Title: wetten.nl - Regeling - Meetcode elektriciteit - BWBR0037946

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037946/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Meetcode elektriciteit - BWBR0037946", "content": "Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21\u00a0april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202150,\n                                    houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet\n                                    1998 (Meetcode elektriciteit)\n\nDe Autoriteit Consument en Markt,\n\nGelet op artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998;\n\nBesluit:\n\nDeze code bevat de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998.\n\n[Vervallen per 16-05-2019]\n\nMeetinrichtingen voldoen ten minste aan de daaraan in of krachtens de wet gestelde\n                                          eisen. Ingeval van strijdigheid tussen een dwingende wettelijke eis en een eis uit\n                                          deze code, geldt de dwingende wettelijke eis.\n\nVoor de toepassing van deze code gelden de begrippen en bijbehorende begripsbepalingen\n                                          uit de Begrippencode elektriciteit.\n\nIn zoverre een meetinrichting onder de Metrologiewet valt, is deze code niet van toepassing ten aanzien van een onderwerp dat voor die\n                                          meetinrichting in de Metrologiewet wordt geregeld.\n\nDe meterbeheerder participeert in het door de toezichthouder op de Metrologiewet goedgekeurde systeem van systematische (steekproefsgewijze) periodieke controle van\n                                             in gebruik zijnde meters zoals uitgevoerd in opdracht van de deelnemende meterbeheerders\n                                             gezamenlijk of toont aan op andere, ter beoordeling van de toezichthouder op de Metrologiewet,\n                                             aanvaardbare gelijkwaardige wijze te voorzien in een dergelijke controle.\n\nHet deel van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting dat geplaatst moet\n                                             worden bij de aansluiting, wordt geplaatst door een meterplaatser die is erkend conform\n                                             bijlage 4, of door de netbeheerder.\n\nDe netbeheerder verstrekt aan de meterplaatser op diens verzoek:\n\n\u2013 de bedrijfsspecifieke informatie die nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden,\n                                                   aan of in de onmiddellijke nabijheid van de aansluiting, die verband houden met de\n                                                   plaatsing van meetinrichtingen;\n\n\u2013 het recht om verzegelingen die door of vanwege de netbeheerder zijn aangebracht te\n                                                   schenden of verbreken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden\n                                                   aan of in de onmiddellijke nabijheid van de aansluiting, die verband houden met de\n                                                   plaatsing van meetinrichtingen.\n\n\u2013 het recht om namens de netbeheerder verzegelingen aan te brengen conform de in 4.1.2 genoemde voorwaarden.\n\nTot het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid voor een grootverbruikaansluiting\n                                             zijn slechts personen toegelaten die hiervoor conform bijlage 4 zijn erkend.\n\nPer grootverbruikaansluiting is er \u00e9\u00e9n meetverantwoordelijke voor alle uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 voortvloeiende werkzaamheden.\n\nIndien de meetinrichting, bedoeld in 2.1.1 sub c tevens gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de Regeling kooldioxide-index warmtekrachtkoppeling, kan, in afwijking van 1.2.3.2, voor deze meetinrichting een andere meetverantwoordelijke, hierna te noemen het\n                                             MEP-meetbedrijf, worden aangewezen dan de meetverantwoordelijke die op grond van 1.2.3.2\n                                             als meetverantwoordelijke voor de grootverbruikaansluiting van de desbetreffende aangeslotene\n                                             in het aansluitingenregister van de netbeheerder staat geregistreerd, onder voorwaarde\n                                             dat:\n\na. het MEP-meetbedrijf hetzelfde is als het meetbedrijf dat verantwoordelijk is voor\n                                                   de niet-elektrische metingen ten behoeve van de kooldioxideindexbepaling;\n\nb. er achter een grootverbruikaansluiting slechts \u00e9\u00e9n MEP-meetbedrijf actief is;\n\nc. het MEP-meetbedrijf de verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle werkzaamheden\n                                                   die op grond van de hoofdstukken 4, 5 en 6 ten aanzien van de in 2.1.1 sub c bedoelde meetinrichting nodig zijn, met dien verstande dat hij de technische gegevens\n                                                   van de desbetreffende meetinrichting alsmede de meetgegevens van de desbetreffende\n                                                   meetinrichting ter beschikking stelt aan de op de desbetreffende grootverbruikaansluiting\n                                                   acterende meetverantwoordelijke in plaats van aan de netbeheerder;\n\nd. de meetverantwoordelijke op de desbetreffende aansluiting verantwoordelijk blijft\n                                                   voor de alle werkzaamheden die op grond van de hoofdstukken 4, 5 en 6 ten aanzien van de in 2.1.1 sub b bedoelde meetinrichting nodig zijn, met dien verstande dat hij daarnaast de in het\n                                                   voorgaande lid bedoelde technische gegevens vastlegt in zijn meterregister en de meetgegevens\n                                                   afkomstig van de meetinrichting, bedoeld in 2.1.1 sub c van het MEP-meetbedrijf accepteert\n                                                   en ongewijzigd doorgeeft aan de netbeheerder;\n\ne. de meetverantwoordelijke geeft de meetgegevens, bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling door aan de netbeheerder;\n\nf. het MEP-meetbedrijf verricht de in artikel 2a, lid 2, onderdeel c van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling bedoelde verificatie van het meetrapport.\n\nIn afwijking van 1.2.3.2 is er voor grootverbruikaansluitingen waarbij op grond van artikel 2.30, eerste lid van de Netcode elektriciteit geen comptabele meetinrichting aanwezig is, geen meetverantwoordelijke voor alle\n                                             uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 voortvloeiende werkzaamheden. In dat geval is de netbeheerder op grond van artikel\n                                             2.30, eerste lid van de Netcode elektriciteit in combinatie met artikel 10.17, vijfde lid van de Netcode elektriciteit verantwoordelijk voor de vaststelling van de hoeveelheid getransporteerde energie\n                                             op het overdrachtspunt van de desbetreffende grootverbruikaansluiting.\n\nEen aangeslotene die de meetverantwoordelijkheid voor zijn grootverbruikaansluiting(en)\n                                             niet zelf uitoefent, draagt die meetverantwoordelijkheid over aan een in 1.2.3.1 bedoelde persoon.\n\nIndien de aangeslotene bij ingebruikname van de grootverbruikaansluiting geen meetverantwoordelijke\n                                             aanwijst, of indien de aangeslotene de netbeheerder hierom verzoekt, wijst de netbeheerder\n                                             voor de aangeslotene een meetverantwoordelijke aan.\n\nEen aangeslotene die de meetverantwoordelijkheid voor zijn grootverbruikaansluiting(en)\n                                             niet zelf uitoefent, machtigt een meetverantwoordelijke voor het opvragen van informatie\n                                             uit het aansluitingenregister van de netbeheerder, betrekking hebbend op de grootverbruikaansluiting\n                                             van de aangeslotene alsmede voor het afwikkelen van het proces van overdracht van\n                                             meetverantwoordelijkheid.\n\nIn aanvulling op artikel 1.2.3.5 wijzen de aangeslotenen op een offshore-platform met een aansluiting op het net op\n                                             zee, en de beheerder van het desbetreffende offshore-platform, gezamenlijk \u00e9\u00e9n meetverantwoordelijke\n                                             aan voor alle aansluitingen op het desbetreffende offshore-platform.\n\nDe eigenaar van de meetinrichting is gerechtigd vanaf tien werkdagen na de datum waarop\n                                             de beheerovereenkomst afloopt (delen van) de meetinrichting te (laten) verwijderen.\n                                             Hierbij dient de meetverantwoordelijke ervoor te zorgen dat het overdrachtspunt in\n                                             goede en veilige toestand achter blijft.\n\nIngeval tussen de aangeslotene en een andere meetverantwoordelijke binnen tien werkdagen\n                                             na be\u00ebindiging van de oude beheerovereenkomst alsnog een beheerovereenkomst in werking\n                                             treedt, wordt voor zover van toepassing vanaf dat moment de werkwijze volgens 4.6 van de Informatiecode elektriciteit en gas gevolgd.\n\nIndien niet voldaan wordt aan het gestelde in 1.2.4.2 wordt de grootverbruikaansluiting door de netbeheerder gedeactiveerd.\n\nDe vangnetregeling is van toepassing vanaf het moment dat de erkenning van de meetverantwoordelijke\n                                             is ingetrokken tot het moment dat er voor de desbetreffende grootverbruikaansluiting\n                                             een nieuwe meetverantwoordelijke is aangewezen.\n\nAangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 MW hebben tien\n                                             werkdagen de tijd om een nieuwe meetverantwoordelijke aan te wijzen. De overige aangesloten\n                                             hebben 40\u00a0werkdagen de tijd om een nieuwe meetverantwoordelijke aan te wijzen.\n\nIndien de aangeslotene niet zelf binnen de in 1.2.5.2 genoemde termijn een nieuwe meetverantwoordelijke aanwijst, wijst de netbeheerder\n                                             voor de aangeslotene een nieuwe meetverantwoordelijke aan.\n\nOnverwijld nadat hij bericht heeft ontvangen van de intrekking van de erkenning meldt\n                                             de netbeheerder de desbetreffende aangeslotene of diens gemachtigde schriftelijk of,\n                                             indien het een aangeslotene betreft met een gecontracteerd transportvermogen groter\n                                             dan 1 MW, bij aangetekende brief, dat:\n\na. de erkenning van de door of namens hem aangewezen meetverantwoordelijke is ingetrokken;\n\nb. in verband met het intrekken van de erkenning van de door of namens de aangeslotene\n                                                   aangewezen meetverantwoordelijke de vangnetregeling in werking treedt;\n\nc. de aangeslotene verplicht is er alles aan te doen om te voorkomen dat zolang de vangnetregeling\n                                                   van toepassing is, de meetinrichting en de eventueel daarbij behorende communicatiemiddelen\n                                                   worden verwijderd of gewijzigd of niet meer functioneren of kunnen functioneren;\n\nd. de aangeslotene de gelegenheid heeft om binnen de in 1.2.5.2 genoemde termijn een nieuwe meetverantwoordelijke aan te wijzen;\n\ne. indien de aangeslotene niet zelf binnen de in 1.2.5.2 genoemde termijn een nieuwe meetverantwoordelijke aanwijst, de netbeheerder voor\n                                                   de aangeslotene een nieuwe meetverantwoordelijke aanwijst, waarbij de netbeheerder\n                                                   ten behoeve van de aangeslotene aangeeft wat de tarieven en voorwaarden zijn die door\n                                                   de door hem aan te wijzen meetverantwoordelijke worden gehanteerd, dan wel aangeeft\n                                                   op welke wijze deze tarieven en voorwaarden voor de aangeslotene toegankelijk zijn.\n\nZolang de vangnetregeling van toepassing is, worden de meetgegevens ten behoeve van\n                                             de balanceringsverantwoordelijkheid voor grootverbruikaansluitingen met een telemetriegrootverbruikmeetinrichting,\n                                             vastgesteld op basis van het jaarverbruik van de voorafgaande periode en een profiel.\n\nVoor aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 MW wordt\n                                             het in 1.2.5.5 bedoelde profiel na overleg met de aangeslotene door de netbeheerder vastgesteld\n                                             op basis van historische meetgegevens.\n\nVoor aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan of gelijk\n                                             aan 1 MW en een grootverbruikaansluiting met een telemetriegrootverbruikmeetinrichting,\n                                             wordt voor het in 1.2.5.5 bedoelde profiel gebruik gemaakt van een door de gezamenlijke netbeheerders en de\n                                             BRP\u2019s vooraf vastgesteld noodprofiel.\n\nIn afwijking van 1.2.5.6 en 1.2.5.7 treft de netbeheerder bij aangeslotenen met een telemetriegrootverbruikmeetinrichting,\n                                             waarbij de verzameling van meetgegevens, zoals bedoeld in 5.3, en de overdracht van meetgegevens, zoals bedoeld in paragraaf 6.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas, ondanks de intrekking van de erkenning van de meetverantwoordelijke correct blijven\n                                             functioneren, een regeling met de desbetreffende BRP om de desbetreffende meetgegevens\n                                             te gebruiken zolang de vangnetregeling van toepassing is.\n\nZolang de vangnetregeling van toepassing is, is de meetverantwoordelijke wiens erkenning\n                                             is ingetrokken, alsmede een eventuele beoogde nieuwe meetverantwoordelijke verplicht\n                                             er alles aan te doen om te voorkomen dat de meetinrichting en de eventueel daarbij\n                                             behorende communicatiemiddelen worden verwijderd of gewijzigd of niet meer functioneren\n                                             of kunnen functioneren.\n\nIn het geval de meetverantwoordelijke in faillissement verkeert of surseance van betaling\n                                             is verleend, wijst de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de curator respectievelijk\n                                             bewindvoerder op de verplichting zoals genoemd in 1.2.5.9. Zo nodig stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zich garant voor\n                                             eventuele kosten hiervan, maximaal gedurende de periode dat de vangnetregeling van\n                                             toepassing is.\n\nIndien er, nadat de nieuwe meetverantwoordelijke is aangewezen, nog geen overdracht\n                                             van meetgegevens kan plaats vinden zoals bedoeld in paragraaf 6.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas, kan voor een periode van maximaal tien werkdagen de procedure als bedoeld in bijlage 5 worden toegepast.\n\nIndien er sprake is van een telemetriegrootverbruikmeetinrichting, stelt de nieuwe\n                                             meetverantwoordelijke onverwijld vast wat de meterstanden zijn aan het begin en het\n                                             einde van de periode waarop de vangnetregeling van toepassing is geweest, alsmede\n                                             het verbruik gedurende die periode, en geeft deze door aan de netbeheerder.\n\nIndien er sprake is van een kleinverbruikmeetinrichting of een profielgrootverbruikmeetinrichting\n                                             en indien de verzameling van meetgegevens als bedoeld in 5.2.1 of 5.1.1 plaats zou moeten vinden in de periode waarin de vangnetregeling van toepassing is,\n                                             wordt deze verzameling van meetgegevens opgeschort en vindt deze plaats binnen een\n                                             maand nadat de nieuwe meetverantwoordelijke is aangewezen.\n\nDe bepalingen in hoofdstuk 2 zijn van toepassing op comptabele meetinrichtingen:\n\na. in het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting tussen twee elektriciteitsnetten;\n\nb. in het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting van een aangeslotene niet zijnde\n                                                een netbeheerder;\n\nc. ten behoeve van een GCvO-installatie achter een aansluiting groter dan 3x80 A.\n\nIn het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting tussen twee netten is een telemetriegrootverbruikmeetinrichting\n                                          aanwezig.\n\nAan een telemetriegrootverbruikmeetinrichting op een overdrachtspunt van een aansluiting\n                                          tussen een net en het landelijk hoogspanningsnet, zoals bedoeld in artikel 2.2.1, wordt voor een overdrachtspunt van een dergelijke aansluiting, zoals bedoeld in\n                                          artikel 15.3, eerste lid, van de Netcode elektriciteit, gelijk gesteld een comptabele meetinrichting die gebruik maakt van niet voor comptabele\n                                          doeleinden ge\u00efnstalleerde meettransformatoren aan de hoogspanningszijde waarbij de\n                                          nauwkeurigheid met inachtneming van artikel 4.3.2.2 wordt verbeterd door toepassing van digitale foutcorrectie en digitale plaatscorrectie.