of sloopterrein; en\n\nb. erop toe ziet dat:\n\n1\u00b0. de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onder a, op doeltreffende wijze worden\n                                                         getroffen;\n\n2\u00b0. de werkzaamheden die gelijktijdig of achtereenvolgend plaatsvinden, goed op elkaar\n                                                         zijn afgestemd;\n\n3\u00b0. er voorlichting wordt gegeven aan degenen die de bouw- of sloopwerkzaamheden verrichten;\n\n4\u00b0. alleen bevoegde personen de directe omgeving waar de bouw- of sloopwerkzaamheden worden\n                                                         verricht, kunnen betreden;\n\n5\u00b0. de maatregelen die worden getroffen in de directe omgeving van het bouw- of sloopterrein\n                                                         worden aangepast als de bouw- of sloopwerkzaamheden daartoe aanleiding geven; en\n\n6\u00b0. passende maatregelen worden getroffen als niet, onjuist of in onvoldoende mate uitvoering\n                                                         wordt gegeven aan de onderdelen 1\u00b0 tot en met 5\u00b0.\n\n1 Gelijktijdig met de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of\n                                                   de bouwmelding, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, en de sloopmelding als de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer\n                                                   dan 10\u00a0m3 bedraagt, bedoeld in artikel 7.10, eerste lid, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:\n\na. een beschrijving van de maatregelen om te voldoen aan artikel 7.19a, eerste lid; en\n\nb. de risicomatrix en, voor zover van toepassing, het bouw- of sloopveiligheidsplan en\n                                                         de naam en contactgegevens van de veiligheidsco\u00f6rdinator directe omgeving, en andere\n                                                         gegevens en bescheiden over de maatregelen om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid\n                                                         te beschermen in de directe omgeving van de bouw- of sloopwerkzaamheden.\n\n2 Als de bouw- of sloopwerkzaamheden op een andere manier worden verricht dan overeenkomstig\n                                                   de gegevens en bescheiden, bedoeld in het eerste lid, worden de gewijzigde gegevens\n                                                   en bescheiden zo spoedig mogelijk verstrekt.\n\nHet treffen van een gelijkwaardige maatregel is uitgesloten voor de artikelen 7.9, 7.20 en 7.22.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Ten minste twee werkdagen voor het begin van bouwwerkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden,\n                                                   wordt het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 2.2, daarover ge\u00efnformeerd.\n\n2 Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 2.2, wordt uiterlijk op de eerste werkdag na be\u00ebindiging van de bouwwerkzaamheden daarover\n                                                   ge\u00efnformeerd. Het bouwwerk wordt niet in gebruik genomen voordat aan deze informatieplicht\n                                                   is voldaan.\n\n3 Het eerste en tweede lid zijn alleen van toepassing op het bouwen van een bouwwerk\n                                                   waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een melding als bedoeld\n                                                   in artikel 2.18, eerste lid, nodig is.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nTijdens het verrichten van bouwwerkzaamheden zijn, voor zover deze documenten zijn\n                                             opgesteld, de volgende gegevens en bescheiden of een afschrift daarvan op het bouwterrein\n                                             aanwezig:\n\na. de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit;\n\nb. de melding, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid;\n\nc. een actuele planning van de data waarop specifieke bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd;\n\nd. de risicomatrix, het bouwveiligheidsplan en andere gegevens en bescheiden over de\n                                                   maatregelen om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te beschermen in de directe\n                                                   omgeving van de bouwwerkzaamheden;\n\ne. een afschrift van een maatwerkvoorschrift als bedoeld in de artikelen 3.7 en 7.23;\n\nf. als op grond van artikel 7.5 of 7.5a een veiligheidsco\u00f6rdinator directe omgeving als bedoeld in artikel 7.5b moet worden aangesteld: de naam en contactgegevens van die co\u00f6rdinator;\n\ng. een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom;\n                                                   en\n\nh. overige voor het bouwen van belang zijnde gegevens en bescheiden.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 De normadressaat beschikt over een asbestinventarisatierapport voor het gedeelte van\n                                                   het bouwwerk waar wordt gesloopt, als hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat\n                                                   zich in het bouwwerk asbest of een asbesthoudend product bevindt.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op:\n\na. werkzaamheden die worden verricht in of aan een bouwwerk of gedeelte daarvan dat na\n                                                         1\u00a0januari 1994 is gebouwd;\n\nb. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van rem- en frictiematerialen;\n\nc. het in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geheel of gedeeltelijk:\n\n1\u00b0. verwijderen van waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen,\n                                                               voor zover deze deel uitmaken van een ondergronds openbaar gas-, water- en rioolleidingnet;\n\n2\u00b0. verwijderen van geklemde vloerplaten onder een verwarmingstoestel;\n\n3\u00b0. verwijderen van beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van een kas; of\n\n4\u00b0. verwijderen van pakkingen uit:\n\ni. een verbrandingsmotor;\n\nii. een verwarmingstoestel met een nominaal vermogen van ten hoogste 2.250\u00a0kW; of\n\niii. een procesinstallatie; en\n\nd. het anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn geheel verwijderen\n                                                         van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn,\n                                                         anders dan dakleien, of van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende\n                                                         vloerbedekking, uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie daarvan, voor zover die\n                                                         woonfunctie of die nevengebruiksfunctie niet in het kader van de uitoefening van een\n                                                         beroep of bedrijf wordt gebruikt of bedoeld is voor gebruik in dat kader en de oppervlakte\n                                                         van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloertegels of vloerbedekking in totaal\n                                                         ten hoogste 35\u00a0m2 bedraagt.\n\n3 Degene die een handeling laat verrichten waarop het eerste lid van toepassing is,\n                                                   verstrekt, voordat de handeling wordt verricht, een afschrift van het asbestinventarisatierapport\n                                                   aan degene die de handeling verricht.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Het is verboden een bouwwerk of gedeelte daarvan te slopen als daarbij asbest wordt\n                                                   verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10\u00a0m3 bedraagt, zonder dit ten minste vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden\n                                                   te melden.\n\n2 De in het eerste lid genoemde termijn is ten minste een week als:\n\na. de sloopwerkzaamheden in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden\n                                                         worden verricht aan een asbesthoudende toepassing en handhaving van de termijn tot\n                                                         onnodige leegstand zou leiden of het gebruiksgenot van het bouwwerk ernstig zou belemmeren;\n                                                         of\n\nb. de sloopwerkzaamheden bestaan uit het anders dan in de uitoefening van een beroep\n                                                         of bedrijf in zijn geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin\n                                                         de asbestvezels hechtgebonden zijn, anders dan dakleien, of van asbesthoudende vloertegels\n                                                         of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie\n                                                         daarvan, voor zover die woonfunctie of die nevengebruiksfunctie niet in het kader\n                                                         van een beroep of bedrijf wordt gebruikt of bedoeld is voor gebruik in dat kader en\n                                                         de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloertegels of vloerbedekking\n                                                         in totaal ten hoogste 35\u00a0m2 bedraagt.\n\n3 Als dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is, kan worden afgeweken van\n                                                   de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen.\n\n4 Het eerste lid is niet van toepassing op het:\n\na. slopen van een seizoensgebonden bouwwerk;\n\nb. slopen op grond van een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.6, of van een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder\n                                                         dwangsom; en\n\nc. slopen dat alleen bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een beroep of\n                                                         bedrijf geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende:\n\n1\u00b0. geklemde vloerplaten onder een verwarmingstoestel;\n\n2\u00b0. beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van een kas;\n\n3\u00b0. rem- en frictiematerialen; en\n\n4\u00b0. pakkingen uit:\n\ni. een verbrandingsmotor;\n\nii. een verwarmingstoestel met een nominaal vermogen van ten hoogste 2.250\u00a0kW; of\n\niii. een procesinstallatie.\n\n5 Een sloopmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein\n                                                   of op met elkaar samenhangende terreinen.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een sloopmelding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden:\n\na. de naam en het adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk en, voor zover van\n                                                         toepassing, van diegene die om een andere reden bevoegd is tot het slopen of laten\n                                                         slopen van het bouwwerk;\n\nb. de naam en het adres van diegene die de sloopwerkzaamheden gaat verrichten, als de\n                                                         uitvoerder een ander persoon is dan bedoeld onder a;\n\nc. de dagtekening;\n\nd. het adres, de kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of gedeelte\n                                                         daarvan;\n\ne. de data, de tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het verrichten van\n                                                         de sloopwerkzaamheden gaat plaatsvinden;\n\nf. een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar\n                                                         verwachting zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden en een opgave van de voorgenomen\n                                                         afvoerbestemming van die stoffen; en\n\ng. als op grond van artikel 7.9 een asbestinventarisatierapport is vereist, het asbestinventarisatierapport of een\n                                                         afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 7.22.\n\n2 In afwijking van het eerste lid worden de gegevens, bedoeld in onderdeel b van dat\n                                                   lid, ten minste twee werkdagen voor het begin van de sloopwerkzaamheden verstrekt.\n\n3 Als tijdens het slopen asbest wordt ontdekt dat niet is opgenomen in het asbestinventarisatierapport\n                                                   wordt het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 2.2, daarover onverwijld ge\u00efnformeerd.\n\n4 Een sloopmelding die betrekking heeft op slopen waarbij asbest wordt verwijderd dat\n                                                   is ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A als bedoeld in artikel 4.48 of 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, wordt alleen langs elektronische weg gedaan.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Ten minste twee werkdagen voor het begin van sloopwerkzaamheden wordt het bevoegd\n                                                   gezag, bedoeld in artikel 2.2, daarover ge\u00efnformeerd.\n\n2 Als bij de sloopwerkzaamheden asbest wordt verwijderd dat is ingedeeld in risicoklasse\n                                                   2 of 2A als bedoeld in artikel 4.48 of 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voert degene die de sloopwerkzaamheden gaat verrichten, in afwijking van het eerste\n                                                   lid, ten minste twee werkdagen voor het begin van de sloopwerkzaamheden de datum waarop\n                                                   wordt begonnen met de werkzaamheden in het LAVS in.\n\n3 Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 2.2, wordt uiterlijk op de eerste werkdag na be\u00ebindiging van de sloopwerkzaamheden daarover\n                                                   ge\u00efnformeerd.\n\n4 Als bij de sloopwerkzaamheden asbest is verwijderd dat is ingedeeld in risicoklasse\n                                                   2 of 2A als bedoeld in artikel 4.48 of 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voert degene die de sloopwerkzaamheden heeft verricht, in afwijking van het derde\n                                                   lid, uiterlijk de eerste werkdag na de be\u00ebindiging van de sloopwerkzaamheden de datum\n                                                   van be\u00ebindiging in het LAVS in.\n\n5 Als bij de sloopwerkzaamheden asbest is verwijderd dat is ingedeeld in risicoklasse\n                                                   2 of 2A als bedoeld in artikel 4.48 of 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voert degene die de sloopwerkzaamheden heeft verricht, binnen twee weken nadat de\n                                                   eindbeoordeling, bedoeld in artikel 7.22, is verricht, in het LAVS een bewijs in van de afvoer van het asbestafval, onder\n                                                   opgave van het gewicht en van de afvoerbestemming van het asbestafval.\n\n6 Het eerste tot en met vierde lid zijn alleen van toepassing op het slopen van een\n                                                   bouwwerk waarvoor een sloopmelding nodig is.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nTijdens het slopen zijn, voor zover deze zijn opgesteld, de volgende gegevens en bescheiden\n                                             of een afschrift daarvan op het sloopterrein aanwezig:\n\na. de sloopmelding en de daarbij behorende gegevens en bescheiden;\n\nb. de risicomatrix, het sloopveiligheidsplan, en andere gegevens en bescheiden over de\n                                                   maatregelen om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te beschermen in de directe\n                                                   omgeving van de sloopwerkzaamheden;\n\nc. als op grond van artikel 7.5 of 7.5a een veiligheidsco\u00f6rdinator directe omgeving als bedoeld in artikel 7.5b moet worden aangesteld: de naam en contactgegevens van die co\u00f6rdinator;\n\nd. een afschrift van een maatwerkvoorschrift als bedoeld in de artikelen 3.7, 7.5 en 7.23;\n\ne. een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom;\n\nf. overige voor het slopen van belang zijnde gegevens en bescheiden; en\n\ng. als op grond van artikel 7.9 een asbestinventarisatierapport is vereist, het asbestinventarisatierapport, of een\n                                                   afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 7.22.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een maatwerkvoorschrift over deze paragraaf kan alleen inhouden dat degene die meldingplichtige\n                                                   sloopwerkzaamheden heeft verricht, wordt verplicht binnen een door het bevoegd gezag\n                                                   te bepalen termijn na be\u00ebindiging van de werkzaamheden een opgave te doen van de aard\n                                                   en de hoeveelheid van de bij de sloopwerkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen en van\n                                                   de afvoerbestemming van die stoffen.\n\n2 Na een sloopmelding als bedoeld in artikel 7.10 kunnen alleen maatwerkvoorschriften worden gesteld als deze noodzakelijk zijn voor\n                                                   het voorkomen of beperken van hinder of van een onveilige situatie tijdens het verrichten\n                                                   van de sloopwerkzaamheden.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter\n                                                   voorkoming van:\n\na. letsel aan personen in de directe omgeving van het bouw- en sloopterrein;\n\nb. letsel aan personen die het bouw- en sloopterrein onbevoegd betreden; en\n\nc. gevaar voor de veiligheid van belendingen.\n\n2 Bij het bouwen of slopen van een gebouw wordt bij de bouw- en sloopplaats een veiligheidsafstand\n                                                   vrijgehouden bepaald volgens paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid.\n\nHet bemalen van een bouwput, leidingsleuf of andere tijdelijke ontgraving ten behoeve\n                                             van bouwwerkzaamheden leidt niet tot een voor de veiligheid van belendingen gevaarlijke\n                                             grondwaterstand.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden worden alleen op werkdagen en op zaterdag,\n                                                   tussen 7.00 uur en 19.00 uur verricht.\n\n2 Bij het verrichten van die bedrijfsmatige werkzaamheden worden de dagwaarden en de\n                                                   daarbij behorende maximale blootstellingsduur, genoemd in tabel 7.17, niet overschreden.\n\nDagwaarde\n\n\u226460 dB(A)\n\n>60 dB(A)\n\n>65 dB(A)\n\n>70 dB(A)\n\n>75 dB(A)\n\n>80 dB(A)\n\nmaximale blootstellingsduur op de gevel van een woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor\n                                                                  kinderopvang, gezondheidszorgfunctie of onderwijsfunctie, of op de grens van een geluidsgevoelig\n                                                                  terrein\n\nonbeperkt\n\n50 dagen\n\n30 dagen\n\n15 dagen\n\n5 dagen\n\n0 dagen\n\n3 Als het bevoegd gezag over het veroorzaken van geluidhinder bij het verrichten van\n                                                   bouw- en sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, heeft vastgesteld, is in afwijking van artikel 7.23 geen maatwerkvoorschrift vereist als het verrichten van de werkzaamheden voldoet\n                                                   aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor het begin\n                                                   van de werkzaamheden daarover is ge\u00efnformeerd.\n\n1 Trillingen veroorzaakt door het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden bedragen\n                                                   in een verblijfsgebied niet meer dan de trillingsterkte genoemd in tabel 4 van de\n                                                   Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B \u00abHinder voor personen in gebouwen\u00bb 2006 van\n                                                   de Stichting Bouwresearch Rotterdam.\n\n2 Het eerste lid is alleen van toepassing op een verblijfsgebied van een woonfunctie,\n                                                   een bijeenkomstfunctie voor kinderdagopvang, een gezondheidszorgfunctie en een onderwijsfunctie.\n\nTijdens het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen\n                                             om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- en sloopterrein te beperken.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden worden adequate maatregelen getroffen\n                                                   om de emissie van stikstofverbindingen naar de lucht te beperken.\n\n2 Het eerste lid is alleen van toepassing op het bouwen van een bouwwerk waarvoor een\n                                                   omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een melding als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, nodig is en op het slopen van een bouwwerk waarvoor een melding als bedoeld in artikel 7.10, eerste lid, is vereist omdat de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10\u00a0m3 bedraagt.\n\n1 Als de concentratie van asbestvezels is ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A, bedoeld\n                                                   in artikel 4.48 of 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dan worden de volgende handelingen verricht door een bedrijf dat in het bezit is\n                                                   van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit:\n\na. het slopen van een bouwwerk als in dat bouwwerk asbest of een asbesthoudend product\n                                                         is verwerkt; en\n\nb. het verwijderen van asbest of een asbesthoudend product uit een bouwwerk.\n\n2 De onderdelen b tot en met d van artikel 7.9, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nDegene die anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelingen als\n                                             bedoeld in artikel 7.9, tweede lid, onder d, verricht, zorgt er voor dat:\n\na. de verwijderingshandeling, wanneer technisch mogelijk, als eerste wordt verricht wanneer\n                                                   het bouwwerk wordt gesloopt;\n\nb. verwijderde asbest en asbesthoudende producten, onmiddellijk van niet-asbesthoudende\n                                                   producten worden gescheiden;\n\nc. verwijderde asbest en asbesthoudende producten onmiddellijk worden verzameld en, tenzij\n                                                   dit door vorm of formaat niet mogelijk is, worden verpakt in niet-luchtdoorlatend\n                                                   verpakkingsmateriaal van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt waarbij:\n\n1\u00b0. de verpakking van de verpakte asbest en asbesthoudende producten onmiddellijk wordt\n                                                         afgesloten en opgeslagen in een afgesloten opslagplaats; en\n\n2\u00b0. de niet verpakte asbest en asbesthoudende producten onmiddellijk worden opgeslagen\n                                                         in een afgesloten container;\n\nd. het verpakkingsmateriaal op duidelijke wijze is voorzien van aanduidingen volgens\n                                                   artikel 7 van het Productenbesluit asbest; en\n\ne. de verwijderde asbest en asbesthoudende producten binnen twee weken na de onder a\n                                                   bedoelde verwijderingshandeling worden afgevoerd naar een bedrijf als bedoeld in paragraaf 3.5.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Degene die in een binnenruimte een handeling laat verrichten waarop artikel 7.20, eerste lid, van toepassing is, zorgt er voor dat onmiddellijk na het verrichten van die handeling\n                                                   een eindbeoordeling wordt uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens\n                                                   de artikelen 4.51a, eerste, tweede en vijfde lid, en 4.53c van het Arbeidsomstandighedenbesluit.\n\n2 Degene die in de buitenlucht een handeling laat verrichten waarop artikel 7.20, eerste lid, van toepassing is, zorgt er voor dat onmiddellijk na het verrichten van die handeling\n                                                   een visuele inspectie wordt uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde bij of\n                                                   krachtens artikel 4.51a, derde en vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.\n\n3 In een binnenruimte worden geen andere werkzaamheden verricht aan het bouwwerk waarvoor\n                                                   een handeling als bedoeld in artikel 7.20, eerste lid, is verricht, zolang niet een eindbeoordeling is uitgevoerd of als uit de eindbeoordeling\n                                                   volgt dat er ter plaatse nog visueel waarneembaar asbest aanwezig is of de concentratie\n                                                   asbestvezels in de lucht, bedoeld in de artikelen 4.51a, tweede lid, en 4.53c van het Arbeidsomstandighedenbesluit, wordt overschreden.\n\n4 In de buitenlucht worden geen andere handelingen verricht aan het bouwwerk waarvoor\n                                                   een handeling als bedoeld in artikel 7.20, eerste lid, is verricht, zolang de visuele inspectie niet is uitgevoerd of als uit de visuele\n                                                   inspectie volgt dat er ter plaatse nog visueel waarneembaar asbest aanwezig is.\n\nBij het aanbrengen van gespoten PUR-schuim in de kruipruimte van een woonfunctie:\n\na. zijn tijdens het aanbrengen van het gespoten PUR-schuim en ten minste twee uur na\n                                                   afloop van de werkzaamheden in de woonfunctie geen andere personen aanwezig dan de\n                                                   personen die het gespoten PUR-schuim aanbrengen; en\n\nb. wordt tijdens het aanbrengen de kruipruimte geventileerd met ten minste een ventilatiecapaciteit\n                                                   van 30 keer het volume van de kruipruimte per uur.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Met een maatwerkvoorschrift over de artikelen 7.17 en 7.18 kunnen alleen worden versoepeld:\n\na. de dagwaarden, blootstellingsduur, tijdstippen en perioden, bedoeld in artikel 7.17, eerste en tweede lid; en\n\nb. de trillingsterkte, bedoeld in artikel 7.18.\n\n2 Onverkort het gestelde in een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid, wordt\n                                                   bij het verrichten van de bouw- en sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de beste\n                                                   beschikbare stille technieken.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nBouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig verricht dat tijdens de uitvoering vrijkomend\n                                             gevaarlijk en overig bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.\n\n1 Ongeacht de hoeveelheid wordt gevaarlijk bouw- en sloopafval in ieder geval gescheiden\n                                                   in de volgende fracties:\n\na. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst\n                                                         van de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet onder b tot en met d van dit lid zijn opgenomen;\n\nb. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;\n\nc. teerhoudend asfalt; en\n\nd. gasontladingslampen.\n\n2 Een gevaarlijke stof wordt niet gemengd of gescheiden.\n\n3 De fracties worden op het bouw- en sloopterrein gescheiden gehouden en gescheiden\n                                                   afgevoerd.\n\n4 In afwijking van het derde lid kunnen de fracties op een andere plaats worden gescheiden\n                                                   voor zover scheiding op het bouw- en sloopterrein redelijkerwijs niet mogelijk is.\n\n1 Overig bouw- en sloopafval wordt in ieder geval gescheiden in de volgende fracties:\n\na. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;\n\nb. niet-teerhoudend asfalt;\n\nc. vlakglas, al dan niet met kozijn;\n\nd. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;\n\ne. dakgrind; en\n\nf. armaturen.\n\n2 De fracties worden op het bouw- of sloopterrein gescheiden gehouden en gescheiden\n                                                   afgevoerd.\n\n3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voor zover de hoeveelheid afval\n                                                   van die fractie minder dan 1 m\u00b3 bedraagt.