\n\nIn het (de) overdrachtspunt(en) van een kleinverbruikaansluiting is een niet op afstand\n                                          uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting of een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting\n                                          aanwezig.\n\nIn het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting groter dan 3x80A is een telemetriegrootverbruikmeetinrichting\n                                          aanwezig.\n\na. In afwijking van 2.4.1 kan in het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting groter dan 3x80A met een\n                                                gecontracteerd vermogen minder dan 0,1 MW, een profielgrootverbruikmeetinrichting\n                                                aanwezig zijn tot uiterlijk 31\u00a0december 2025.\n\nb. In afwijking van 2.4.1 kan in het (de) overdrachtspunt(en) van een artikel-1-lid-2-of-3-aansluiting, kleiner\n                                                dan of gelijk aan 3x80A een profielgrootverbruikmeetinrichting aanwezig zijn.\n\nBlindenergie wordt niet gemeten bij aansluitingen waarvan het gecontracteerde vermogen\n                                          minder dan 0,1 MW bedraagt en de aansluiting alleen wordt gebruikt voor het afnemen\n                                          van elektrische energie uit het net.\n\nBij aansluitingen met een gecontracteerd vermogen van meer dan 0,1 MW en bij aansluitingen\n                                          die worden gebruikt voor het leveren van energie aan het net wordt blindenergie gemeten\n                                          als vanwege de aard van de aangesloten belasting kan worden verwacht dat de arbeidsfactor\n                                          op de aansluiting lager kan worden dan de op grond van de artikelen 2.27 en 3.15,\n                                          eerste lid van de Netcode elektriciteit van toepassing zijnde waarde. De meetinrichting\n                                          is in dat geval uitgerust met \u00e9\u00e9n of meer kvarh- meters, waarmee per aansluiting het\n                                          aantal kvarh per maand wordt bepaald.\n\nkWmax wordt gemeten op alle overdrachtspunten van grootverbruikaansluitingen waar\n                                          op grond van 3.7 van de Tarievencode elektriciteit de kWmax \u00e9\u00e9n van de tariefdragers is.\n\nBij een GCvO installatie is een productiemeetinrichting vereist.\n\nDe meterbeheerder van een meetinrichting in het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting\n                                          tussen twee netten is een door de beide netbeheerders aangewezen meetverantwoordelijke,\n                                          tenzij \u00e9\u00e9n van beide netten een gesloten distributiesysteem is. In dat geval is het\n                                          een door de beheerder van het gesloten distributiesysteem aangewezen meetverantwoordelijke.\n\nDe meterbeheerder van een meetinrichting van een kleinverbruikaansluiting is de netbeheerder.\n\nDe meterbeheerder van een meetinrichting van een grootverbruikaansluiting is de meetverantwoordelijke.\n\nDe netbeheerder beheert het eventueel aanwezige primaire deel van de meetinrichting\n                                          tenzij de netbeheerder en de aangeslotene anders zijn overeengekomen. Dit is ook van\n                                          toepassing op de meetinrichting bij een \u201cMS- aansluiting met meting op LS\u201d, zoals\n                                          bedoeld in bijlage A5 van de Tarievencode elektriciteit.\n\nIndien aan een aansluiting secundaire allocatiepunten zijn toegekend op grond van\n                                          artikel 2.9 van de Netcode elektriciteit, wijst in afwijking van artikel 2.6.4 de aangeslotene een beheerder aan voor het eventueel aanwezige primaire deel van\n                                          de meetinrichting, als bedoeld in artikel 2.9, onderdeel g, van de Netcode elektriciteit.\n                                          De aangeslotene draagt er zorg voor dat deze aangewezen beheerder jegens de meetverantwoordelijke\n                                          voldoet aan de in paragraaf 4.3.2 van de Meetcode elektriciteit genoemde verplichtingen.\n\nEr is sprake van een prioriteitsplaatsing indien de aangeslotene op zijn verzoek of\n                                          op verzoek van een derde ten behoeve van zijn kleinverbruikaansluiting \u2013 voorafgaande\n                                          aan de collectieve uitrol van op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichtingen\n                                          in de desbetreffende wijk \u2013 de beschikking krijgt over een door of namens de netbeheerder\n                                          geplaatste op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting.\n\nIndien de aangeslotene dit verzoekt, komt hij in aanmerking voor een prioriteitsplaatsing.\n                                          Voor de aanvraag van een prioriteitsplaatsing is paragraaf 3.2 van toepassing.\n\nEr is sprake van een plaatsing door derden van een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting\n                                          indien een aangeslotene ten behoeve van zijn kleinverbruikaansluiting de beschikking\n                                          krijgt over een door een meterplaatser geplaatste op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting.\n\nVoor het op verzoek van de aangeslotene door een ander dan de netbeheerder ter beschikking\n                                          stellen van een door de netbeheerder te leveren op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting,\n                                          is paragraaf 3.3 van toepassing.\n\nVoor het op verzoek van de aangeslotene door een ander dan de netbeheerder ter beschikking\n                                          stellen van een niet door de netbeheerder te leveren op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting,\n                                          is paragraaf 3.4 van toepassing.\n\nIndien de aangeslotene of een derde een prioriteitsplaatsing wenst, geeft de aangeslotene\n                                          of diens gemachtigde de netbeheerder opdracht voor een prioriteitsplaatsing en verstrekt\n                                          daarbij de volgende gegevens:\n\na. de EAN-code van de aansluiting;\n\nb. de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten,\n                                                alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen,\n                                                postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij\n                                                het overdrachtspunt van de aansluiting;\n\nc. correspondentieadres en gegevens voor facturering van de kosten voor de prioriteitsplaatsing.\n\nDe netbeheerder controleert of:\n\na. de melding aan de juiste netbeheerder is gedaan;\n\nb. het een aansluiting betreft die in aanmerking komt voor plaatsing van een op afstand\n                                                uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting;\n\nc. er op de desbetreffende aansluiting nog geen op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting\n                                                is geplaatst;\n\nd. plaatsing van de meter op het adres niet binnen drie maanden is ingepland door de\n                                                netbeheerder;\n\ne. voor zover dit op afstand is te bepalen: of plaatsing van de meter technisch mogelijk\n                                                is;\n\nf. voor zover dit op afstand is te bepalen: of plaatsing van de meter financieel redelijk\n                                                is en of dit in verhouding staat tot potenti\u00eble energiebesparingen.\n\nHet resultaat van de in 3.2.2 genoemde vaststelling wordt binnen 5 werkdagen na de in 3.2.1 bedoelde aanvraag meegedeeld aan de aangeslotene. Indien niet aan alle in 3.2.2 genoemde criteria wordt voldaan, wordt de procedure prioriteitsplaatsing gestopt.\n\nDe netbeheerder neemt binnen 3 maanden na de in 3.2.1 bedoelde aanvraag de oude meetinrichting weg en plaatst de nieuwe op afstand uitleesbare\n                                          kleinverbruikmeetinrichting.\n\nDe in 3.2.4 genoemde verplichting van de netbeheerder vervalt indien het niet lukt\n                                          om in de in 3.2.4 genoemde periode een afspraak over de plaatsing te maken met de aangeslotene of indien\n                                          de aangeslotene zich niet houdt aan de gemaakte afspraak.\n\nNadat geconstateerd is dat de nieuwe meetinrichting gedurende 5 aaneengesloten dagen\n                                          op afstand uitleesbaar is, wordt de aanwezigheid van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting\n                                          door de netbeheerder verwerkt in zijn aansluitingenregister.\n\nEen ander dan de netbeheerder die op verzoek van de aangeslotene, conform artikel 26ad, zesde lid, of artikel 26ae, zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998, er zorg voor draagt dat de aangeslotene beschikt over een op afstand uitleesbare\n                                          kleinverbruikmeetinrichting meldt de voorgenomen plaatsing van een door de netbeheerder\n                                          te leveren op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting aan de netbeheerder\n                                          en verstrekt daarbij de volgende gegevens:\n\na. de EAN-code van de aansluiting;\n\nb. de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten,\n                                                alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen,\n                                                postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij\n                                                het overdrachtspunt van de aansluiting;\n\nc. naam en contactgegevens van de meterplaatser;\n\nd. naam en contactgegevens van de aanvrager.\n\nDe netbeheerder controleert of:\n\na. de melding aan de juiste netbeheerder is gedaan;\n\nb. het een aansluiting betreft die in aanmerking komt voor plaatsing van een op afstand\n                                                uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting;\n\nc. er op de desbetreffende aansluiting nog geen op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting\n                                                is geplaatst;\n\nd. plaatsing van de meter op het adres niet binnen drie maanden is ingepland door de\n                                                netbeheerder;\n\ne. de meterplaatser is erkend.\n\nHet resultaat van de in artikel 3.3.2 genoemde vaststelling wordt binnen vijf werkdagen na de in artikel 3.3.1 bedoelde melding door de netbeheerder meegedeeld aan de ander dan de netbeheerder\n                                          die op verzoek van de aangeslotene conform artikel 26ad, zesde lid, of artikel 26ae, zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998, er zorg voor draagt dat de aangeslotene beschikt over een op afstand uitleesbare\n                                          kleinverbruikmeetinrichting. Indien niet aan alle in artikel 3.3.2 genoemde criteria\n                                          wordt voldaan, wordt de procedure plaatsing door derden van een door de netbeheerder\n                                          geleverde meetinrichting gestopt door de netbeheerder.\n\nDe meterplaatser neemt binnen vijftien werkdagen na de in 3.3.3 bedoelde melding contact op met de netbeheerder voor het maken van afspraken over\n                                          de datum en het tijdstip van de verwijdering van de oude meetinrichting en plaatsing\n                                          van de nieuwe meetinrichting.\n\nDe netbeheerder verstrekt uiterlijk vijf werkdagen voor de conform 3.3.4 geplande plaatsing:\n\na. de te plaatsen op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting met de daarbij behorende\n                                                gebruiks-, montage- en transportinstructies\n\nb. de meterwisselgegevens:\n\n\u2013 het meternummer van de huidige meetinrichting;\n\n\u2013 de marge waarbinnen de tellerstand(en) van de huidige meetinrichting moeten liggen\n                                                      ten tijde van de plaatsing.\n\nDe meterplaatser controleert of de vastgelegde tellerstanden van de oude meetinrichting\n                                          zich binnen de in 3.3.5 bedoelde marge bevinden en of het meternummer van de oude meetinrichting klopt. Indien\n                                          dat niet het geval is, neemt de meterplaatser contact op met de netbeheerder.\n\nDe meterplaatser neemt de oude meetinrichting weg en plaatst de door de netbeheerder\n                                          verstrekte op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting.\n\nDe meterplaatser legt ter plekke vast:\n\na. de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten,\n                                                alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen,\n                                                postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij\n                                                het overdrachtspunt van de aansluiting\n\nb. de datum van de meterwisseling\n\nc. het meternummer en de tellerstand(en) van de oude meetinrichting\n\nd. het meternummer en de tellerstand(en) van de nieuwe meetinrichting en laat de aangeslotene\n                                                met het plaatsen van zijn/haar handtekening verklaren dat hij/zij akkoord gaat met\n                                                bovengenoemde gegevens.\n\nIndien de aangeslotene niet verklaart dat de tellerstand(en) van de oude meetinrichting\n                                          juist zijn, zorgt de meterplaatser voor een foto met tellerstanden en meternummer.\n\nDe meterplaatser verzendt de in 3.3.8 genoemde gegevens binnen \u00e9\u00e9n werkdag na de dag\n                                          van plaatsing in een door de gezamenlijke netbeheerders opgesteld format voor elektronische\n                                          gegevensuitwisseling aan de netbeheerder.\n\nDe meterplaatser levert de oude meetinrichting conform de in 3.3.4 genoemde afspraken af bij de netbeheerder.\n\nDe netbeheerder controleert of de nieuwe meetinrichting gedurende vijf aaneengesloten\n                                          dagen op afstand uitleesbaar is. Indien dit niet het geval is wordt de meterplaatser\n                                          in de gelegenheid gesteld om het probleem uiterlijk binnen tien werkdagen op te lossen.\n\nNadat geconstateerd is dat de nieuwe meetinrichting gedurende vijf aaneengesloten\n                                          dagen op afstand uitleesbaar is, wordt de plaatsing geaccepteerd door de netbeheerder\n                                          en wordt de aanwezigheid van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting\n                                          door de netbeheerder verwerkt in zijn aansluitingenregister.\n\nDe netbeheerder neemt, na acceptatie, de nieuw geplaatste op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting\n                                          in beheer en betaalt de bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 daartoe vastgestelde vergoeding.\n\nDe netbeheerder bewaart de op grond van 3.3.10 ontvangen gegevens tenminste twee jaar.\n\nEen ander dan de netbeheerder die op verzoek van de aangeslotene conform artikel 26ad, zesde lid, of artikel 26ae, zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998, er zorg voor draagt dat de aangeslotene beschikt over een op afstand uitleesbare\n                                          kleinverbruikmeetinrichting meldt de voorgenomen plaatsing van een niet door de netbeheerder\n                                          geleverde op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting aan de netbeheerder en\n                                          verstrekt daarbij de volgende gegevens:\n\na. de EAN-code van de aansluiting;\n\nb. de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten,\n                                                alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen,\n                                                postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij\n                                                het overdrachtspunt van de aansluiting;\n\nc. naam en contactgegevens van de meterplaatser;\n\nd. merk en type-aanduiding van de te plaatsen op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting;\n\ne. naam en contactgegevens van de aanvrager.\n\nDe netbeheerder controleert of:\n\na. de melding aan de juiste netbeheerder is gedaan;\n\nb. het een aansluiting betreft die in aanmerking komt voor plaatsing van een op afstand\n                                                uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting;\n\nc. er op de desbetreffende aansluiting nog geen op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting\n                                                is geplaatst;\n\nd. plaatsing van de meter op het adres niet binnen drie maanden is ingepland door de\n                                                netbeheerder;\n\ne. de meterplaatser erkend is;\n\nf. de te plaatsen op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting voldoet aan de bij\n                                                of krachtens de in het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen gestelde eisen en of deze meetinrichting informatie kan uitwisselen met (het informatiesysteem\n                                                van) de netbeheerder zonder dat dit specifieke aanpassingen aan het informatie- c.q.\n                                                uitleessysteem van de betreffende netbeheerder behoeft.\n\nHet resultaat van de in artikel 3.4.2 genoemde vaststelling wordt binnen vijf werkdagen na de in artikel 3.4.1 bedoelde melding meegedeeld aan de ander dan de netbeheerder die op verzoek van de\n                                          aangeslotene conform artikel 26ad, zesde lid, of artikel 26ae, zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998, er zorg voor draagt dat de aangeslotene beschikt over een op afstand uitleesbare\n                                          kleinverbruikmeetinrichting.\n\nIndien niet aan alle in artikel 3.4.2 genoemde criteria wordt voldaan, wordt de procedure plaatsing door derden van een\n                                          niet door de netbeheerder geleverde meetinrichting gestopt.\n\nDe meterplaatser neemt binnen 15 werkdagen na de in 3.4.3 bedoelde melding contact op met de netbeheerder voor het maken van afspraken over\n                                          de datum en het tijdstip van de verwijdering van de oude meetinrichting en plaatsing\n                                          van de nieuwe meetinrichting en over de toegankelijkheid van de communicatievoorziening.\n\nDe netbeheerder verstrekt uiterlijk 5 werkdagen voor de conform 3.4.4 geplande plaatsing de meterwisselgegevens:\n\n\u2013 het meternummer van de huidige meetinrichting;\n\n\u2013 de marge waarbinnen de tellerstand(en) van de huidige meetinrichting moeten liggen\n                                                ten tijde van de plaatsing.\n\nDe meterplaatser controleert of de vastgelegde tellerstanden van de oude meetinrichting\n                                          zich binnen de in 3.4.5 bedoelde marge bevinden en of het meternummer van de oude meetinrichting klopt.\n\nDe meterplaatser neemt de oude meetinrichting weg en plaatst de op afstand uitleesbare\n                                          kleinverbruikmeetinrichting.\n\nDe meterplaatser legt ter plekke vast:\n\na. de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten,\n                                                alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen,\n                                                postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij\n                                                het overdrachtspunt van de aansluiting;\n\nb. de datum en de tijd van de meterwisseling;\n\nc. het meternummer en de tellerstand(en) van de oude meetinrichting;\n\nd. serienummer, metercode en bouwjaar van de nieuwe meetinrichting;\n\ne. de tellerstand(en) van de nieuwe meetinrichting;\n\nen laat de aangeslotene met het plaatsen van zijn/haar handtekening verklaren dat\n                                          hij/zij akkoord gaat met bovengenoemde gegevens.\n\nIndien de aangeslotene niet verklaart dat de tellerstand(en) van de oude meetinrichting\n                                          juist zijn, zorgt de meterplaatser voor een foto met tellerstanden en meternummer.\n\nDe meterplaatser verzamelt de additionele gegevens die de netbeheerder nodig heeft\n                                          voor het in artikel 3.11.1.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas bedoelde bericht, te weten: voor elk telwerk van de geplaatste of gewijzigde meetinrichting,\n                                          indien van toepassing, de volgende gegevens:\n\n\u2013 de telwerkindicatie;\n\n\u2013 de tariefzone;\n\n\u2013 de energierichting;\n\n\u2013 de meeteenheid;\n\n\u2013 het aantal posities voor de komma;\n\n\u2013 de vermenigvuldigingsfactor.\n\nDe meterplaatser verzamelt de gegevens omtrent het type meetinrichting en de wijze\n                                          van communicatie die nodig zijn voor het functioneren van de meetinrichting met inbegrip\n                                          van het tot stand komen van de communicatie.\n\nDe meterplaatser verzendt de in 3.4.8, 3.4.10 en 3.4.11 genoemde gegevens binnen \u00e9\u00e9n werkdag na de dag van plaatsing in een door de gezamenlijke\n                                          netbeheerders opgesteld format voor elektronische gegevensuitwisseling aan de netbeheerder.\n\nDe meterplaatser levert de oude meetinrichting conform de in 3.4.4 genoemde afspraken af bij de netbeheerder.\n\nDe netbeheerder controleert of de nieuwe meetinrichting gedurende vijf aaneengesloten\n                                          dagen op afstand uitleesbaar is. Indien dit niet het geval is wordt de meterplaatser\n                                          in de gelegenheid gesteld om het probleem uiterlijk binnen tien werkdagen op te lossen.\n\nNadat geconstateerd is dat de nieuwe meetinrichting gedurende vijf aaneengesloten\n                                          dagen op afstand uitleesbaar is, wordt de plaatsing geaccepteerd door de netbeheerder\n                                          en wordt de aanwezigheid van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting\n                                          door de netbeheerder verwerkt in zijn aansluitingenregister.\n\nDe netbeheerder neemt, na acceptatie, de nieuw geplaatste op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting\n                                          in beheer en betaalt de bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 daartoe vastgestelde vergoeding.\n\nDe netbeheerder bewaart de op grond van 3.4.11 ontvangen gegevens tenminste twee jaar.\n\nDe capaciteit, het ontwerp en de aanleg van de meetinrichting, met inbegrip van het\n                                             primaire deel van de meetinrichting, zijn in overeenstemming met de op de desbetreffende\n                                             aansluiting gecontracteerde transportcapaciteit, dan wel met de doorlaatwaarden van\n                                             de aansluiting.\n\nDe meetinrichting wordt zodanig onderhouden, dat zij voortdurend aan de in deze code\n                                             opgenomen eisen voldoet.\n\nOnverminderd de verzegelingen op grond van de Metrologiewet wordt de meetinrichting door de meterbeheerder zodanig verzegeld dat niet in de meetinrichting\n                                             kan worden ingegrepen zonder de verzegeling te verbreken.\n\nDe verzegeling bestaat uit een hardwarematige en/of een daaraan gelijkwaardige softwarematige\n                                             verzegeling. Softwarematige verzegelingen worden tenminste eenmaal per twee jaar gewijzigd.\n\nDe hardwarematige zegels dragen een kenmerk van de meterbeheerder en de functionaris\n                                             die het zegel heeft aangebracht.\n\nDe meterbeheerder heeft een zegeladministratie en een schriftelijke instructie voor\n                                             het gebruik van zegels. Indien het gebruikte type zegels vereist dat de meterbeheerder\n                                             een zegeltang gebruikt, heeft de meterbeheerder tevens een zegeltangadministratie\n                                             en een schriftelijke instructie voor het gebruik van zegeltangen.\n\nVerzegelingen die door of vanwege de meterbeheerder zijn aangebracht op de meetinrichting\n                                             worden niet geschonden of verbroken tenzij de meterbeheerder uitdrukkelijk toestemming\n                                             geeft tot het verbreken van de verzegeling.\n\nDe niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting geeft de tellerstanden\n                                             weer voor \u00e9\u00e9n of twee telwerken (enkeltelwerk respectievelijk normaaltelwerk en laagtelwerk)\n                                             per energierichting met bijbehorende vermenigvuldigingsfactoren.\n\nIndien bij een aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3x80A op laagspanningsniveau\n                                             op het moment van inwerkingtreding van deze bepaling een Ferrarismeter met of zonder\n                                             terugloopblokkering dan wel een elektronische \u00e9\u00e9nrichtingmeter aanwezig is, en er\n                                             op de desbetreffende aansluiting op enig moment sprake is van zowel levering als teruglevering\n                                             van elektriciteit, is het, in afwijking van 4.2.1.1, toegestaan deze Ferrarismeter met of zonder terugloopblokkering dan wel een elektronische\n                                             meetinrichting geschikt voor \u00e9\u00e9n richting toe te passen tot het moment dat de desbetreffende\n                                             meetinrichting vervangen wordt.\n\nDe op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting voldoet aan de op het moment\n                                             van plaatsing geldende versie van het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.\n\nEen storing in de gegevensoverdracht vanuit de op afstand uitleesbare meetinrichting\n                                             wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de storing door\n                                             de netbeheerder is gesignaleerd, verholpen.\n\nEen storing in het meetgedeelte van de meetinrichting wordt zo spoedig mogelijk, doch\n                                             uiterlijk binnen tien werkdagen, nadat de storing is gesignaleerd door de netbeheerder,\n                                             verholpen.\n\nDe netbeheerder verleent een namens de meetverantwoordelijke opererende medewerker\n                                             toegang tot het primaire deel en het secundaire deel van de meetinrichting in een\n                                             aan de netbeheerder ter beschikking staande ruimte. De netbeheerder verleent deze\n                                             toegang door:\n\na. het verstrekken van een op naam gestelde aanwijzing en een sleutel aan de medewerker\n                                                   van de meetverantwoordelijke, of\n\nb. het op kosten van de meetverantwoordelijke, in onderling overleg binnen vijf werkdagen\n                                                   na ontvangst van het verzoek om toegang, begeleiden van de medewerker van de meetverantwoordelijke\n                                                   door een bevoegde medewerker van de netbeheerder, of\n\nc. het (laten) plaatsen van alle essenti\u00eble onderdelen van de meetinrichting in een voor\n                                                   de meetverantwoordelijke vrij toegankelijke ruimte.\n\nBij nieuw aan te leggen aansluitingen worden alle essenti\u00eble onderdelen van de meetinrichting\n                                             in een voor de meetverantwoordelijke vrij toegankelijke ruimte geplaatst, tenzij de\n                                             netbeheerder en de aangeslotene gezamenlijk anders zijn overeengekomen.\n\nIndien de meetinrichting zich niet op het overdrachtspunt van de aansluiting bevindt,\n                                             informeert de netbeheerder de meetverantwoordelijke over de afspraken die gemaakt\n                                             zijn tussen de netbeheerder en de aangeslotene over de vermenigvuldigingsfactor voor\n                                             het energieverlies tussen de meetinrichting en het overdrachtspunt.\n\nIndien aan een aansluiting secundaire allocatiepunten zijn toegekend op grond van\n                                             artikel 2.9 van de Netcode elektriciteit zorgt de op grond van artikel 2.6.5 aangewezen beheerder ervoor dat de capaciteit, het ontwerp en de aanleg van de meetinrichting\n                                             ten behoeve van het secundaire allocatiepunt, met inbegrip van het primaire deel van\n                                             de meetinrichting, in overeenstemming zijn met de doorlaatwaarde van het betreffende\n                                             allocatiepunt.\n\nBij nieuw aan te leggen aansluitingen voldoet het primaire deel van de meetinrichting\n                                             aan de eisen gesteld in bijlage 3.\n\nBij bestaande aansluitingen voldoet het primaire deel van de meetinrichting aan de\n                                             eisen gesteld in bijlage 3, tenzij tussen de netbeheerder en de aangeslotene en/of de meetverantwoordelijke\n                                             anders is overeengekomen.\n\nBij meting aan laagspanningszijde van de MS/LS-transformator zorgt de beheerder van\n                                             het primaire deel van de meetinrichting voor aansluitklemmen in de spannings- en stroomcircuits\n                                             waarop het secundaire deel van de meetinrichting kan worden aangesloten. De smeltveiligheden\n                                             (inclusief de zekeringhouder) in de spanningsmeetcircuits maken onderdeel uit van\n                                             het primaire deel van de meetinrichting.\n\nDe beheerder van het primaire deel van de meetinrichting informeert de meetverantwoordelijke\n                                             en desgewenst de aangeslotene omtrent het primaire deel van de meetinrichting. Dit\n                                             betreft voor zover van toepassing de volgende gegevens:\n\na. de EAN-code van de aansluiting waar de meetinrichting bij hoort;\n\nb. de actuele waarde van het op de aansluiting gecontracteerde transportvermogen dan\n                                                   wel het vermogen dat overeenkomt met de actuele doorlaatwaarde van de aansluiting\n                                                   (uitgedrukt in kW);\n\nc. de overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het nominaal vermogen en voorzover\n                                                   bekend fabrikaat, type en apparaatnummer van de spanningstransformatoren;\n\nd. de overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het nominaal vermogen, de instrumentsveiligheidsfactor\n                                                   (Fs) en voorzover bekend fabrikaat, type en apparaatnummer van de stroomtransformatoren;\n\ne. plaats, soort en waarde van de smeltveiligheden in het primaire circuit van de spanningstransformatoren;\n\nf. de schakeling van de meettransformatoren (drieleider, vierleider, open V-schakeling,\n                                                   geaard of zwevend sterpunt, enz.).\n\nDe beheerder van het primaire deel van de meetinrichting verhelpt storingen in het\n                                             primaire deel van de meetinrichting zo spoedig mogelijk, doch in principe uiterlijk\n                                             binnen twee werkdagen nadat de storing aan hem is gemeld door de meetverantwoordelijke\n                                             of op andere wijze is opgemerkt.\n\nIndien een oplossing binnen twee werkdagen niet mogelijk is, ontvangen de aangeslotene\n                                             en de meetverantwoordelijke binnen twee werkdagen bericht binnen welke termijn de\n                                             storing zal zijn verholpen.\n\nHet primaire deel van de meetinrichting wordt zodanig onderhouden, dat het voortdurend\n                                             aan de in deze code opgenomen eisen voldoet.\n\nDe beheerder van het primaire deel van de meetinrichting meldt de aangeslotene en\n                                             de meetverantwoordelijke de voorgenomen verwisseling of wijziging van het primaire\n                                             deel van de meetinrichting. De beheerder van het primaire deel van de meetinrichting\n                                             verstrekt de meetverantwoordelijke de volgende gegevens:\n\na. de EAN-code van de aansluiting waar de meetinrichting bij hoort,\n\nb. de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten,\n                                                   alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen,\n                                                   postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij\n                                                   het overdrachtspunt van de aansluiting,\n\nc. het meetveld,\n\nd. de datum van verwisseling of wijziging,\n\ne. de reden van verwisseling of wijziging,\n\nf. de technische gegevens van de huidige meettransformatoren,\n\ng. de technische gegevens van de nieuwe meettransformatoren,\n\nh. voor zover bekend de apparaatnummers van de huidige en van de nieuwe meettransformatoren,\n\ni. het gecontracteerde transportvermogen.\n\nTussen de in 4.3.2.8 bedoelde melding en de daadwerkelijke verwisseling verstrijkt ten minste een periode\n                                             van tien werkdagen. De meetverantwoordelijke gaat na of de voorgenomen verwisseling\n                                             een aanpassing van de meetinrichting noodzakelijk maakt. Mocht dit het geval zijn,\n                                             dan spreekt de meetverantwoordelijke, uiterlijk de vijfde werkdag na de in 4.3.2.8\n                                             bedoelde melding, zo nodig een latere datum af waarop de meettransformatoren worden\n                                             verwisseld en tegelijkertijd de meetinrichting wordt aangepast.