\n\n4 In afwijking van het tweede lid kunnen de fracties op een andere plaats worden gescheiden\n                                                   voor zover scheiding op het bouw- en sloopterrein redelijkerwijs niet mogelijk is.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nDeze afdeling is van toepassing op het breken van steenachtige bedrijfsafvalstoffen,\n                                             bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover afkomstig van het bouwen en slopen van bouwwerken of wegen, met een mobiele\n                                             installatie voor het bewerken van bouw- en sloopafval, met inbegrip van alle daarbij\n                                             gebruikte overige installaties en toestellen, gedurende een periode van ten hoogste\n                                             drie maanden en in de directe nabijheid van het bouwwerk of de weg waar het te breken\n                                             afval vrijkomt.\n\nDe regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op:\n\na. het waarborgen van de veiligheid;\n\nb. het beschermen van de gezondheid;\n\nc. het beschermen van de kwaliteit van lucht en bodem;\n\nd. het zuinig gebruik van energie en grondstoffen;\n\ne. een doelmatig beheer van afvalstoffen;\n\nf. het beperken van de kans op en de gevolgen van ongewone voorvallen; en\n\ng. het voorkomen of beperken van geluidhinder, trillinghinder, lichthinder en geurhinder.\n\nAan de regels in deze afdeling wordt voldaan door degene die een mobiele puinbreker\n                                             in werking heeft. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.\n\n1 Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag voor het mobiel breken:\n\na. waaraan een melding wordt gedaan;\n\nb. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; en\n\nc. dat beslist op een aanvraag om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige\n                                                         maatregel.\n\n2 In afwijking van het eerste lid zijn voor een activiteit als bedoeld in dit besluit,\n                                                   die wordt verricht op dezelfde locatie als een activiteit als bedoeld in afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving waarvoor een door gedeputeerde staten eerder verleende omgevingsvergunning geldt,\n                                                   gedeputeerde staten het bevoegd gezag voor de in het eerste lid bedoelde handelingen.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat het in werking hebben van een\n                                                   mobiele puinbreker nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 7.28, is verplicht:\n\na. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om\n                                                         die gevolgen te voorkomen;\n\nb. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zo veel mogelijk te beperken\n                                                         of ongedaan te maken; en\n\nc. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten\n                                                         voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.\n\n2 Voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker houdt deze plicht in ieder geval\n                                                   in dat:\n\na. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen;\n\nb. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen;\n\nc. de beste beschikbare technieken worden toegepast;\n\nd. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;\n\ne. alle passende maatregelen worden getroffen om ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen\n                                                         daarvan te voorkomen;\n\nf. metingen representatief zijn;\n\ng. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd;\n                                                         en\n\nh. voor zover verontreiniging van de bodem ontstaat, herstel van de bodem redelijkerwijs\n                                                         mogelijk blijft.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de paragrafen 7.2.2 en 7.2.3 en artikel 7.31, met uitzondering van bepalingen over:\n\na. meldingplichten; en\n\nb. meet- of rekenmethoden.\n\n2 Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de regels in de paragrafen 7.2.2 en 7.2.3, waarbij:\n\na. en maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 7.37 alleen het bepaalde in dat artikel kan inhouden; en\n\nb. met een maatwerkvoorschrift over artikel 7.39 alleen de dagwaarden, blootstellingsduur, tijdstippen en perioden kunnen worden versoepeld.\n\n3 Een maatwerkvoorschrift op aanvraag van degene die de mobiele puinbreker in werking\n                                                   heeft, kan worden gesteld met het oog op andere belangen dan bedoeld in artikel 7.28, voor zover de in dat artikel bedoelde belangen zich daartegen niet verzetten.\n\nHet is verboden een mobiele puinbreker in werking te hebben of te laten hebben zonder\n                                             dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nEen melding mobiel puinbreken wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden:\n\na. de naam en het adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de mobiele puinbreker\n                                                   in werking heeft en van de eigenaar van het recyclinggranulaat;\n\nb. de dagtekening;\n\nc. het adres, de kadastrale aanduiding of de plaatselijke aanduiding van de locatie,\n                                                   met de exacte positie aldaar waar de mobiele puinbreker in werking zal worden gebracht;\n\nd. de data en de tijdstippen waarop met een mobiele puinbreker bouw- of sloopafval wordt\n                                                   bewerkt;\n\ne. een globale inventarisatie van de hoeveelheid en de aard van het met de mobiele puinbreker\n                                                   te bewerken bouw- en sloopafval; en\n\nf. een beschrijving van de bronsterkte (LW) in dB(A) van de mobiele puinbreker.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nTen minste twee werkdagen voor het begin van het in werking hebben van een mobiele\n                                             puinbreker wordt het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 7.30, daarover ge\u00efnformeerd.\n\n1 Tijdens het in werking zijn van een mobiele puinbreker zijn, voor zover deze zijn\n                                                   opgesteld, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:\n\na. de melding mobiel puinbreken;\n\nb. gegevens over de bronsterkte in dB(A) van de mobiele puinbreker;\n\nc. het inspectie- en onderhoudsschema van de mobiele puinbreker en de kalibratiegegevens;\n                                                         en\n\nd. certificaten of bewijzen van:\n\n1\u00b0. de installatie van tanks, filters en andere voorzieningen; en\n\n2\u00b0. onderhoud of keuringen van voor de mobiele puinbreker aanwezige voorzieningen en installaties.\n\nMet een maatwerkvoorschrift kan degene die een mobiele puinbreker in werking heeft\n                                             gehad, worden verplicht binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn na be\u00ebindiging\n                                             van de werkzaamheden een opgave te doen van de aard en de hoeveelheid van de bij de\n                                             werkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen en van de afvoerbestemming van die stoffen.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                             overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\nMet uitzondering van artikel 7.17 zijn de regels in de paragrafen 7.1.4 en 7.1.5 van overeenkomstige toepassing op het in werking hebben van een mobiele puinbreker.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                                overzicht van wijzigingen]\n\n1 Een mobiele puinbreker is alleen op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur in werking.\n\n2 Daarbij worden de dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur,\n                                                   genoemd in tabel 7.39, niet overschreden.\n\nDagwaarde\n\n\u2264 60 dB(A)\n\n> 60 dB(A)\n\n> 65 dB(A)\n\n> 70 dB(A)\n\n> 75 dB(A)\n\nmaximale blootstellingsduur op de gevel van een woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor\n                                                                  kinderopvang of op de grens van een geluidsgevoelig terrein\n\n65 dagen\n\n65 dagen\n\n15 dagen\n\n5 dagen\n\n0 dagen\n\nmaximale blootstellingsduur op de gevel van een gezondheidszorgfunctie en een onderwijsfunctie\n\n65 dagen\n\n0 dagen\n\n0 dagen\n\n0 dagen\n\n0 dagen\n\nOp de locatie waar de mobiele puinbreker in werking is, wordt een registratie bijgehouden.\n                                             Op deze registratie is artikel 8.39 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het\n                                       overzicht van wijzigingen]\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n1 Voor de toepassing van de artikelen 2.8, onder a, 2.17, tweede lid, onder a, 2.30, eerste en tweede lid, en 6.28, onder b, wordt onder gemeentelijk monument respectievelijk voorbeschermd gemeentelijk monument\n                                             ook verstaan een monument of archeologisch monument dat op grond van een gemeentelijke\n                                             verordening is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening\n                                             van overeenkomstige toepassing is.