\n\nVoor aanvang van de werkzaamheden meldt de beheerder van het primaire deel van de\n                                             meetinrichting aan de aangeslotene en de meetverantwoordelijke het tijdstip waarop\n                                             de meetinrichting uit bedrijf gaat. Indien de meetverantwoordelijke hierom verzoekt,\n                                             geeft de beheerder van het primaire deel van de meetinrichting tevens de momentane\n                                             tellerstanden door.\n\nNa voltooiing van de werkzaamheden meldt de beheerder van het primaire deel van de\n                                             meetinrichting dit aan de meetverantwoordelijke. Ingeval het een telemetriegrootverbruikmeetinrichting\n                                             betreft, test de meetverantwoordelijke de communicatie op goede werking; na akkoordbevinding\n                                             daarvan kan de beheerder van het primaire deel van de meetinrichting de werkzaamheden\n                                             be\u00ebindigen.\n\nDe meetverantwoordelijke legt, voor zover van toepassing, de volgende gegevens van\n                                             elke door hem beheerde meetinrichting vast in een meterregister en houdt deze gegevens\n                                             actueel:\n\na. de EAN-code van de aansluiting waar de meetinrichting bij hoort;\n\nb. van elk in gebruik zijnd telwerk:\n\n\u2013 het nummer van de meter waarvan het telwerk deel uitmaakt,\n\n\u2013 de omschrijving van de te meten grootheid,\n\n\u2013 de vermenigvuldigingsfactor,\n\n\u2013 het aantal posities voor de komma,\n\n\u2013 de stand op het moment van ingebruikname en\n\n\u2013 de datum en het tijdstip van ingebruikname;\n\nc. van elk gedurende de afgelopen drie jaar buiten gebruik gesteld telwerk:\n\n\u2013 het nummer van de meter waarvan het telwerk deel uit maakte,\n\n\u2013 de omschrijving van de te meten grootheid,\n\n\u2013 de vermenigvuldigingsfactor,\n\n\u2013 het aantal posities voor de komma,\n\n\u2013 de stand op het moment van ingebruikname,\n\n\u2013 de datum en het tijdstip van ingebruikname,\n\n\u2013 de stand op het moment van buitengebruikstelling,\n\n\u2013 de datum en het tijdstip van buitengebruikstelling en\n\n\u2013 een schatting van de hoeveelheid niet gemeten energie tussen de buitengebruikstelling\n                                                         van het telwerk en de ingebruikname van het nieuwe vervangende telwerk;\n\nd. de actuele waarde van het op de aansluiting gecontracteerde transportvermogen dan\n                                                   wel het vermogen dat overeenkomt met de actuele doorlaatwaarde van de aansluiting\n                                                   (uitgedrukt in kW);\n\ne. de gebruikte overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het nominaal vermogen en\n                                                   voorzover bekend fabrikaat, type en apparaatnummer van de spanningstransformatoren;\n\nf. de gebruikte overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het nominaal vermogen, de\n                                                   instrumentsveiligheidsfactor (Fs) en voorzover bekend fabrikaat, type en apparaatnummer\n                                                   van de stroomtransformatoren;\n\ng. plaats, soort en waarde van de smeltveiligheden in het primaire circuit van de spanningstransformatoren;\n\nh. de schakeling van de meettransformatoren (drieleider, vierleider, open V-schakeling,\n                                                   geaard of zwevend sterpunt, enz.);\n\ni. de vermenigvuldigingsfactor voor elk telwerk en voor de gegevens opgeslagen in de\n                                                   databuffers;\n\nj. andere gegevens die voor de meetverantwoordelijke van belang zijn, zoals de vermenigvuldigingsfactor\n                                                   voor het energieverlies tussen de plaats van de meetinrichting en het overdrachtspunt\n                                                   indien de meetinrichting zich niet op het overdrachtspunt van de aansluiting bevindt;\n\nk. fabrikaat, type, fabrieksnummer en bouwjaar van de ge\u00efnstalleerde apparatuur;\n\nl. kalibratiecertificaten van de verschillende meetmiddelen van de meetinrichting;\n\nm. het jaar waarin de meters voor het laatst zijn gereviseerd;\n\nn. de impulswaarde van het zendcontact of van de impulsuitgang;\n\no. het soort zegel waarmee de meter is verzegeld;\n\np. het jaar waarin de meter voor het laatst is gecontroleerd;\n\nq. de resultaten van de aan de meetinrichting uitgevoerde controles;\n\nr. de gegevens met betrekking tot het ontwerp en de structuur van de meetinrichting;\n\ns. de wijze waarop de systematische (steekproefsgewijze) periodieke controle van in gebruik\n                                                   zijnde meters conform 1.2.1.1 wordt uitgevoerd;\n\nt. de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten,\n                                                   alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen,\n                                                   postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij\n                                                   het overdrachtspunt van de aansluiting.\n\nDe meetverantwoordelijke verstrekt de netbeheerder van wiens net de desbetreffende\n                                             aansluiting deel uitmaakt op diens verzoek de onder 4.3.3.1 sub a tot en met c genoemde gegevens uit het meterregister, voor zover deze gegevens\n                                             nodig zijn voor de door de netbeheerder in rekening te brengen tarieven.\n\nDe in 4.3.3.1 genoemde gegevens in het meterregister kunnen desgevraagd worden ingezien door de\n                                             netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.\n\nBij be\u00ebindiging van de beheerovereenkomst met de meetverantwoordelijke, bewaart de\n                                             meetverantwoordelijke de gegevens zoals bedoeld in 4.3.3.1 nog ten minste drie jaar.\n\nOnvolkomenheden aan de meetinrichting die leiden tot aanpassing van de onder 4.3.3.2 bedoelde gegevens van de meetinrichting alsmede onvolkomenheden met betrekking tot\n                                             de verzameling van gegevens van de meetinrichting worden binnen vijf werkdagen na\n                                             constatering door de meetverantwoordelijke gemeld aan de netbeheerder.\n\nDe profielgrootverbruikmeetinrichting registreert:\n\na. de tellerstanden voor \u00e9\u00e9n of twee telwerken (normaaltelwerk en laagtelwerk of in geval\n                                                   van een meetinrichting met \u00e9\u00e9n telwerk: enkeltelwerk) per energierichting met bijbehorende\n                                                   vermenigvuldigingsfactoren;\n\nb. indien dit volgens 2.4.5 van toepassing is, de kWmax binnen de gespecificeerde periode (kW).\n\nDe productiemeetinrichting registreert de tellerstanden voor \u00e9\u00e9n of twee telwerken\n                                             (normaaltelwerk en laagtelwerk of in geval van een meetinrichting met \u00e9\u00e9n telwerk:\n                                             enkeltelwerk) met bijbehorende vermenigvuldigingsfactoren.\n\nOp een profielgrootverbruikmeetinrichting geplaatst in het (de) overdrachtspunt(en)\n                                             van een artikel-1-lid-2-of-3-aansluiting, kleiner dan of gelijk aan 3x80A is paragraaf 4.2 met uitzondering van 4.2.2 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van netbeheerder meetverantwoordelijke\n                                             dient te worden gelezen.\n\nEen telemetriegrootverbruikmeetinrichting registreert:\n\na. per meetperiode gelijk aan de onbalansverrekeningsperiode de uitgewisselde energie\n                                                   op het overdrachtspunt van de aansluiting en de uitgewisselde energie op de grens\n                                                   tussen afzonderlijke installaties als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel e en artikel 2.9, onderdeel d, van de Netcode elektriciteit;\n\nb. de totale hoeveelheid met het net uitgewisselde energie op \u00e9\u00e9n of twee telwerk(en)\n                                                   (enkeltarief respectievelijk normaaltarief en laagtarief) met bijbehorende vermenigvuldigingsfactoren;\n\nc. indien dit volgens 2.4.3 en 2.4.4 van toepassing is, het aantal kvarh per maand.\n\nd. indien dit volgens 2.4.5 van toepassing is, de kWmax.\n\nIn afwijking van 4.3.5.1, lid a kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de meetverantwoordelijke voor\n                                             aangeslotenen die elektrische energie leveren aan de netbeheerder van het landelijk\n                                             hoogspanningsnet ten behoeve van de systeembalans door middel van ingezette regelvermogen\n                                             en noodvermogen een meetperiode opleggen die kleiner is dan de onbalansverrekeningsperiode.\n\nBij de registratie van de in 4.3.5.1 genoemde uitgewisselde energie wordt onderscheid gemaakt naar de energie die de aangeslotene\n                                             ontvangt en naar de energie die de aangeslotene levert.\n\nEen meetperiode is gerelateerd aan het tijdstip 00:00:00 volgens de nationale standaardtijd.\n                                             De interne klok van de meetinrichting wijkt maximaal tien seconden af van de nationale\n                                             standaardtijd.\n\nDe afwijking van de starttijden en stoptijden van de meetperiode is niet groter dan\n                                             tien seconden in de reguliere tijd tussen twee uitlezingen van de databuffers van\n                                             de meetinrichting.\n\nIn afwijking van 4.3.5.4 is bij uitval van het synchronisatiesysteem de afwijking van de start- en stoptijden\n                                             van de meetperiode minder dan tien seconden gedurende een periode van maximaal een\n                                             week.\n\nDe energie, de blindenergie, het vermogen en het blindvermogen van de meetinrichting\n                                             worden vastgesteld overeenkomstig de formules genoemd in bijlage 2.\n\nBij de registratie van de in 2.4.4 genoemde blindenergie wordt uitsluitend onderscheid gemaakt tussen het in de zin\n                                             van bijlage 2 leveren en ontvangen van blindenergie.\n\nHet volume dat gebruikt wordt in artikel 3.9.3 van de Tarievencode elektriciteit als tariefdrager voor blindenergie wordt bepaald met inachtneming van de in bijlage 2 gedefinieerde voorwaarden.\n\nIngeval van een aansluiting op hoogspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking\n                                             van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting, de in B1.1 en B1.2 genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden. Dit geldt\n                                             ook indien de primaire delen van de meetinrichting niet in het overdrachtspunt van\n                                             de aansluiting zijn geplaatst.\n\nIngeval van een aansluiting op hoogspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking\n                                             van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting ten behoeve van een\n                                             productie-installatie niet de in B1.3 genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking overschrijden.\n\nIngeval van een aansluiting op laagspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking\n                                             van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting aangesloten via stroomstransformatoren\n                                             de in B1.4 genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden.\n\nIngeval van een aansluiting op laagspanningsniveau met een direct aan te sluiten kWh-meter\n                                             mag de maximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen\n                                             meetinrichting niet de in B1.5 genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking overschrijden.\n\nIngeval van een aansluiting op laagspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking\n                                             van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting ten behoeve van een\n                                             productie-installatie niet de in B1.6 genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking overschrijden.\n\nIngeval van een aansluiting op hoogspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking\n                                             van een in gebruik zijnde meetinrichting, de in B1.7 en B1.8 genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden. Dit geldt\n                                             ook indien de primaire delen van de meetinrichting niet in het overdrachtspunt van\n                                             de aansluiting zijn geplaatst.\n\nIngeval van een aansluiting op hoogspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking\n                                             van een in gebruik zijnde meetinrichting ten behoeve van een productie-installatie\n                                             de in B1.9 genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden.\n\nIngeval van een aansluiting op laagspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking\n                                             van een in gebruik zijnde meetinrichting die is aangesloten via stroomstransformatoren\n                                             de in B1.10 genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden.\n\nIngeval van een aansluiting op laagspanningsniveau met een direct aan te sluiten kWh-meter\n                                             mag de maximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting de\n                                             in B1.11 genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden.\n\nIngeval van een aansluiting op laagspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking\n                                             van een in gebruik zijnde meetinrichting ten behoeve van een productie-installatie\n                                             de in B1.12 genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden.\n\nDe in 4.3.6.1 tot en met 4.3.6.10 genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking gelden onder de volgende\n                                             omstandigheden:\n\na. de temperatuur in de ruimte waarin de kWh-meter(s) en eventuele kvarh-meter(s) zich\n                                                   bevinden is niet lager dan -10 \u00b0C en niet hoger dan 45 \u00b0C;\n\nb. de afwijking van de netfrequentie van de nominale waarde bedraagt ten hoogste 1%;\n\nc. de afwijking van de netspanning van de nominale waarde bedraagt ten hoogste 10%.\n\nBij aansluitingen op laagspanningsniveau is de in onderdeel c van artikel 4.3.6.11 genoemde nominale waarde van de netspanning 230 V.\n\nBij aansluitingen op hoogspanningsniveau is de in onderdeel c van artikel 4.3.6.11 genoemde nominale waarde van de netspanning de door de netbeheerder toegekende spanning\n                                             Uc.\n\nOp verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet toont de meetverantwoordelijke\n                                             aan dat de maximaal toelaatbare afwijking van de meetinrichting de in 4.3.6.1 tot en met 4.3.6.10 genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijdt met dien\n                                             verstande dat:\n\na. aan het bepaalde in 4.3.6.1 tot en met 4.3.6.5 is voldaan indien de meetinrichting is ontworpen en ge\u00efnstalleerd overeenkomstig\n                                                   bijlage 3;\n\nb. aan het bepaalde in 4.3.6.6 tot en met 4.3.6.10 is voldaan indien de meetinrichting is gecontroleerd overeenkomstig bijlage 3.\n\nIn andere dan de in 4.3.6.14, onderdelen a en b, genoemde gevallen, toont de meetverantwoordelijke op andere wijze aan dat de maximaal\n                                             toelaatbare afwijking van de meetinrichting de in 4.3.6.1 tot en met 4.3.6.10 genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijdt.\n\nEen storing in de meetinrichting bij de meting of bij de in hoofdstuk 5 bedoelde gegevensoverdracht dient zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen\n                                             nadat de storing is opgemerkt, verholpen te zijn.\n\nEen storing als bedoeld in 4.3.7.1 bij uitval van hetzij de hoofdmeting hetzij de controlemeting in een meetinrichting\n                                             die geheel of gedeeltelijk dubbel is uitgevoerd dient zo spoedig mogelijk, doch binnen\n                                             drie werkdagen nadat zij is opgemerkt, verholpen te zijn.\n\nIndien, in afwijking van 4.3.7.1 en 4.3.7.2, een oplossing binnen de in 4.3.7.1 respectievelijk 4.3.7.2 genoemde termijn niet\n                                             mogelijk is, ontvangen de aangeslotene en de netbeheerder binnen twee werkdagen bericht\n                                             binnen welke termijn de storing zal zijn verholpen.\n\nIndien in het geval van een dubbel uitgevoerde meetinrichting de hoofdmeting uitvalt,\n                                             doch de controlemeting blijft functioneren, wordt verrekend op basis van de controlemeting.\n\nStoringen in het primaire deel van de meetinrichting worden door de meetverantwoordelijke\n                                             onverwijld gemeld aan de beheerder van het primaire deel van de meetinrichting en\n                                             voor zover relevant aan de aangeslotene.\n\nIndien het voor het verhelpen van een storing nodig is dat een medewerker van de meetverantwoordelijke\n                                             wordt begeleid door een bevoegde medewerker van de netbeheerder, geldt hiervoor in\n                                             aanvulling tot hetgeen is bepaald in 4.3.1.1, dat het verzoek om begeleiding binnen \u00e9\u00e9n werkdag wordt gehonoreerd.\n\nTen minste eenmaal in de 36 maanden bepaalt de netbeheerder bij niet op afstand uitleesbare\n                                          kleinverbruikmeetinrichtingen alsmede bij op afstand uitleesbare meetinrichtingen\n                                          die administratief uitstaan de in 4.2.1.1 bedoelde meetgegevens door middel van aflezing op de meetinrichting bij de aangeslotene.\n\nDe in 5.1.1 bedoelde meetgegevens zijn beveiligd tegen wijziging ervan.\n\nDe meetverantwoordelijke voorziet de tellerstanden, zoals genoemd in 4.3.4.1, van een herkomstindicatie. Desgevraagd geeft de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder\n                                          van het landelijk hoogspanningsnet inzage in de registratie van de meetgegevens en\n                                          de bijbehorende herkomstindicaties.\n\nTenminste eenmaal per maand, tussen de vijfde werkdag voor en de vijfde werkdag na\n                                          de maandwisseling bepaalt de meetverantwoordelijke bij profielgrootverbruikmeetinrichtingen\n                                          op aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A en bij productiemeetinrichtingen\n                                          de in 4.3.4.1 en 4.3.4.2 bedoelde meetgegevens en slaat deze op in niet-vluchtige databuffers.\n\nTen minste eenmaal per jaar, in de zes weken voorafgaande aan de maand die op grond\n                                          van 2.1.5 onderdeel b, van de Informatiecode elektriciteit en gas is opgenomen in het aansluitingenregister, bepaalt de meetverantwoordelijke bij profielgrootverbruikmeetinrichtingen\n                                          op aansluitingen met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x80A de in 4.3.4.1 bedoelde meetgegevens en slaat deze op in niet-vluchtige databuffers.\n\nIndien een aangeslotene met een aansluiting groter dan 3x80A en met een productie-installatie\n                                          voor duurzame of wkk-elektriciteit in aanmerking wenst te komen voor garanties van\n                                          oorsprong respectievelijk wkk-certificaten voor niet-netlevering, geschiedt uitlezing\n                                          van de meetinrichtingen zoals bedoeld in 2.1.1 sub b en c van deze code, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Regeling garanties van oorsprong respectievelijk\n                                          van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling uiterlijk de eerste werkdag van\n                                          de maand, waarbij de tijd tussen het uitlezen van de eerste en van de laatste van\n                                          toepassing zijnde meetinrichting maximaal drie uur bedraagt.\n\nIndien een aangeslotene met een aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3x80A en met\n                                          een productie-installatie voor duurzame of wkk-elektriciteit in aanmerking wenst te\n                                          komen voor garanties van oorsprong respectievelijk wkk-certificaten voor niet-netlevering,\n                                          geschiedt uitlezing van de meetinrichting(en) bedoeld in 2.1.1 sub b en c van deze code zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Regeling garanties van oorsprong respectievelijk\n                                          de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling voor zover van toepassing tegelijk\n                                          met de jaarlijkse bepaling van de meterstand zoals bedoeld in 5.2.2, waarbij de tijd tussen het uitlezen van de eerste en van de laatste van toepassing\n                                          zijnde meetinrichting maximaal drie uur bedraagt.\n\nDe in 5.2.1 tot en met 5.2.4 bedoelde bepaling van de meetgegevens vindt in de regel plaats door uit- of aflezing\n                                          van de meetinrichting door de meetverantwoordelijke. De meetverantwoordelijke kan\n                                          van de aangeslotene verlangen dat de aangeslotene zelf de tellerstand opneemt en deze\n                                          tellerstand op een door de meetverantwoordelijke te bepalen wijze en binnen een door\n                                          de meetverantwoordelijke aangegeven termijn ter kennis van de meetverantwoordelijke\n                                          brengt.\n\nIndien de meetverantwoordelijke redelijkerwijs niet in staat is de tellerstand van\n                                          de meetinrichting uit of af te lezen of de aangeslotene niet heeft voldaan aan het\n                                          verlangen van de meetverantwoordelijke, zoals beschreven in 5.2.5, maakt de meetverantwoordelijke een schatting van de tellerstand(en).\n\nTen minste eenmaal in de 36 maanden bepaalt de meetverantwoordelijke de meetgegevens\n                                          genoemd in 5.2.1 tot en met 5.2.4 door aflezing op de meetinrichting bij de aangeslotene en slaat deze op in niet-vluchtige\n                                          databuffers.\n\nKennisneming van de in 5.2.1 tot en met 5.2.4 en 5.2.7 bedoelde meetgegevens is voorbehouden aan die partijen die daartoe op grond van deze\n                                          code, wetgeving en/of rechtsgeldig gesloten overeenkomsten zijn gerechtigd.\n\nDe in 5.2.1 tot en met 5.2.4 en 5.2.7 bedoelde meetgegevens zijn beveiligd tegen wijziging ervan.\n\nDe meetverantwoordelijke bewaart de meetgegevens bedoeld in 5.2.1 tot en met 5.2.4 en 5.2.7 gedurende een periode van drie jaar.\n\nDe meetverantwoordelijke valideert de overeenkomstig 5.2.1 tot en met 5.2.5 en 5.2.7 bepaalde meetgegevens op volledigheid en juistheid aan de hand van de volgende criteria:\n\na. de voor de bepaling van de hoeveelheid uitgewisselde energie benodigde tellerstanden\n                                                zijn beschikbaar;\n\nb. de gemeten hoeveelheid met het net uitgewisselde energie is groter dan 50% van de\n                                                hoeveelheid die op grond van de uitwisseling tijdens de voorafgaande periode zou mogen\n                                                worden verwacht;\n\nc. de gemeten hoeveelheid met het net uitgewisselde energie is kleiner dan 200% van de\n                                                hoeveelheid die op grond van de uitwisseling tijdens de voorafgaande periode zou mogen\n                                                worden verwacht.\n\nIndien de meetgegevens niet voldoen aan de in 5.2.11 genoemde validatiecriteria worden de meetgegevens door de meetverantwoordelijke (opnieuw)\n                                          af- of uitgelezen of wordt in overleg met de aangeslotene vastgesteld of de gemeten\n                                          hoeveelheid overeenkomt met de hoeveelheid die zou mogen worden verwacht.\n\nDe meetverantwoordelijke stelt de overeenkomstig 5.2.11 valide meetgegevens en de overeenkomstig 5.2.12 bepaalde meetgegevens vast.\n\nDe validatie en vaststelling zoals bedoeld in 5.2.11 tot en met 5.2.13 vindt plaats uiterlijk de werkdag na de dag van verzameling van meetgegevens.\n\nDe meetverantwoordelijke verstuurt de vastgestelde meetgegevens overeenkomstig het\n                                          bepaalde in 6.2.2.7 en 6.2.2.8 van de Informatiecode elektriciteit en gas.\n\nDe meetverantwoordelijke voorziet de meetgegevens bedoeld in deze paragraaf van een\n                                          herkomstindicatie, een validatiestatus en indien van toepassing een reparatiemethodiek.\n                                          Desgevraagd geeft de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                          inzage in de registratie van de meetgegevens en de bijbehorende herkomstindicaties,\n                                          de validatiestatussen en de reparatiemethodieken.\n\nDe meetverantwoordelijke verzamelt de in 4.3.5.1 genoemde meetgegevens dagelijks op elektronische wijze op een zodanige wijze dat\n                                          de resolutie van de meetgegevens daardoor niet wordt be\u00efnvloed en slaat deze op in\n                                          niet-vluchtige databuffers.\n\nIn geval van een aansluiting met een aansluitcapaciteit groter dan 1 MVA, neemt de\n                                          aangeslotene, samen met zijn meetverantwoordelijke, maatregelen om de verzameling\n                                          van meetgegevens over een bepaald etmaal op de eerstvolgende werkdag te laten plaatsvinden.\n\nIn afwijking van 5.3.1 worden, indien sprake is van overdracht van meetgegevens met behulp van pulsen, de\n                                          maandelijkse tellerstanden door de meetverantwoordelijke berekend op basis van deze\n                                          pulsen.\n\nIndien 5.3.3 van toepassing is, worden tenminste eenmaal per zes maanden de tellerstanden bepaald\n                                          door het ter plaatse uit- of aflezen van de meetinrichting door de meetverantwoordelijke\n                                          en worden de berekende tellerstanden gecorrigeerd op basis van de uit- of afgelezen\n                                          tellerstanden.\n\nKennisneming van de in 5.3.1, 5.3.3 en 5.3.4 bedoelde meetgegevens is voorbehouden aan die partijen die daartoe op grond van deze\n                                          code, wetgeving en/of rechtsgeldig gesloten overeenkomsten zijn gerechtigd.\n\nDe in 5.3.1, 5.3.3 en 5.3.4 bedoelde meetgegevens zijn beveiligd tegen wijziging ervan.\n\nDe meetverantwoordelijke bewaart de meetgegevens bedoeld in 5.3.1, 5.3.3 en 5.3.4 gedurende een periode van drie jaar.\n\nDe meetverantwoordelijke controleert op de dag van de verzameling van de meetgegevens\n                                          of alle meetperioden van de meting aanwezig zijn en een meetwaarde bevatten.\n\nDe meetverantwoordelijke valideert de gecollecteerde meetgegevens op de dag van de\n                                          verzameling van de meetgegevens door de meetverantwoordelijke op juistheid aan de\n                                          hand van de volgende criteria:\n\na. in geval van een hoofdmeting en een controlemeting is het verschil per dag in de hoeveelheid\n                                                energie gemeten door de hoofdmeting en de controlemeting kleiner dan tweemaal de geldende\n                                                nauwkeurigheidsklasse van de meetinrichting zoals bepaald in bijlage B1 vermenigvuldigd met de daguitwisseling van de hoofdmeter;\n\nb. de gemeten hoeveelheid energie is groter dan of gelijk aan nul;\n\nc. de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie per meetperiode is kleiner dan 120%\n                                                van de nominale capaciteit van de meetinrichting;\n\nd. de status in de meetinrichting aangaande de meting of de meetwaarde en de status van\n                                                het meetkanaal geven geen indicatie van een fout;\n\ne. de tijdsynchroniciteit van de meetinrichting en meetperiode blijft binnen de in 4.3.5.3 tot en met 4.3.5.5 aangegeven normen.\n\nDe meetverantwoordelijke berekent de op grond van 5.3.9 niet-valide meetgegevens overeenkomstig 5.4.3.1 tot en met 5.4.3.4. Alle op grond van paragraaf 5.4.3 berekende meetgegevens worden (nogmaals) overeenkomstig 5.3.8 en 5.3.9 gevalideerd alvorens deze als definitief worden vastgesteld.\n\nDe meetverantwoordelijke past op de overeenkomstig 5.3.9 en 5.3.10 gevalideerde meetgegevens de vermenigvuldigingsfactor toe en stelt de meetgegevens\n                                          vast.\n\nDe meetverantwoordelijke verstuurt de vastgestelde meetgegevens overeenkomstig het\n                                          bepaalde in 6.2.2.2, 6.2.2.3 en 6.2.2.6 van de Informatiecode elektriciteit en gas.\n\nWanneer de meetgegevens die zijn uitgelezen en opgeslagen door de meterbeheerder verschillen\n                                             van de meetgegevens die zijn opgeslagen in de databuffers van de meetinrichting, gelden\n                                             de laatstbedoelde meetgegevens.\n\nEen storing in de afstanduitlezing van de databuffers van een telemetriegrootverbruikmeetinrichting\n                                             wordt uiterlijk tijdens de eerstvolgende poging tot afstanduitlezing na het optreden\n                                             van die storing gesignaleerd door de meetverantwoordelijke.\n\nWanneer afstanduitlezing van de databuffers niet mogelijk is, leest de meetverantwoordelijke\n                                             de databuffers van de telemetriegrootverbruikmeetinrichting ter plaatse uit. Het ter\n                                             plaatse uitlezen van de databuffers geschiedt binnen twee werkdagen na constatering\n                                             van desbetreffende storing in de afstanduitlezing, waarbij de meetverantwoordelijke\n                                             rekening houdt met de opslagcapaciteit van de databuffers.\n\nWanneer de meetgegevens die zijn uitgelezen en opgeslagen door de meetverantwoordelijke\n                                             verschillen van de meetgegevens die zijn opgeslagen in de databuffers van de meetinrichting,\n                                             gelden de laatstbedoelde meetgegevens.\n\nIngeval van een hoofdmeting en een controlemeting wordt de gemiste waarde van de hoofdmeter\n                                             gekopieerd van de controlemeter.\n\nIndien er op een dag meetgegevens ontbreken over een aaneengesloten periode van maximaal\n                                             twaalf kwartieren, worden de ontbrekende waarden in de meetgegevens berekend door\n                                             het kopi\u00ebren van de belastingcurve van een vergelijkbare dag.\n\nDe meetverantwoordelijke berekent ontbrekende meetgegevens in geval van grotere hiaten\n                                             in de meetgegevens dan twaalf kwartieren of bij het ontbreken van een belastingcurve\n                                             van een vergelijkbare dag overeenkomstig bijlage 5.\n\nReparatie van meetgegevens over perioden langer dan een dag zal bij meetinrichtingen\n                                             uitgelezen op pulsen plaatsvinden door de tellerstand ter plaatse op te nemen. Het\n                                             verschil tussen de opgenomen tellerstand en de laatst bekende tellerstand (=berekende\n                                             tellerstand) wordt over de tussenliggende perioden verdeeld overeenkomstig de belastingcurve\n                                             van een vergelijkbare dag.\n\nDe meetverantwoordelijke registreert alle reparaties die conform 5.4.3.1 tot en met 5.4.3.4 zijn uitgevoerd en verstrekt de aangeslotene en de netbeheerder desgevraagd een rapportage\n                                             over deze reparaties.\n\nDesgevraagd geeft de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                             inzage in de registratie met betrekking tot de onder punt 5.4.3.5 genoemde reparaties.\n\n[Vervallen per 19-03-2022]\n\nDe meetverantwoordelijke neemt een van een netbeheerder of BRP ontvangen herzieningsverzoek\n                                          binnen een werkdag in behandeling.\n\nDe meetverantwoordelijke beoordeelt het herzieningsverzoek en beantwoordt binnen twee\n                                          werkdagen met een acceptatie of afwijzing met reden.\n\nIndien de meetverantwoordelijke het herzieningsverzoek terecht acht, stelt hij de\n                                          meetgegevens opnieuw vast of verwerkt hij de aanpassing van de stamgegevens.\n\nDe meetverantwoordelijke stuurt de vastgestelde meetgegevens overeenkomstig het bepaalde\n                                          in 6.2.2.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas.\n\nBij een verwisseling of wijziging van de meetinrichting registreert de meterbeheerder\n                                          van de geplaatste of gewijzigde meetinrichting, indien van toepassing, de volgende\n                                          gegevens:\n\na. de identificatiecode van de meetinrichting, zijnde het meternummer,\n\nb. de opnamedatum,\n\nc. het kenmerk van de opname, te weten: fysieke opname,\n\nd. de procesidentificatie die van toepassing is,\n\ne. voor elk telwerk van de geplaatste of gewijzigde meetinrichting de volgende gegevens:\n\n\u2013 de telwerkindicatie\n\n\u2013 de tariefzone\n\n\u2013 de energierichting\n\n\u2013 de meeteenheid\n\n\u2013 het aantal posities voor de komma\n\n\u2013 de vermenigvuldigingsfactor\n\n\u2013 de tellerstand op het moment van plaatsing of wijziging van de meetinrichting\n\nen van de weggenomen meetinrichting, indien van toepassing, de volgende gegevens:\n\nf. de identificatiecode van de meetinrichting, zijnde het meternummer,\n\ng. de opnamedatum,\n\nh. het kenmerk van de opname, te weten: fysieke opname,\n\ni. de procesidentificatie die van toepassing is,\n\nj. voor elk telwerk van de geplaatste of gewijzigde meetinrichting de volgende gegevens:\n\n\u2013 de telwerkindicatie\n\n\u2013 de tariefzone\n\n\u2013 de energierichting\n\n\u2013 de meeteenheid\n\n\u2013 het aantal posities voor de komma\n\n\u2013 de vermenigvuldigingsfactor\n\n\u2013 de tellerstand op het moment van plaatsing of wijziging van de meetinrichting\n\nDe verwisseling of wijziging van de kleinverbruikmeetinrichting wordt binnen vijf\n                                          werkdagen nadat de fysieke werkzaamheden zijn uitgevoerd door de netbeheerder verwerkt\n                                          in het aansluitingenregister.