\n\n2 Het eerste lid is van toepassing:\n\na. als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan\n                                                   daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en\n\nb. als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen\n                                                   de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan\n                                                   nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan\n                                                   nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding\n                                                   te geven.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\nArtikel 2.30, derde lid, is van overeenkomstige toepassing op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in\n                                       dat lid die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld\n                                       in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding\n                                       rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het\n                                          overzicht van wijzigingen]\n\n1 Op een aanvraag om een omgevingsvergunning, een aanvraag om toestemming tot het treffen\n                                             van een gelijkwaardige maatregel of een aanvraag om een besluit tot het stellen van\n                                             maatwerkvoorschriften, ingediend voor het tijdstip waarop een wijziging van dit besluit\n                                             in werking treedt, of op bezwaar of beroep, ingesteld tegen een beslissing over een\n                                             dergelijke aanvraag, blijven de regels van dit besluit van toepassing zoals die golden\n                                             op het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend.\n\n2 Op een melding gedaan voor het tijdstip waarop een wijziging van dit besluit in werking\n                                             treedt, blijven de regels van dit besluit van toepassing zoals die golden op het tijdstip\n                                             waarop de melding is gedaan.\n\n3 Op een melding als bedoeld in artikel 2.18 voor het tijdstip waarop een wijziging van dit besluit in werking treedt, blijven\n                                             de regels van dit besluit zoals die golden op het tijdstip waarop de melding is gedaan\n                                             een jaar van toepassing.\n\nDe artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen\n                                       tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan\n                                       worden vastgesteld.\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Besluit bouwwerken leefomgeving.\n\nLasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in\n                                       het Staatsblad zal worden geplaatst.\n\n\n\nWassenaar, 3 juli 2018\n\nWillem-Alexander\n\nDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,\n\nK.H. \nOllongren\n\nDe Minister van Justitie en Veiligheid,\n\nF.B.J. \nGrapperhaus\n\n[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het\n                                    overzicht van wijzigingen]\n\nVoor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:\n\naankleding: op of aan een constructieonderdeel bevestigd materiaal;\n\naansluitend terrein: aan een bouwwerk grenzend onbebouwd gedeelte van een bouwwerkperceel of openbaar\n                                          toegankelijk gebied;\n\nachtererfgebied: gebouwerf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant\n                                          en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied,\n                                          zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het gebouwerf achter het hoofdgebouw\n                                          te komen, waarbij als op een perceel meer gebouwen aanwezig zijn die noodzakelijk\n                                          zijn voor het verrichten van de op grond van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning\n                                          voor een omgevingsplanactiviteit op het perceel toegestane activiteiten of als het\n                                          hoofdgebouw geen woning is, maar op het perceel wel een of meer op de grond staande\n                                          woningen aanwezig zijn, voor het leggen van deze lijn bepalend is het hoofdgebouw,\n                                          de woning of een van de andere hiervoor bedoelde gebouwen, waarvan de voorkant het\n                                          dichtst is gelegen bij openbaar toegankelijk gebied;\n\nairconditioningsysteem: technisch bouwsysteem voor een vorm van inpandige luchtbehandeling, waardoor de temperatuur\n                                          wordt geregeld of kan worden verlaagd;\n\nantennedrager: antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne;\n\nantenne-installatie: installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de in een\n                                          of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie;\n\nasbest: asbest als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;\n\nasbestinventarisatierapport: rapport dat voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 4.54a, eerste, derde en vierde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;\n\nbedgebied: verblijfsgebied met een of meer bedruimten;\n\nbedreigd subbrandcompartiment: subbrandcompartiment waarin een brand begint;\n\nbedruimte: verblijfsruimte bestemd voor een of meer bedden bestemd voor slapen of voor het verblijf\n                                          van bedgebonden pati\u00ebnten in die ruimte;\n\nbeschermd subbrandcompartiment: gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een subbrandcompartiment ligt\n                                          of daarmee samenvalt, dat meer bescherming biedt tegen brand of rook dan een subbrandcompartiment;\n\nbeschermde route: buiten het subbrandcompartiment waar de vluchtroute begint gelegen gedeelte van een\n                                          vluchtroute;\n\nbeschermde vluchtroute: buiten een subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute die alleen voert\n                                          door een verkeersruimte;\n\nbijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw of functioneel met een zich op hetzelfde perceel\n                                          bevindend hoofdgebouw verbonden, daar wel of niet tegen aangebouwd gebouw, of ander\n                                          bouwwerk, met een dak;\n\nbijna energieneutraal gebouw: gebouw met een zeer hoge energieprestatie, waarbij de dicht bij nul liggende of zeer\n                                          lage hoeveelheid energie die is vereist in zeer aanzienlijke mate wordt geleverd uit\n                                          hernieuwbare bronnen die deels ter plaatse of dichtbij wordt geproduceerd;\n\nbouwconstructie: onderdeel van een bouwwerk voor het dragen van belastingen;\n\nbouwschil: de ge\u00efntegreerde onderdelen die de binnenruimte van een gebouw scheiden van de daar\n                                          buiten gelegen onderdelen van de fysieke leefomgeving;\n\nbouwwerkinstallatie: voor het functioneren van een bouwwerk of een gedeelte daarvan noodzakelijke voorziening\n                                          van niet-bouwkundige aard;\n\nbouwwerkperceel: perceel dat als uitgangspunt dient bij het toetsen van een bouwwerk aan de regels\n                                          van dit besluit;\n\nbrandcompartiment: gedeelte van een of meer bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand;\n\nbrandvoorschriftengebied: brandvoorschriftengebied als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;\n\nbrandweerlift: lift die met een eenvoudige handeling ter beschikking van de brandweer kan worden\n                                          gesteld voor het vervoer van materieel en manschappen;\n\nbruto-vloeroppervlakte: bruto-vloeroppervlakte als bedoeld in NEN 2580;\n\nCCV-inspectieschema: inspectieschema dat door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is\n                                          uitgegeven;\n\nconstructieonderdeel: onderdeel van een bouwwerk voor het voldoen van het bouwwerk aan de technische eisen\n                                          van de hoofdstukken 3 tot en met 5;\n\ndagwaarde: de waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid tussen 07.00 tot\n                                          19.00 uur op de gevel van een woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, gezondheidszorgfunctie\n                                          of onderwijsfunctie, of op de grens van een geluidsgevoelig terrein, met inbegrip\n                                          van een eventuele toeslag voor impulsachtig geluid, berekend volgens de bij ministeri\u00eble\n                                          regeling gestelde regels;\n\ndaknok: hoogste punt van een schuin dak;\n\ndakvoet: laagste punt van een schuin dak;\n\nelektrisch voertuig: elektrisch voertuig als bedoeld in artikel 1 van het Besluit infrastructuur alternatieve\n                                          brandstoffen;\n\nenergieprestatie: berekende of gemeten hoeveelheid energie die nodig is om aan de vraag naar energie\n                                          te voldoen bij een genormaliseerd gebruik van een gebouw, waaronder energie die wordt\n                                          gebruikt voor verwarming, koeling, ventilatie, warmwatervoorziening en verlichting;\n\nenergielabel: schriftelijke verklaring over de energieprestatie van een gebouw;\n\nenergieprestatiecontract: energieprestatiecontract als bedoeld in artikel 2, onderdeel 27, van de richtlijn 2012/27/EU van het Europees parlement en de Raad van 25\u00a0oktober 2012 betreffende