\n\nIndien het transport van elektriciteit op het overdrachtspunt van de aansluiting tijdens\n                                          het verwisselen of wijzigen van de meetinrichting niet wordt onderbroken, bedraagt\n                                          de tijdsduur tussen het buiten gebruik stellen van de oude meetinrichting en de ingebruikname\n                                          van de nieuwe meetinrichting maximaal een uur.\n\nIndien er zich situaties voordoen die niet zijn voorzien in de bepalingen van deze\n                                          code, bepaalt de netbeheerder in overleg met de aangeslotene welke maatregelen nodig\n                                          zijn, rekening houdend met de technische hoedanigheden van de installatie van de desbetreffende\n                                          aangeslotene en de belangen van alle aangeslotenen.\n\nDe netbeheerder beslist na overleg met de aangeslotene over de toelaatbaarheid van\n                                          een bestaande meetinrichting die voor de inwerkingtreding van deze code is ge\u00efnstalleerd\n                                          en die niet aan de in hoofdstuk 4 genoemde eisen voldoet. Indien de bestaande meetinrichting geheel of gedeeltelijk\n                                          niet toelaatbaar wordt geoordeeld en als het wijzigen van het secundaire gedeelte\n                                          van de meetinrichting teneinde aan de eisen genoemd in hoofdstuk 4 te voldoen alleen economisch zinvol of technisch mogelijk is in combinatie met de\n                                          aanpassing van het primaire deel van de meetinrichting, dient het secundaire gedeelte\n                                          uiterlijk tegelijk met het primaire gedeelte te worden aangepast.\n\nIn afwijking van 4.3.5.1 is een meetperiode van 30 minuten toegestaan indien de meetinrichting geplaatst is\n                                          tussen 12\u00a0april 2000 en 1\u00a0maart 2004 bij een aansluiting met een gecontracteerd transportvermogen\n                                          van 0,1 tot 1 MW. In dit geval herleidt de meetverantwoordelijke de meetgegevens zoals\n                                          bedoeld in 5.3.1 naar 15 minutenwaarden door voor elke betreffende aangeslotene per meetperiode van\n                                          30 minuten de 15 minutenwaarden voor de twee 15 minutenperioden binnen die 30 minuten\n                                          uit te rekenen door te delen door 2.\n\n[Vervallen]\n\nOnverminderd het voorgaande kunnen partijen van elkaar alle gegevens en inlichtingen\n                                          ontvangen die zij nodig hebben voor de uitvoering van de hen in of krachtens de wet\n                                          opgedragen taken.\n\nPartijen stellen elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte van alle gegevens, voorvallen\n                                          en wijzigingen in omstandigheden die voor hen van belang kunnen zijn.\n\nIndien in deze code wordt verwezen naar andere wet- en regelgeving of naar een nationale,\n                                          Europese of internationale norm, is, tenzij anders vermeld, de meest recent vastgestelde\n                                          versie van deze wet- en regelgeving of norm van toepassing. Indien de norm wordt neergelegd\n                                          in een wettelijke regeling dan wordt deze norm toegepast zodra deze wettelijke regeling\n                                          van kracht wordt.\n\n[Vervallen]\n\nDe Meetcode Elektriciteit, zoals vastgesteld bij besluit van 12\u00a0november 1999 en nadien\n                                          diverse malen gewijzigd, wordt ingetrokken.\n\nDit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de\n                                          Staatscourant waarin het is geplaatst.\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Meetcode elektriciteit.\n\nDit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\n\u2019s-Gravenhage, 21\u00a0april 2016\n\nDe Autoriteit Consument en Markt,\n\nF.J.H. \nDon\n\nbestuurslid\n\nB1.1\n\nMaximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting\n                                 voor elektrische energie bij een aansluiting op HS-niveau als functie van het gecontracteerde\n                                 vermogen.\n\nGecontracteerd vermogen\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren\n\n1,5\u20137,5% Ic\n\n7,5\u2013120% Ic\n\n3\u20137,5% Ic\n\n7,5\u201315% Ic\n\n15\u2013120% Ic\n\n3\u20137,5% Ic\n\n7,5\u201315% Ic\n\n15\u2013120% Ic\n\nPF=1\n\n1\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n0,8 cap.\n\n0,8 cap.\n\n0,8 cap.\n\n\u2265 2 MW en< 5 MW\n\n1,25**)\n\n0,85\n\n1,75**)\n\n1,75\n\n1,40\n\n1,55**)\n\n1,55\n\n1,25\n\n\u2265 5 MW\n\n0,60**)\n\n0,40\n\n1,20**)\n\n1,20\n\n0,95\n\n0,85**)\n\n0,85\n\n0,65\n\nGecontracteerd vermogen\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren\n\n3\u20137,5% Ic\n\n7,5\u2013120% Ic\n\n3\u20137,5% Ic\n\n7,5\u201315% Ic\n\n15\u2013120% Ic\n\n3\u20137,5% Ic\n\n7,5\u201315% Ic\n\n15\u2013120% Ic\n\nPF=1\n\n1\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n0,8 cap.\n\n0,8 cap.\n\n0,8 cap.\n\n< 2 MW\n\n1,95**)\n\n1,50\n\n3,25\n\n2,45\n\n2,45\n\n1,95\n\n*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (\u00b1) zijn vermeld.\n\n**) Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde\n                                 vermogen.\n\nPF = arbeidsfactor\n\nIc = stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc) bij nominale netspanning\n                                 (Unom).\n\nEr geldt: Ic = Pc /(1,73*Unom)\n\nind. =inductief\n\ncap. = capacitief\n\nB1.2\n\nMaximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting\n                                 voor elektrische blindenergie bij een aansluiting op HS- niveau als functie van het\n                                 gecontracteerde vermogen.\n\nGecontracteerd vermogen\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en waarden van sin \u03d5\n\n3\u20137,5% Ic\n\n7,5\u2013120% Ic\n\n7,5\u201315% Ic\n\n15\u201330% Ic\n\n30\u2013120% Ic\n\n30\u2013120% Ic\n\nsin \u03d5 = 1\n\n1\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n0,25 ind.\n\n< 2 MW\n\n3,30**)\n\n2,90\n\n4,25\n\n4,00\n\n8,90\n\n\u2265 2 MW\n\n3,25**)\n\n2,85\n\n4,05\n\n3,70\n\n3,70\n\n8,25\n\n*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (\u00b1) zijn vermeld.\n\n**) Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde\n                                 vermogen.\n\nIc = stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc) bij nominale netspanning\n                                 (Unom).\n\nEr geldt: Ic = Pc /(1,73*Unom)\n\nind. = inductief\n\nB1.3\n\nMaximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen productiemeetinrichting\n                                 bij een aansluiting op HS-niveau als functie van het maximale vermogen van de GCvO-installatie.\n\nMaximaal vermogen van de GCvO-installatie\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren\n\n10\u2013120% Iwkk\n\n20\u2013120% Iwkk\n\nPF = 1\n\n0,5 ind.\n\n< 2MW\n\n2,70\n\n4,70\n\n\u2265 2 MW en < 5 MW\n\n2,00\n\n4,35\n\n\u2265 5 MW\n\n1,80\n\n3,30\n\n*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (\u00b1) zijn vermeld.\n\nPF = arbeidsfactor\n\nIwkk = stroomsterkte berekend uit het maximale vermogen van de GCvO-installatie (Pwkk,max)\n                                 bij nominale netspanning (Unom). Er geldt: Iwkk = Pwkk,max/(1,73*Unom)\n\nind. = inductief\n\nB1.4\n\nMaximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting\n                                 voor elektrische energie bij een aansluiting op LS-niveau via stroomtransformatoren.\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren\n\n1,5\u20137,5% Ic\n\n7,5\u2013120% Ic\n\n7,5\u201315% Ic\n\n15\u2013120% Ic\n\nPF=1\n\n1\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n3,30**)\n\n2,90\n\n5,25\n\n4,30\n\n*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (\u00b1) zijn vermeld.\n\n**) Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde\n                                 vermogen.\n\nPF = arbeidsfactor\n\nIc = stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc) in het betreffende\n                                 leverpunt bij nominale netspanning (Unom). Er geldt: Ic= Pc /(1,73*Unom)\n\nInd. = inductief\n\nB1.5\n\nMaximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting\n                                 voor elektrische energie bij een aansluiting op LS- niveau, bij een direct aangesloten\n                                 kWh-meter die niet onder de Metrologiewet valt.\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren\n\n1\u20135% Ib\n\n5% Ib\u2013Imax\n\n5\u201310% Ib\n\n10% Ib\u2013Imax\n\nPF=1\n\n1\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n2,5*)\n\n2,0\n\n2,5\n\n2,0\n\n*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (\u00b1) zijn vermeld.\n\n**) Geldt alleen als de gemiddelde afgenomen stroom kleiner is dan 20% van de basisstroom\n                                 Ib.\n\nPF = arbeidsfactor\n\nIb = de basisstroom van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant op de meter is vermeld\n\nImax = de maximale stroom van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant op de meter\n                                 is vermeld\n\nind. = inductief\n\nB1.6\n\nMaximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen productiemeetinrichting\n                                 bij een aansluiting op LS-niveau.\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren\n\n10\u2013120% Iwkk\n\n20\u2013120% Iwkk\n\nPF = 1\n\n0,5 ind.\n\n3,15\n\n6,55\n\n*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (\u00b1) zijn vermeld.\n\nPF = arbeidsfactor\n\nIwkk = stroomsterkte berekend uit het maximale vermogen van de GCvO-installatie (Pwkk,max)\n                                 bij nominale netspanning (Unom). Er geldt: Iwkk=Pwkk,max/(1,73*Unom)\n\nind. = inductief\n\nB1.7\n\nMaximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting voor elektrische\n                                 energie bij een aansluiting op HS-niveau als functie van het gecontracteerde vermogen.\n\nGecontracteerd vermogen\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren\n\n1,5\u20137,5% Ic\n\n7,5\u2013120% Ic\n\n3\u20137,5% Ic\n\n7,5\u201315% Ic\n\n15\u2013120% Ic\n\n3\u20137,5% Ic\n\n7,5\u201315% Ic\n\n15\u2013120% Ic\n\nPF=1\n\n1\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n0,8 cap.\n\n0,8 cap.\n\n0,8 cap.\n\n\u22652MW en< 5MW\n\n2,15**)\n\n1,20\n\n2,45**)\n\n2,45\n\n1,75\n\n2,30**)\n\n2,30\n\n1,60\n\n\u2265 5 MW\n\n0,90**)\n\n0,55\n\n1,50**)\n\n1,50\n\n1,05\n\n1,20**)\n\n1,20\n\n0,85\n\nGecontracteerd vermogen\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren\n\n3\u20137,5% Ic\n\n7,5\u2013120% Ic\n\n3\u20137,5% Ic\n\n7,5\u201315% Ic\n\n15\u2013120% Ic\n\n3\u20137,5% Ic\n\n7,5\u201315% Ic\n\n15\u2013120% Ic\n\nPF=1\n\n1\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n0,8 cap.\n\n0,8 cap.\n\n0,8 cap.\n\n< 2 MW\n\n3,25**)\n\n2,30\n\n4,15\n\n3,00\n\n3,55\n\n2,60\n\n*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (\u00b1) zijn vermeld.\n\n**) Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde\n                                 vermogen.\n\nPF = arbeidsfactor\n\nIc = stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen(Pc) bij nominale netspanning\n                                 (Unom).\n\nEr geldt: Ic = Pc /(1,73*Unom)\n\nind. = inductief\n\ncap. = capacitief\n\nB1.8\n\nMaximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting voor elektrische\n                                 blindenergie bij een aansluiting op HS-niveau als functie van het gecontracteerde\n                                 vermogen.\n\nGecontracteerd vermogen\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en waarden van sin \u03d5\n\n3\u20137,5% Ic\n\n7,5\u2013120% Ic\n\n7,5\u201315% Ic\n\n15\u201330% Ic\n\n30\u2013120% Ic\n\n30\u2013120% Ic\n\nsin \u03d5 = 1\n\n1\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n0,25 ind.\n\n< 2 MW\n\n5,45**)\n\n4,50\n\n6,10\n\n5,30\n\n15,05\n\n\u2265 2 MW\n\n5,40**)\n\n4,50\n\n5,90\n\n5,05\n\n5,05\n\n14,65\n\n*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (\u00b1) zijn vermeld.\n\n**) Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde\n                                 vermogen.\n\nIc = stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc) bij nominale netspanning\n                                 (Unom).\n\nEr geldt: Ic= Pc /(1,73*Unom)\n\nind. = inductief\n\nB1.9\n\nMaximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde productiemeetinrichting bij\n                                 een aansluiting op HS-niveau als functie van het maximale vermogen van de GCvO-installatie.\n\nMaximale vermogen van de GCvO-installatie\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren\n\n10\u2013120% Iwkk\n\n20\u2013120% Iwkk\n\nPF = 1\n\n0,5 ind.\n\n< 2MW\n\n4,35\n\n5,85\n\n\u2265 2 MW en < 5 MW\n\n2,65\n\n4,70\n\n\u2265 5 MW\n\n2,50\n\n3,75\n\n*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (\u00b1) zijn vermeld.\n\nPF = arbeidsfactor\n\nIwkk= stroomsterkte berekend uit het maximale vermogen van de GCvO-installatie (Pwkk,max)\n                                 bij nominale netspanning (Unom). Er geldt: Iwkk=Pwkk,max/(1,73*Unom)\n\nind. = inductief\n\nB1.10\n\nMaximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting voor elektrische\n                                 energie bij een aansluiting op LS-niveau via stroomtransformatoren.\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren\n\n1,5\u20137,5% Ic\n\n7,5\u2013120% Ic\n\n7,5\u201315% Ic\n\n15\u2013120% Ic\n\nPF=1\n\n1\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n5,45**)\n\n4,50\n\n6,80\n\n5,55\n\n*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (\u00b1) zijn vermeld.\n\n**) Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde\n                                 vermogen.\n\nPF = arbeidsfactor\n\nIc = stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc) in het betreffende\n                                 leverpunt bij nominale netspanning (Unom). Er geldt: Ic= Pc /(1,73*Unom)\n\nind. = inductief\n\nB1.11\n\nMaximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting voor elektrische\n                                 energie bij een aansluiting op LS-niveau, bij een direct aangesloten kWh-meter die\n                                 niet onder de Metrologiewet valt.\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren\n\n1\u20135% Ib\n\n5% Ib\u2013Imax\n\n5\u201310% Ib\n\n10% Ib\u2013Imax\n\nPF=1\n\n1\n\n0,5 ind.\n\n0,5 ind.\n\n5,0**)\n\n4,0\n\n5,0\n\n4,0\n\n*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (\u00b1) zijn vermeld.\n\n**) Geldt alleen als de gemiddelde afgenomen stroom kleiner is dan 20% van de basisstroom\n                                 Ib.\n\nPF = arbeidsfactor\n\nIb = de basisstroom van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant op de meter is vermeld\n\nImax= de maximale stroom van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant op de meter\n                                 is vermeld\n\nind. = inductief\n\nB1.12\n\nMaximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde productiemeetinrichting bij\n                                 een aansluiting op LS-niveau.\n\nMaximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren\n\n10 \u2013 120% Iwkk\n\n20 \u2013 120% Iwkk\n\nPF = 1\n\n0,5 ind.\n\n4,70\n\n7,40\n\n*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (\u00b1) zijn vermeld.\n\nPF = arbeidsfactor\n\nIwkk = stroomsterkte berekend uit het maximale vermogen van de GCvO-installatie (Pwkk,max)\n                                 bij nominale netspanning (Unom). Er geldt: Iwkk=Pwkk,max/(1,73*Unom)\n\nind. = inductief\n\nVoor de begrippen \"te meten energie\" c.q. \"te meten vermogen\" wordt uitgegaan van\n                                    de internationaal aanvaarde fysische definities voor de grootheden elektrische energie\n                                    (W) en elektrisch vermogen (P), vastgelegd door de volgende formules:\n\nHierin is:\n\nu de momentane waarde van de wisselspanning\n\ni de momentane waarde van de wisselstroom\n\nt1 het begin van de periode gedurende welke de elektrische energie wordt gemeten\n\nt2 het einde van de periode gedurende welke de elektrische energie wordt gemeten\n\nT de periodetijd van de wisselspanning en stroom\n\nNa splitsing van spanning en stroom in het frequentiedomein door middel van Fourieranalyse\n                                    (waardoor deze grootheden worden ontbonden in harmonische componenten), kan voor P\n                                    worden geschreven:\n\nmet n = het ranggetal van de te onderscheiden harmonische componenten.\n\nIn het geval het gemiddelde vermogen over een bepaalde periode lopende van de tijdstippen\n                                    \u03c41 tot \u03c4 2 dient te worden gemeten (waarbij \u03c42 \u2013 \u03c41 bijvoorbeeld 15 minuten is), dan\n                                    geldt hiervoor:\n\nMet betrekking tot de te hanteren definities van de begrip blindenergie en -vermogen\n                                    geldt het volgende. Het blindvermogen (Q) wordt in het algemene geval van een niet-sinusvormige\n                                    wisselspanning en -stroom met een periodetijd T gedefinieerd als:\n\nHierin is:\n\nS: het schijnbaar vermogen, waarvoor geldt: S = U.I (U en I zijn de effectieve waarden\n                                    van de wisselspanning respectievelijk wisselstroom)\n\nP: het vermogen gedefinieerd volgens (1)\n\nDe algemene definitie voor blindvermogen (2) geldt ook in het bijzondere geval, dat\n                                    spanning en stroom niet vervormd, dat wil zeggen sinusvormig zijn, en gaat dan over\n                                    in:\n\nAls algemene definitie voor de arbeidsfactor (PF) geldt:\n\nVoor het bijzondere geval dat spanning en stroom onvervormd (sinusvormig) zijn, gaat\n                                    deze definitie over in:\n\nVoor verrekeningsdoeleinden wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen energie\n                                    leveren en energie ontvangen. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:\n\nEnergie ontvangen:\n\nindien de netbeheerder energie transporteert van het net naar de installatie van de\n                                    aangeslotene, deze ontvangt dus energie.\n\nEnergie leveren:\n\nindien de netbeheerder energie transporteert vanuit de installatie van de aangeslotene\n                                    naar het net. De aangeslotene levert dus terug op het net.\n\nAnaloog met deze begrippen wordt ook gesproken over blindenergie leveren en blindenergie\n                                    ontvangen. Onder verwijzing naar (1) moet daaraan de volgende betekenis worden toegekend:\n\nblindenergie ontvangen door aangeslotene:\n\nde aangeslotene ontvangt energie vanuit het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische\n                                    in de stroom naijlt op de grondharmonische in de spanning\n\nde aangeslotene levert energie aan het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische\n                                    in de stroom voorijlt op de grondharmonische in de spanning\n\nblindenergie leveren door aangeslotene:\n\nde aangeslotene ontvangt energie vanuit het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische\n                                    in de stroom voorijlt op de grondharmonische in de spanning\n\nde aangeslotene levert energie aan het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische\n                                    in de stroom naijlt op de grondharmonische in de spanning.\n\nIn bovenstaand figuur is uitgegaan van het gezichtspunt van de aangeslotene. Dus Pontvangen is het door de aangeslotene ontvangen werkzame vermogen\n\nHet volume dat gebruikt wordt in artikel 3.9.3 van de Tarievencode elektriciteit als tariefdrager voor blindenergie wordt bepaald met in achtneming van de volgende\n                                    voorwaarden:\n\nDe grenzen aan de per maand toegestane kosteloos met het net uit te wisselen blindenergie\n                                    worden bepaald op basis van de toegestane arbeidsfactor en de in deze maand vanuit\n                                    het net ontvangen en/of aan het net geleverde energie.\n\nDe blindenergie die kosteloos van het net kan worden afgenomen tijdens het ontvangen\n                                    van werkzame energie uit het net en de blindenergie die kosteloos van het net kan\n                                    worden afgenomen tijdens het leveren van werkzame energie aan het net worden opgeteld.\n\nHet volume dat gebruikt wordt in artikel 3.9.3 van de Tarievencode elektriciteit als tariefdrager heeft slechts betrekking op de overschrijding van de hierboven bepaalde\n                                    grenzen van de afname van blindenergie per maand.\n\nDe methodiek zoals door netbeheerders wordt gehanteerd bij vaststelling van de in\n                                    rekening te brengen hoeveelheid, door aangeslotenen met het net uitgewisselde blindenergie,\n                                    volgt de volgende stappen:\n\na. De in de betreffende maand uit het net ontvangen werkzame energie Wactief (hierna: Wa,o) wordt vastgesteld uit de kWh metingen conform de Meetcode elektriciteit;\n\nb. De in de betreffende maand aan het net geleverde werkzame energie Wactief (hierna: Wa,l) wordt vastgesteld uit de kWh metingen conform de Meetcode elektriciteit;\n\nc. De in de betreffende maand uit het net ontvangen blindenergie Wreactief (hierna: Wr,o) wordt vastgesteld uit de kvarh metingen conform de Meetcode elektriciteit;\n\nd. De grenzen voor de met het net uitgewisselde blindenergie worden op basis van de toegestane\n                                          arbeidsfactor omgezet naar percentages van Wa,o respectievelijk Wa,l door middel van de volgende formule: tan(arccos(toegestane arbeidsfactor))\n\n\u2013 voorbeeld 1: cos \u03c6 = 0,85 => tan(arccos(0,85)) = 0,62 of 62%\n\n\u2013 voorbeeld 2: cos \u03c6 = 0,98 => tan(arccos(0,98)) = 0,20 of 20%\n\ne. Deze percentages worden gerelateerd aan de uitgewisselde werkzame energie en geven\n                                          aan wat de maximaal toegestane hoeveelheid blindenergie (in kvarh) is die uit het\n                                          net onttrokken mag worden zonder dat netbeheerder daarvoor kosten in rekening brengt.\n                                          Omdat de systematiek van de Meetcode elektriciteit niet gebaseerd is op momentane\n                                          metingen (15 minuten waarden), worden deze percentages toegepast op de maandmetingen.\n\nf. Voor het vaststellen van de \u201ctoegestane\u201d afname van blindenergie (uit het net ontvangen\n                                          blindenergie): Wr,o gedurende het uit het net ontvangen werkzame energie Wa,o; wordt de waarde van Wa,o vermenigvuldigd met het onder d berekende percentages (62%);\n\ng. Voor het vaststellen van de \u201ctoegestane\u201d afname van blindenergie: Wr,o, gedurende het leveren van de werkzame energie Wa,l. wordt de waarde van Wa,l vermenigvuldigd met het onder d berekende percentages (20%);\n\nh. Indien Wr,o (in betreffende maand afgenomen blindenergie) groter is dan {Wr,o, (Wa,o) + Wr,o, (Wa,l)} (de in desbetreffende maand totaal toegestane hoeveelheid kosteloos uit het net\n                                          te ontvangen blindenergie) kan het blindenergietarief in rekening worden gebracht\n                                          voor een hoeveelheid blindenergie ter grootte van:\n\nWr,o (Wr,o, (Wa,o) + Wr,o, (Wa,l)).\n\nB3.1.1.1\n\nVoor meetinrichtingen aangesloten op hoogspanningsniveau geldt: Het nominale meetvermogen\n                                       van een meetinrichting is het schijnbaar vermogen te berekenen uit de nominale primaire\n                                       spanning van de spanningstransformatoren en de nominale primaire stroom van de stroomtransformatoren.\n                                       Voor spanningstransformatoren in Yy0-schakeling geldt:\n\nen voor spanningstransformatoren in Dz0- en Dy11-schakeling:\n\nB3.1.1.2\n\nVoor meetinrichtingen aangesloten op laagspanningsniveau, via stroomtransformatoren\n                                       geldt:\n\nBij een nominale spanning van 3x230/400 V geldt dus:\n\nDeze definities gelden onder de volgende voorwaarden:\n\na. De stroomtransformatoren voldoen tot 120% van hun nominale stroom aan de eisen van\n                                             de norm genoemd in B3.2.1.1 sub d.\n\nb. De stroomtransformatoren in installaties waarin kortstondig hogere stromen kunnen\n                                             optreden, voldoen tot meer dan 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de norm\n                                             genoemd in B3.2.1.1 sub d.\n\nIndien in andere gevallen dan onder b aangegeven stroomtransformatoren zijn toegepast\n                                       die tot meer dan 120% van hun nominale stroom voldoen aan de eisen van de norm genoemd\n                                       in B3.2.1.1 sub d, wordt het nominale meetvermogen berekend op basis van de maximale\n                                       stroom van deze stroomtransformatoren minus 20%.\n\nB3.1.1.3\n\nVoor meetinrichtingen aangesloten op laagspanningsniveau, niet via stroomtransformatoren\n                                       geldt:\n\nB3.1.1.4 De betekenis van de in B3.1.1.1 tot en met B3.1.1.3 gebruikte symbolen is:\n\nI str-pr,nom\n\nnominale primaire stroom van stroomtransformator\n\nI kWh-meter,max\n\nmaximale stroom (Imax) van kWh-meter\n\nS meet,nom\n\nnominaal meetvermogen van meetinrichting\n\nU LS,nom\n\nnominale fasespanning van het laagspanningsnet\n\nU sp-pr,nom\n\nnominale primaire spanning van spanningstransformator\n\nB3.2.1.1\n\nDe volgende normen zijn van toepassing op het ontwerpen en het installeren van meetinrichtingen:\n\na. NEN-EN-IEC 62052-11:2003: \u201cApparatuur voor elektriciteitsmeting (AC) \u2013 Algemene eisen,\n                                             proeven en beproevingsomstandigheden \u2013 Deel 11: Meetapparatuur\u201d;\n\nb. NEN-EN-IEC 62053-21:2003: \u201cApparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) \u2013 Algemene\n                                             eisen \u2013 Deel 21: Statische meters voor actieve energie (klasse 1 en 2)\u201d;\n\nc. NEN-EN-IEC 62053-22:2003: \u201cApparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) \u2013 Algemene\n                                             eisen \u2013 Deel 22: Statische meters voor actieve energie (klasse 0,2 S and 0,5 S)\u201d;\n\nd. NEN-EN-IEC 62053-23:2003: \u201cApparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) \u2013 Algemene\n                                             eisen \u2013 Deel 23: Statische meters voor reactieve energie (klasse 2 en 3)\u201d;\n\ne. NEN-EN-IEC 60044-1:2003: \" Meettransformatoren \u2013 Deel 1: Stroomtransformatoren\";\n\nf. NEN-EN-IEC 60044-2:2003: \" Meettransformatoren \u2013 Deel 2: Inductieve spanningstransformatoren\n                                             \";\n\ng. NEN-IEC 60050-300:2001: \u201cInternationale elektrotechnische woordenlijst Elektrische-\n                                             en elektrotechnische metingen en meetinstrumenten Deel 311: Algemene termen met betrekking\n                                             tot metingen; Deel 312: Algemene termen met betrekking tot elektrische metingen\".\n\nB3.2.1.2\n\nMet de in artikel B3.2.1.1 bedoelde meetinrichting wordt gelijkgesteld een meetinrichting,\n                                       die rechtmatig is vervaardigd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van\n                                       de Europese Unie of Turkije dan wel rechtmatig is vervaardigd in een staat, niet zijnde\n                                       een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese\n                                       Economische Ruimte, en die voldoet aan eisen die ten minste gelijkwaardig zijn aan\n                                       de normen en wettelijke regelingen als genoemd in artikel B3.2.1.1.\n\nB3.2.2.1\n\nIn het geval van een aansluiting op hoogspanningsniveau wordt de plaats van de meetinrichting\n                                       in overleg tussen de aangeslotene en de netbeheerder bepaald.\n\nB3.2.2.2\n\nIn beginsel geldt bij aansluitingen op hoogspanningsniveau, dat de spannings- en stroomtransformatoren\n                                       van de meetinrichting worden ge\u00efnstalleerd in het veld waar zich de aansluiting bevindt.\n\nB3.2.2.3\n\nIndien van het gestelde in B3.2.2.2 wordt afgeweken door de spanningstransformatoren\n                                       elders in de hoogspanningsinstallatie te installeren, dan leveren de spanningsverliezen\n                                       tussen de aansluitklemmen van de primaire wikkeling van die spanningstransformatoren\n                                       en het veld van de aansluiting geen grotere bijdrage aan de maximaal toelaatbare afwijking\n                                       van de meetinrichting dan hetgeen overeenkomt met de helft van het in B3.2.6.1 en\n                                       B3.2.6.2 voorgeschreven klassecijfer voor spanningstransformatoren.\n\nB3.2.2.4\n\nIndien van het gestelde in B3.2.2.2 wordt afgeweken door de meetinrichting aan te\n                                       sluiten aan de secundaire zijde van de vermogens- of distributietransformator terwijl\n                                       de aansluiting zich aan de primaire zijde van die transformator bevindt, dan stemmen\n                                       de nauwkeurigheidsklassen van de meetmiddelen met inachtneming van het het gecontracteerd\n                                       vermogen overeen met de in B3.2.6.1 en B3.2.6.2 genoemde nauwkeurigheidsklassen.\n\nB3.2.2.5\n\nIndien de situatie bedoeld in B3.2.2.4 zich voordoet en de koper- en ijzerverliezen\n                                       in de vermogenstransformator of in de distributietransformator worden verrekend met\n                                       behulp van speciale meters, dan is de door de fabrikant van die meters gespecificeerde\n                                       maximaal toelaatbare afwijking (in % op basis van de koperververliezen bij de nominale\n                                       belasting van die transformator respectievelijk in % op basis van de ijzerverliezen\n                                       bij de nominale spanning) niet meer dan een factor 10 groter dan het vereiste klassecijfer\n                                       van de kWh-meters waarmee de eigenlijke energiemeting wordt uitgevoerd.\n\nB3.2.2.6\n\nIndien van het gestelde in B3.2.2.2 wordt afgeweken bij aansluitingen op hoogspanningsniveau\n                                       met meer dan \u00e9\u00e9n distributietransformator door de meetinrichting te installeren aan\n                                       de secundaire zijde van de distributietransformatoren en indien er stroomsommatie\n                                       van de meetstromen plaats vindt, dan gelden de bepalingen B3.2.5.20 tot en met B3.2.5.22.\n\nB3.2.2.7\n\nBij aansluitingen op laagspanningsniveau is het punt waarin de verbindingen tot stand\n                                       zijn gebracht met de spanningscircuits van de comptabele kWh-meter per definitie het\n                                       overdrachtspunt tussen het openbare elektriciteitsnet en de installatie van de aangeslotene.\n\nB3.2.3.1\n\nDe meetmiddelen voldoen aan de typekeuringseisen vermeld in de in B3.2.1.1 genoemde\n                                       normen voor zover deze van toepassing zijn.\n\nB3.2.3.2\n\nHet voldoen aan de in B3.2.3.1 genoemde typekeuringseisen blijkt voor meetmiddelen\n                                       die niet onder de Metrologiewet vallen, uit een rapport uitgebracht door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde\n                                       instantie of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatie-instelling die is geaccrediteerd\n                                       op basis van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 \u201cAlgemene eisen voor de bekwaamheid\n                                       van beproevings- en kalibratielaboratoria\u201d.\n\nB3.2.3.3\n\nDe kWh-meters die onder het regiem van de Metrologiewet vallen, zijn qua model wettelijk toegelaten.\n\nB3.2.4.1\n\nDe nominale primaire spanning van spanningstransformatoren (Usp- pr,nom) waarvan de\n                                       primaire wikkelingen in ster zijn geschakeld, ligt tussen 52% en 63,5% van de nominale\n                                       waarde die door de netbeheerder aan de lijnspanning van het net is toegekend (Unom.-verkl.).\n                                       In formule:\n\nB3.2.4.2\n\nSpanningstransformatoren waarvan de primaire wikkelingen in ster zijn geschakeld met\n                                       een nominale primaire spanning tussen 90% en 110% van de nominale waarde die door\n                                       de netbeheerder aan de lijnspanning van het net is toegekend, zijn toegelaten op voorwaarde\n                                       dat de nauwkeurigheid ervan ook bij 50% van hun nominale primaire spanning voldoet\n                                       aan de eisen vermeld in de in B3.2.1.1 sub c genoemde norm.\n\nB3.2.4.3\n\nIn het in B3.2.4.2 genoemde geval wordt voor de nominale secundaire spanning van de\n                                       spanningstransformatoren een met een factor \u221a3 gereduceerde waarde gehanteerd.\n\nB3.2.4.4\n\nDe nominale primaire spanning van spanningstransformatoren in een Dz0- of Dy11-schakeling\n                                       ligt tussen 90% en 110% van de nominale waarde die door de netbeheerder is toegekend\n                                       aan de lijnspanning in het net.\n\nB3.2.4.5\n\nBij eenfasige spanningstransformatoren in Yy0-schakeling is de N-klem van de primaire\n                                       wikkeling van elk van de drie transformatoren geaard.\n\nB3.2.4.6\n\nHet sterpunt van de secundaire wikkelingen van de spanningstransformatoren wordt geaard.\n\nB3.2.4.7\n\nBij spanningstransformatoren in Yyd-schakeling in een zwevend of via Petersen-spoelen\n                                       geaard net, is \u00f2f de N-klem van elk van de drie primaire wikkelingen geaard \u00f2f zijn\n                                       de tertiaire wikkelingen in een kortgesloten driehoekschakeling aangesloten, waarbij\n                                       het eerste de voorkeur heeft.\n\nB3.2.4.8\n\nHet toepassen van driefasen spanningstransformatoren met driepootskern in ge\u00efsoleerde\n                                       of via Petersen spoelen geaarde elektriciteitsnetten is niet toegestaan.