energie-effici\u00ebntie\n                                          tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG;\n\nexplosievoorschriftengebied: explosievoorschriftengebied als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;\n\nextra beschermde vluchtroute: buiten een brandcompartiment gelegen gedeelte van een beschermde vluchtroute;\n\nfunctiegebied: gebruiksgebied of een gedeelte daarvan, waar de voor die gebruiksfunctie kenmerkende\n                                          activiteiten anders dan het verblijven van personen plaatsvinden;\n\nfunctieruimte: in een functiegebied gelegen ruimte;\n\ngebouwerf: bebouwd of onbebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij\n                                          een hoofdgebouw en in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van\n                                          dat gebouw, waarbij het omgevingsplan die inrichting niet verbiedt;\n\ngebruiksfunctie: gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die\n                                          samen een gebruikseenheid vormen;\n\ngebruiksgebied: vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar voor de gebruiksfunctie kenmerkende\n                                          activiteiten plaatsvinden, dat bestaat uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen\n                                          ruimten gelegen in een brandcompartiment die niet door een dragende scheidingsconstructie\n                                          van elkaar zijn gescheiden en die geen toiletruimte, badruimte, technische ruimte\n                                          of verkeersruimte zijn, tenzij die ruimte zelf een functieruimte is;\n\ngebruiksoppervlakte: gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580;\n\ngecorrigeerde loopafstand: loopafstand waarbij constructieonderdelen die geen onderdeel uitmaken van de bouwconstructie\n                                          buiten beschouwing worden gelaten, waarbij de loopafstand voor zover deze door een\n                                          gebruiksgebied voert met 1,5 wordt vermenigvuldigd;\n\ngeluidsgevoelig terrein: locatie die in het omgevingsplan is aangewezen als ligplaats voor woonschepen of\n                                          als standplaats voor woonwagens;\n\ngemeentelijk monument: monument of archeologisch monument waaraan in het omgevingsplan de functie-aanduiding\n                                          gemeentelijk monument is gegeven;\n\nhoge spanning: nominale wisselspanning van meer dan 1.000 volt of een nominale gelijkspanning van\n                                          meer dan 1.500 volt;\n\nhoofdgebouw: gebouw, of bouwkundig en functioneel te onderscheiden gedeelte daarvan, dat noodzakelijk\n                                          is voor het verrichten van andere activiteiten dan bouwactiviteiten die op grond van\n                                          het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit op het\n                                          perceel zijn toegestaan en, als meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet\n                                          op die toegestane activiteiten het belangrijkst is;\n\nhuishoudelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving;\n\nhuisvesting in verband met mantelzorg: huisvesting in of bij een woning van \u00e9\u00e9n huishouden van ten hoogste twee personen,\n                                          van wie ten minste \u00e9\u00e9n persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner\n                                          van de woning;\n\ninwendige scheidingsconstructie: constructie die de scheiding vormt tussen twee voor personen toegankelijke besloten\n                                          ruimten van een gebouw, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen\n                                          van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het voldoen van\n                                          die scheidingsconstructie aan een in dit besluit gestelde eis;\n\nISSO: publicatie die door het Kennisinstituut voor de Installatiesector is uitgegeven;\n\nklimlijn: denkbeeldige, vloeiend verlopende lijn die de voorkanten van de treden van een trap\n                                          met elkaar verbindt;\n\nkoelsysteem: technisch bouwsysteem met als doel het koelen van een ruimte binnen een gebouw of\n                                          gedeelte daarvan, door het toevoeren van koude of het ontvochtigen van de lucht of\n                                          een combinatie van beide;\n\nkwaliteitsverklaring bouw: schriftelijk bewijs, voorzien van een merkteken, aangewezen door Onze Minister van\n                                          Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afgegeven door een door Onze minister aangewezen\n                                          instituut, op grond waarvan een bouwmateriaal, bouwdeel of samenstel daarvan, of een\n                                          bouwwijze, ook als die bij het bouwen van een bouwwerk worden toegepast, wordt geacht\n                                          te voldoen aan de krachtens de wet aan dat bouwmateriaal, bouwdeel of samenstel daarvan, of die bouwwijze gestelde eisen;\n\nlage spanning: nominale wisselspanning van niet meer dan 1.000 volt, of nominale gelijkspanning\n                                          van niet meer dan 1.500 volt;\n\nLAVS: landelijk asbestvolgsysteem als bedoeld in artikel 9.5.7 van de Wet milieubeheer;\n\nleefzone: gedeelte van een verblijfsgebied waarbij de ruimte gelegen binnen 1\u00a0m van een uitwendige\n                                          scheidingsconstructie, binnen 0,2\u00a0m van een inwendige scheidingsconstructie en hoger\n                                          gelegen dan 1,8\u00a0m boven de vloer buiten beschouwing blijft;\n\nlift: lift voor personen als bedoeld in artikel 1 van het Warenwetbesluit liften 2016;\n\nloopafstand: afstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare lijn tussen twee punten,\n                                          waarover op een afstand van ten minste 0,3\u00a0m van constructieonderdelen kan worden\n                                          gelopen en waarbij de loopafstand over een trap samenvalt met de klimlijn;\n\nmantelzorg: intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep\n                                          wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie,\n                                          rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die\n                                          de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte\n                                          met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente\n                                          aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;\n\nmeerjarenafspraak energie-effici\u00ebntie: De op 1\u00a0juli 2008 tot stand gekomen meerjarenafspraak energie-effici\u00ebntie (Stcrt.\n                                          2018, 50932);\n\nmeetniveau: hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw;\n\nmotorvoertuig: motorvoertuig als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;\n\nNEN: norm die door de stichting Nederlands Normalisatie-instituut is uitgegeven;\n\nNEN-EN: NEN die door het Europees Comit\u00e9 voor Normalisatie is vastgesteld;\n\nNEN-EN-IEC: NEN-EN die door de International Electrotechnical Commission is vastgesteld;\n\nNEN-EN-ISO: NEN-EN die door de International Organization for Standardization is vastgesteld;\n\nNEN-EN-ISO/IEC: NEN-EN die door de International Organization for Standardization en de International\n                                          Electrotechnical Commission is vastgesteld;\n\nnevengebruiksfunctie: gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie;\n\nnominale belasting: maximale belasting van een verbrandingstoestel, bepaald op basis van de calorische\n                                          bovenwaarde van de brandstof waarvoor dat toestel is ingericht;\n\nnooddeur: deur die alleen is bestemd om te vluchten;\n\nNTA: door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven technische afspraak;\n\nopenbaar toegankelijk gebied:  wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, en pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat\n                                          voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen alleen bedoeld voor\n                                          de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;\n\noplaadpunt: oplaadpunt als bedoeld in artikel 1 van het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen;\n\npermanente vuurbelasting: volgens NEN 6090 bepaalde vuurbelasting van de brandbare materialen in de constructieonderdelen\n                                          van een bouwwerk of van een daarin gelegen ruimte, of de constructieonderdelen die\n                                          dat bouwwerk of die ruimte begrenzen;\n\npermanente vuurlast: product van de permanente vuurbelasting van een ruimte of een groep van ruimten en\n                                          de volgens NEN 2580 bepaalde netto-vloeroppervlakte van het beschouwde gedeelte van\n                                          het bouwwerk;\n\nprestatieverklaring: verklaring als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de verordening bouwproducten;\n\nprovinciaal monument:  monument of archeologisch monument waaraan in het omgevingsplan of de omgevingsverordening\n                                          de functie-aanduiding provinciaal monument is gegeven;\n\nrichtlijn breedband:\nrichtlijn 2014/61/EU van het Europees parlement en de Raad van 15\u00a0mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging\n                                          van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid\n                                          (PbEU 2014, L 155);\n\nrichtlijn energie-effici\u00ebntie:\nRichtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25\u00a0oktober 2012 betreffende energie-effici\u00ebntie,\n                                          tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PbEU 2012, L\u00a0315);\n\nrijbaan: rijbaan als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;\n\nrijstrook: rijstrook als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;\n\nrisicomatrix: risicomatix als bedoeld in artikel 7.5a;\n\nstookplaats: opstelplaats voor een verbrandingstoestel voor open verbranding van vaste brandstoffen;\n\nsubbrandcompartiment: gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een brandcompartiment ligt\n                                          of daarmee samenvalt, voor beperking van verspreiding van rook of verdere beperking\n                                          van het uitbreidingsgebied van brand;\n\nsysteem voor gebouwautomatisering en -controle: systeem als bedoeld in artikel 2, onderdeel 3 bis, van de herziene richtlijn energieprestatie\n                                          van gebouwen;\n\ntechnisch bouwsysteem: gebouwgebonden samenstelling van alle bestanddelen van een installatie, waaronder\n                                          de isolatiekenmerken daarvan, die is bedoeld voor ruimteverwarming, ruimtekoeling,\n                                          ventilatie, het voorzien van warmtapwater, ingebouwde verlichting, gebouwautomatisering\n                                          en -controle, elektriciteitsopwekking ter plaatse, of een combinatie daarvan, met\n                                          inbegrip van systemen die gebruikmaken van energie uit hernieuwbare bronnen, van een\n                                          gebouw of een gedeelte daarvan;\n\ntechnische ruimte: ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren van\n                                          het bouwwerk, waartoe in ieder geval behoort een meterruimte, een liftmachineruimte\n                                          en een stookruimte;\n\nTelecomcode:\nRichtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11\u00a0december 2018 tot vaststelling van het\n                                          Europees wetboek voor elektronische communicatie (PbEU 2018, L\u00a0321);\n\ntijdelijk bouwwerk: bouwwerk met een instandhoudingstermijn van ten hoogste 15\u00a0jaar op dezelfde locatie;\n\ntoegankelijkheidssector: voor personen met een functiebeperking zelfstandig bruikbaar en toegankelijk gedeelte\n                                          van een gebouw;\n\ntrappenhuis: verkeersruimte waarin een trap ligt;\n\ntunnelbuislengte: lengte van het omsloten gedeelte van een tunnelbuis;\n\ntunnellengte: lengte van de langste tunnelbuis in een tunnel;\n\nUitvoeringsverordening kenmerken draadloze toegangspunten met klein bereik: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1070 van de Commissie van 20\u00a0juli 2020 tot vaststelling van de kenmerken van draadloze\n                                          toegangspunten met klein bereik krachtens artikel 57, lid 2, van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor\n                                          elektronische communicatie (PbEU 2020, L\u00a0234);\n\nuitwendige scheidingsconstructie: constructie die de scheiding vormt tussen een voor personen toegankelijke besloten\n                                          ruimte van een gebouw en de buitenlucht, de grond of het water, inclusief de op die\n                                          constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed\n                                          zijn op het voldoen van die scheidingsconstructie aan een in dit besluit gestelde\n                                          eis;\n\nveiligheidsroute: gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet-besloten ruimte\n                                          en aansluitend daarop door een ruimte die in de vluchtrichting alleen kan worden bereikt\n                                          vanuit een niet-besloten ruimte;\n\nveiligheidsvluchtroute: gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet-besloten ruimte\n                                          en aansluitend daarop door een ruimte die alleen kan worden bereikt vanuit niet-besloten\n                                          ruimten;\n\nventilatiesysteem: technisch bouwsysteem, geen onderdeel uitmakend van een verwarmings- of koelsysteem,\n                                          dat verse lucht toevoert of verontreinigde binnenlucht afvoert, of een combinatie\n                                          daarvan;\n\nverblijfsgebied: gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen;\n\nverblijfsruimte: in een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van personen;\n\nverbouwen: gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten, anders dan vernieuwen na sloop\n                                          waarbij alleen de oorspronkelijke fundering resteert;\n\nverkeersroute: route die begint bij een doorgang van een ruimte, alleen voert over vloeren, trappen\n                                          of hellingbanen en eindigt bij de doorgang van een andere ruimte;\n\nverkeersruimte: ruimte voor het bereiken van een andere ruimte, die niet ligt in een verblijfsgebied\n                                          of in een functiegebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte;\n\nverordening bouwproducten:\nverordening 305/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9\u00a0maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde\n                                          voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PbEU 2011, L 88);\n\nverwarmingssysteem: combinatie van de bestanddelen die nodig zijn voor een vorm van inpandige luchtbehandeling,\n                                          waardoor de temperatuur wordt verhoogd;\n\nvluchtroute: route die begint in ruimte voor personen, alleen voert over vloeren, trappen of hellingbanen\n                                          en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een lift;\n\nvoor personen bestemde vloer of ruimte: vloer of ruimte waarvan het kenmerkende gebruik verbonden is met de aanwezigheid\n                                          van personen;\n\nvoorbeschermd gemeentelijk monument: monument of archeologisch monument waarvoor het omgevingsplan een voorbeschermingsregel\n                                          bevat vanwege het voornemen om aan dat monument of archeologisch monument in het omgevingsplan\n                                          de functie-aanduiding gemeentelijk monument te geven;\n\nvoorbeschermd provinciaal monument: monument of archeologisch monument waarvoor het omgevingsplan of de omgevingsverordening\n                                          een voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om aan dat monument of archeologisch\n                                          monument in het omgevingsplan of de omgevingsverordening de functie-aanduiding provinciaal\n                                          monument te geven;\n\nvoorerfgebied: gebouwerf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied;\n\nvrije breedte: kleinste afstand tussen constructieonderdelen aan weerskanten van een doorgang;\n\nvrije hoogte: vrije hoogte als bedoeld in NEN 2580;\n\nvuurbelasting: hoeveelheid warmte die vrijkomt per eenheid vloeroppervlakte bij verbranding van\n                                          alle in een gebouw of een daarin gelegen ruimte aanwezige brandbare materialen;\n\nwarmtapwatersysteem: technisch bouwsysteem waarin warmtapwater wordt opgewekt, gedistribueerd of afgegeven;\n\nwarmtegenerator: onderdeel van een verwarmingssysteem dat nuttige warmte genereert via een of meerdere\n                                          van de volgende processen:\n\na. verbranding van brandstof in een verbrandingstoestel;\n\nb. joule-effect in de verwarmingselementen van een verwarmingssysteem met elektrische\n                                                weerstand; en\n\nc. opvangen van warmte uit de lucht, ventilatie afvoerlucht of een water- of aardwarmtebron\n                                                met een warmtepomp;\n\nwegtunnel: tunnel of tunnelvormig bouwwerk alleen of mede bestemd voor motorrijtuigen als bedoeld\n                                          in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994, met uitzondering van bromfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel\n                                          e, van die wet;\n\nwegtunnelbuis: gedeelte van een wegtunnel voor een rijbaan;\n\nwet:\nOmgevingswet;\n\nzorg op afroep: vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg voor professionele\n                                          zorgverlening aan de bewoners op afroep;\n\nzorg op afspraak: vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg voor professionele\n                                          zorgverlening aan de bewoners op afspraak;\n\n24-uurszorg: vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg voor professionele\n                                          zorgverlening aan de bewoners gedurende 24\u00a0uur per dag.\n\nVoor de toepassing van dit besluit wordt voorts verstaan onder:\n\nbijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst,\n                                          communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse,\n                                          ontspanning of het aanschouwen van sport;\n\nbijeenkomstfunctie voor kinderopvang: bijeenkomstfunctie voor het bedrijfsmatig opvangen, verzorgen, opvoeden en begeleiden\n                                          van kinderen die het basisonderwijs nog niet hebben be\u00ebindigd, maar geen gastouderopvang\n                                          als bedoeld in de Wet kinderopvang;\n\nbijeenkomstgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen een of meer bijeenkomstfuncties en nevengebruiksfuncties\n                                          daarvan;\n\nbouwwerk geen gebouw zijnde: bouwwerk of gedeelte daarvan, voor zover dat geen gebouw of onderdeel daarvan is;\n\nceleenheid: voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van een\n                                          celfunctie;\n\ncelfunctie: gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen;\n\ncelgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen een of meer celfuncties en nevengebruiksfuncties\n                                          daarvan;\n\ngezondheidszorgfunctie: gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling;\n\ngroepszorgwoning: woonfunctie waarbij aan ten minste vijf bewoners professionele zorg wordt verleend\n                                          met een vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg;\n\nindustriefunctie: gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen,\n                                          of voor bedrijfsmatige agrarische doeleinden;\n\nkantoorfunctie: gebruiksfunctie voor administratie;\n\nkantoorgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen een of meer kantoorfuncties en nevengebruiksfuncties\n                                          daarvan;\n\nlichte industriefunctie: industriefunctie waarin activiteiten plaatsvinden, waarbij het verblijven van personen\n                                          een ondergeschikte rol speelt;\n\nlichte industriefunctie voor het houden van dieren: lichte industriefunctie waarin dieren als bedoeld in bijlage II bij het Besluit houders van dieren, bedrijfsmatig worden gehouden;\n\nlogiesfunctie: gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan\n                                          personen;\n\nlogiesgebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw met alleen logiesfuncties of nevengebruiksfuncties\n                                          daarvan, waarin meer dan een logiesverblijf ligt, dat is aangewezen op een gezamenlijke\n                                          verkeersroute;\n\nlogiesverblijf: voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van een\n                                          logiesfunctie;\n\nonderwijsfunctie: gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs;\n\noverige gebruiksfunctie: niet in dit onderdeel benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven\n                                          van personen een ondergeschikte rol speelt;\n\noverige gebruiksfunctie voor het personenvervoer: overige gebruiksfunctie voor aankomst of vertrek van vervoermiddelen voor weg-, spoorweg-,\n                                          water- of luchtverkeer van personen;\n\nsportfunctie: gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport;\n\nwinkelfunctie: gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten;\n\nwooneenheid: gedeelte van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur voor afzonderlijke bewoning;\n\nwoonfunctie: gebruiksfunctie voor het wonen;\n\nwoonfunctie voor kamergewijze verhuur: niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie waarin zich vijf of meer wooneenheden\n                                          bevinden;\n\nwoonfunctie voor particulier eigendom: woonfunctie die wordt gebouwd in particulier opdrachtgeverschap of die wordt bewoond\n                                          door de eigenaar;\n\nwoonfunctie voor zorg: woonfunctie waarbij aan de bewoners professionele zorg wordt verleend met een vanuit\n                                          het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg;\n\nwoongebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen woonfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan,\n                                          waarin meer dan een woonfunctie ligt die is aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersroute;\n\nwoonwagen: woonfunctie op een locatie bestemd voor het plaatsen van een woonwagen;\n\nzorgclusterwoning: woonfunctie in een cluster van meer dan drie aan elkaar grenzende woonfuncties voor\n                                          zorg.\n\nVoor de toepassing van dit besluit wordt in een tabel verstaan onder:\n\n\u2013\n\n: dit lid is niet van toepassing;\n\n*\n\n: het hele artikel is van toepassing;\n\n\u2264\n\n: alle waarden kleiner dan of gelijk aan de achter dit teken aangegeven waarde;\n\n>\n\n: alle waarden groter dan de achter dit teken aangegeven waarde;\n\n\u2265\n\n: alle waarden groter dan of gelijk aan de achter dit teken aangegeven waarde;\n\ng.o.\n\n: gebruiksoppervlakte;\n\nw.b.d.b.o\n\n: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.\n\ngebruiksoppervlakte\n\nhoogste vloer van de\n\ngebruiksfunctie gemeten boven\n\nhet meetniveau omvang van de bewaking,\n\nvolgens NEN 2535\n\ndoormelding volgens NEN 2535\n\ngeldig inspectiecertificaat\n\nGroter dan [m2]\n\nHoger dan [m]\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na\n\nwoonfunctie voor zorg\n\n1\n\nZorgclusterwoning voor zorg op afroep in een woongebouw\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nZorgclusterwoning voor 24-uurszorg in een woongebouw\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nGedeeltelijk\n\nja\n\nja\n\n3\n\nZorgclusterwoning voor 24-uurszorg niet in een woongebouw\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n4\n\nGroepszorgwoning voor zorg op afspraak\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nGroepszorgwoning voor zorg op afroep\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nGroepszorgwoning voor 24-uurszorg\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nVolledig\n\nja\n\nja\n\n7\n\nAndere woonfunctie voor zorg\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere woonfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\na\n\nvoor het aanschouwen van sport\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nkinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar\n\n200\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1,5\n\nVolledig\n\nja\n\nja\n\nc\n\nandere bijeenkomstfunctie\n\n\u2013\n\n5\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n\u2013\n\n50\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\n500\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.000\n\n\u2013\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n5.000\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\n3\n\nCelfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nVolledig\n\nja\n\nja\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na\n\ngezondheidszorgfunctie met bedgebied\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nVolledig\n\nja\n\nja\n\nb\n\nandere gezondheidszorgfunctie\n\n\u2013\n\n50\n\nGedeeltelijk\n\nja\n\nja\n\n\u2013\n\n4,1\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n250\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n500\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5\n\nIndustriefunctie\n\na\n\nlichte industriefunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nb\n\nandere industriefunctie\n\n\u2013\n\n20\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n750\n\n4,1\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.500\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2.500\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n\u2013\n\n20\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n50\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n500\n\n4,1\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n750\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.500\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na\n\nin een logiesgebouw met 24-uursbewaking\n\n250\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\nb\n\nin een logiesgebouw zonder 24-uursbewaking\n\n\u2013\n\n1,5\n\nVolledig\n\nja\n\nja\n\n250\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\nc\n\nniet in een logiesgebouw\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n\u2013\n\n4,1\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n50\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n250\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n500\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n9\n\nSportfunctie\n\n\u2013\n\n4,1\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n50\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n500\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.000\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n\u2013\n\n4,1\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n50\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\n500\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.000\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n5.000\n\n13\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n10.000\n\n\u2013\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\n10.000\n\n13\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\n11\n\nOverige gebruiksfunctie\n\na\n\nbesloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen\n\n\u2013\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.000\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2.500\n\n\u2013\n\nVolledig\n\n\u2013\n\nja\n\nb\n\nbesloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer\n\n\u2013\n\n1,5\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n13\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n1.000\n\n\u2013\n\nNiet-automatisch\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n2.500\n\n\u2013\n\nGedeeltelijk\n\n\u2013\n\nja\n\nc\n\nandere overige gebruiksfunctie\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n12\n\nBouwwerk geen gebouw zijnde\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013\n\n\u2013"}