\n\nB3.2.4.9\n\nBij meetinrichtingen op hoogspanningsniveau en bij een lange secundaire bekabeling\n                                       dienen de capacitieve en inductieve koppeling van de secundaire bekabeling van de\n                                       spanningsmeetcircuits met de hoogspannings-geleiders en daarmee de optredende stoorspanningen,\n                                       voldoende te worden beperkt door:\n\na. de secundaire bekabeling te bundelen en zo kort mogelijk te houden\n\nb. voldoende afstand te houden tussen de secundaire bekabeling en hoogspanningsgeleiders\n\nc. kruisingen met hoogspanningsgeleiders loodrecht uit te voeren.\n\nB3.2.4.10\n\nVan voldoende beperking als bedoeld in B3.2.4.9 is sprake, indien de transi\u00ebnte stoorspanningen\n                                       de compatibiliteitsniveaus voor de in de betreffende elektromagnetische omgeving aan\n                                       te sluiten apparatuur niet overschrijden.\n\nB3.2.4.11\n\nIndien de in B3.2.4.9 genoemde maatregelen niet tot gevolg hebben, dat de in dat artikel\n                                       genoemde capacitieve en inductieve koppeling voldoende worden beperkt, dan wordt gebruik\n                                       gemaakt van afgeschermde kabels.\n\nB3.2.4.12\n\nBij meetinrichtingen aangesloten op hoogspanningsniveau is de referentiespanning van\n                                       de kWh-meters en in voorkomend geval de kvarh-meters gelijk aan de nominale secundaire\n                                       spanning van de spanningstransformatoren.\n\nB3.2.4.13\n\nBij aansluitingen op laagspanningsniveau is de referentiespanning van de kWh-meters\n                                       en in voorkomend geval de kvarh-meters gelijk aan (3x)230 V.\n\nB3.2.4.14\n\nDe spanningscircuits van een driefasen kWh-meter worden aangesloten met dezelfde fasevolgorde\n                                       als waarbij deze meter is gejusteerd.\n\nB3.2.4.15\n\nDe eis genoemd in B3.2.4.14 geldt niet voor elektronische kWh-meters waarvan uit de\n                                       resultaten van de in B3.2.3 genoemde typekeuring blijkt dat de draaiveldrichting niet\n                                       van invloed is op de fouten in de registratie van data als bedoeld in 2.4.4 en/of\n                                       4.3.5.1 van deze code.\n\nB3.2.4.16\n\nDe spanningsmeetcircuits van meetinrichtingen aangesloten op hoogspanningsniveau zijn\n                                       beveiligd met 6A-smeltveiligheden in de vorm van mespatronen met verzilverde contacten.\n                                       Indien voldaan wordt aan B3.3.3.8, behoeven bij bestaande meetinrichtingen 6A-smeltveiligheden\n                                       niet zijnde mespatronen met verzilverde contacten niet te worden vervangen door mespatronen\n                                       met verzilverde contacten.\n\nB3.2.4.17\n\nAansluitingen op aftakkingen van spanningstransformatoren als bedoeld in B3.2.4.21\n                                       zijn beveiligd met 6A-smeltveiligheden.\n\nB3.2.4.18\n\nIndien het thermische grensvermogen van de spanningstransformatoren voldoende hoog\n                                       is, zijn in afwijking van B3.2.4.16 10A-mespatronen met verzilverde contacten toelaatbaar.\n\nB3.2.4.19\n\nDe spanningsmeetcircuits van meetinrichtingen aangesloten op laagspanningsniveau via\n                                       stroomtransformatoren zijn beveiligd met 10A- smeltveiligheden.\n\nB3.2.4.20\n\nIn afwijking van B3.2.4.19 mogen de spanningsmeetcircuits van bestaande meetinrichtingen\n                                       die via stroomtransformatoren zijn aangesloten op laagspanningsniveau beveiligd zijn\n                                       met 6A smeltveiligheden.\n\nB3.2.4.21\n\nIndien een spanningstransformator meer dan \u00e9\u00e9n overzetting heeft, is elke secundaire\n                                       aftakking van die transformator op een goed bereikbaar klemmenbord aangesloten.\n\nB3.2.5.1\n\nDe nominale primaire stroomsterkte van stroomtransformatoren in meetinrichtingen aangesloten\n                                       op hoogspanningsniveau bedraagt ten minste 100% en ten hoogste 150% van de stroomsterkte\n                                       af te leiden uit het gecontracteerd vermogen onder de voorwaarden genoemd in B3.2.5.2.\n\nB3.2.5.2\n\nHet bepaalde in B3.2.5.1 is slechts van toepassing indien er stroomtransformatoren\n                                       zijn toegepast die tot 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1\n                                       sub d genoemde norm voldoen of indien er bij installaties waarin kortstondig hogere\n                                       stromen kunnen optreden, stroomtransformatoren zijn toegepast die tot meer dan 120%\n                                       van hun nominale stroom aan de eisen van de norm genoemd in B3.2.1.1 sub d voldoen.\n\nB3.2.5.3\n\nIndien in andere gevallen dan in B3.2.5.2 genoemd, stroomtransformatoren zijn toegepast\n                                       die tot meer dan 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1 sub\n                                       d genoemde norm voldoen, dan bedraagt de maximale stroom van deze stroomtransformatoren\n                                       minus 20% ten minste 100% en ten hoogste 150% van de stroomsterkte af te leiden uit\n                                       het gecontracteerd vermogen.\n\nB3.2.5.4\n\nIndien bij aansluitingen via \u00e9\u00e9n of meer distributietransformatoren geen maximaal\n                                       vermogen is gecontracteerd, dan wordt de in B3.2.5.2 en B3.2.5.3 bedoelde stroomsterkte\n                                       afgeleid uit het nominale vermogen van de distributietransformator respectievelijk\n                                       uit de som van de nominale vermogens van de distributietransformatoren.\n\nB3.2.5.5\n\nDe nominale primaire stroomsterkte van stroomtransformatoren in meetinrichtingen aangesloten\n                                       op laagspanningsniveau bedraagt ten minste 100% en ten hoogste 200% van de nominale\n                                       stroom van de hoofdveiligheden onder de voorwaarden genoemd in B3.2.5.7.\n\nB3.2.5.6\n\nDe nominale primaire stroomsterkte van stroomtransformatoren in meetinrichtingen aangesloten\n                                       op laagspanningsniveau bedraagt ten minste 100% en ten hoogste 400% van de nominale\n                                       stroom van de hoofdveiligheden als aan het klassecijfer van de stroomtransformatoren,\n                                       waarmee de nauwkeurigheidsklasse als genoemd in de tabellen B tot en met E wordt gespecificeerd,\n                                       een \u201cS\u201d is toegevoegd.\n\nB3.2.5.7\n\nHet bepaalde in B3.2.5.5 en B3.2.5.6 is slechts van toepassing indien er stroomtransformatoren\n                                       zijn toegepast die tot 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1\n                                       sub d genoemde norm voldoen of indien er bij installaties waarin kortstondig hogere\n                                       stromen kunnen optreden, stroomtransformatoren zijn toegepast die tot meer dan 120%\n                                       van hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1 sub d genoemde norm voldoen.\n\nB3.2.5.8\n\nIndien in andere gevallen dan in B3.2.5.7 genoemd stroomtransformatoren zijn toegepast\n                                       die tot meer dan 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1 sub\n                                       d genoemde norm voldoen, dan bedraagt de maximale stroom van deze stroomtransformatoren\n                                       minus 20% ten minste 100% en ten hoogste 200% van de nominale stroom van de hoofdveiligheden.\n\nB3.2.5.9\n\nDe nominale stroom (Inom) van een kWh-meter en van een kvarh-meter aangesloten via\n                                       stroomtransformatoren is ten hoogste gelijk aan de nominale secundaire stroom van\n                                       deze stroomtransformatoren.\n\nB3.2.5.10\n\nDe maximale stroom (Imax) van een kWh-meter en van een kvarh-meter aangesloten via\n                                       stroomtransformatoren is ten minste gelijk aan de maximale secundaire stroomsterkte\n                                       van deze stroomtransformatoren.\n\nB3.2.5.11\n\nDe maximale stroom (Imax) van direct aangesloten kWh-meters en kvarh- meters is een\n                                       functie van de waarde van de hoofdveiligheid en wordt op basis van tabel A vastgesteld.\n\nB3.2.5.12\n\nDe secundaire wikkelingen van stroomtransformatoren in meetinrichtingen aangesloten\n                                       op hoogspanningniveau zijn op \u00e9\u00e9n punt geaard.\n\nB3.2.5.13\n\nIndien sprake is van een gemeenschappelijke retourleider in de in B3.2.5.12 bedoelde\n                                       situatie, dan wordt deze retourleider zo dicht mogelijk bij de stroomtransformatoren\n                                       geaard.\n\nB3.2.5.14\n\nDe secundaire wikkelingen van stroomtransformatoren in meetinrichtingen aangesloten\n                                       op laagspanningsniveau zijn bij voorkeur niet geaard.\n\nB3.2.5.15\n\nBij meetinrichtingen aangesloten op hoogspanningsniveau en bij een lange secundaire\n                                       bekabeling dienen de capacitieve en inductieve koppeling van de secundaire bekabeling\n                                       van de stroommeetcircuits met de hoogspanningsgeleiders en daarmee de optredende stoorspanningen\n                                       voldoende te worden beperkt door:\n\na. de toevoer- en retourleiding van ieder stroommeetcircuit te bundelen. In het geval\n                                             van een gemeenschappelijke retourleider worden de drie toevoerleiders en de retourleider\n                                             gebundeld\n\nb. deze bekabeling van het secundaire stroommeetcircuit zo kort mogelijk te houden\n\nc. voldoende afstand te houden tussen deze secundaire bekabeling en hoogspanningsgeleiders\n\nd. kruisingen van deze secundaire bekabeling met hoogspanningsgeleiders loodrecht uit\n                                             te voeren.\n\nB3.2.5.16\n\nVan voldoende beperking als bedoeld in B3.2.5.15 is sprake, indien de transi\u00ebnte stoorspanningen\n                                       de compatibiliteitsniveaus voor de in de betreffende elektromagnetische omgeving aan\n                                       te sluiten apparatuur niet overschrijden.\n\nB3.2.5.17\n\nIndien de maatregelen genoemd in B3.2.5.15 niet tot gevolg hebben dat de in dat artikel\n                                       genoemde capacitieve en inductieve koppeling voldoende worden beperkt, dan wordt gebruik\n                                       gemaakt van afgeschermde kabels.\n\nB3.2.5.18\n\nDe lengte en de doorsnede van de bedrading van de secundaire stroommeetcircuits wordt\n                                       zo gekozen, dat er geen sprake is van overbelasting van de stroomtransformatoren en\n                                       geen sprake is van overbelasting van deze bedrading.\n\nB3.2.5.19\n\nIndien de stroomtransformatoren meer dan \u00e9\u00e9n overzetting hebben die via omschakeling\n                                       naar een andere aftakking van de secundaire wikkeling te realiseren zijn, dan is elke\n                                       aftakking op een goed bereikbaar klemmenbord aangesloten.\n\nB3.2.5.20\n\nBij aansluitingen via meer dan \u00e9\u00e9n distributietransformator waarbij de meetinrichting\n                                       wordt aangesloten aan de laagspanningszijde van die distributietransformatoren en\n                                       waarbij stroomsommatie wordt toegepast, wordt in de ontwerpfase rekening gehouden\n                                       met invloeden inherent aan het toepassen van stroomsommatie die de nauwkeurigheid\n                                       van de meetinrichting negatief kunnen be\u00efnvloeden.\n\nB3.2.5.21\n\nDe nauwkeurigheidsklasse van de sommeerstroomtransformatoren is in het geval genoemd\n                                       in B3.2.5.20 ten minste gelijk aan de in tabel B genoemde nauwkeurigheidsklasse van\n                                       stroomtransformatoren toegepast in dezelfde meetinrichting.\n\nB3.2.5.22\n\nDe maximaal toelaatbare afwijking van de meetinrichting is in het geval genoemd in\n                                       B3.2.5.20 ten hoogste gelijk aan de maximaal toelaatbare afwijking die volgens deze\n                                       code maximaal is toegestaan voor de betreffende meetinrichting.\n\nB3.2.6.1\n\nDe nauwkeurigheidsklassen als functie van het gecontracteerd vermogen van kWh-meters,\n                                       kvarh-meters, alsmede van stroom- en spanningstransformatoren in meetinrichtingen\n                                       bij aansluitingen op hoogspanningsniveau zijn vermeld in tabel B. De nauwkeurigheidsklassen\n                                       zijn gedefinieerd in de in B3.2.1.1 sub a tot en met e genoemde normen.\n\nB3.2.6.2\n\nDe nauwkeurigheidsklassen van kWh-meters, stroom- en spanningstransformatoren in meetinrichtingen\n                                       voor de registratie van de door de aangeslotenen zelf opgewekte energie bij aansluitingen\n                                       op hoogspanningsniveau zijn vermeld in tabel C als functie van het maximale vermogen\n                                       van de GCvO-installatie. De nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd in de in B3.2.1.1\n                                       sub a tot en met e genoemde normen.\n\nB3.2.6.3\n\nDe nauwkeurigheidsklassen als functie van het het gecontracteerd vermogen van kWh-meters\n                                       en stroomtransformatoren in meetinrichtingen bij aansluitingen op laagspanningsniveau\n                                       zijn vermeld in tabel D. De nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd in de in B3.2.1.1\n                                       sub b en e genoemde normen.\n\nB3.2.6.4\n\nDe nauwkeurigheidsklassen van kWh-meters en stroomtransformatoren in meetinrichtingen\n                                       voor de registratie van de door de aangeslotenen zelf opgewekte energie bij aansluitingen\n                                       op laagspanningsniveau zijn vermeld in tabel E als functie van het maximale vermogen\n                                       van de GCvO-installatie. De nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd in de in B3.2.1.1\n                                       sub b en d genoemde normen.\n\nB3.2.6.5\n\nEen meetinrichting bij aansluitingen met een gecontracteerd vermogen van 1 MW en groter\n                                       omvat twee elkaar controlerende kWh-meters: de hoofd- en controlemeter.\n\nB3.2.6.6\n\nDe hoofd- en controlemeter genoemd in B3.2.6.5 zijn van een type waarvoor is aangetoond\n                                       dat deze voldoet aan de nauwkeurigheidsklasse genoemd in tabel B respectievelijk tabel\n                                       C.\n\nB3.2.6.7\n\nEen meetinrichting bij aansluitingen op hoogspanningsniveau met een gecontracteerd\n                                       vermogen van 5 MW en groter, omvat naast het gestelde in B3.2.6.5, per fase twee stroomtransformatoren,\n                                       waarbij elk stroomcircuit van ieder van de kWh-meters, de hoofd- en controlemeter,\n                                       is aangesloten op een eigen stroomtransformator.\n\nB3.2.6.8\n\nIn het geval genoemd in B3.2.6.7 mag worden volstaan met het installeren van \u00e9\u00e9n stroomtransformator\n                                       per fase met twee meetkernen, waarbij het stroomcircuit van ieder van de kWh-meters,\n                                       de hoofd- en controlemeter, is aangesloten op een eigen meetkern.\n\nB3.2.6.9\n\nBij een gecontracteerd vermogen van 5 MW en groter is de bedrading van de spanningscircuits,\n                                       inclusief de beveiligingen ervan, separaat uitgevoerd voor elk van de elkaar controlerende\n                                       kWh-meters genoemd in B3.2.6.5.\n\nB3.2.6.10\n\nDe resolutie van de te registreren energie gedurende de meetperiode is beter dan 1\n                                       kWh, of, indien dat hoger is, beter dan 0,5.k% van de geregistreerde energie bij een\n                                       vermogen dat gelijk is aan het nominale meetvermogen van de meetinrichting. k is het\n                                       klassecijfer van de kWh- meter.\n\nB3.2.6.11\n\nIndien als gevolg van de eindige resolutie een deel van de in de meetperiode geleverde\n                                       energie niet wordt geregistreerd in die periode, dan dient dat deel in de daarop volgende\n                                       meetperiode te worden geregistreerd.\n\nB3.2.6.12\n\nDe belasting van een meettransformator ligt tussen 25% en 100% van zijn nominale belasting.\n\nB3.2.6.13\n\nDe belasting van een stroomtransformator ligt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij zijn\n                                       nominale belasting.\n\nB3.2.6.14\n\nDe belasting van een stroomtransformator met een nominale belasting van minder dan\n                                       4 VA bedraagt ten minste 1 VA en bedraagt bij voorkeur de nominale belasting van de\n                                       stroomtransformator.\n\nB3.2.6.15\n\nIn afwijking van B3.2.6.12 mag de belasting van een spanningstransformator minder\n                                       dan 25% van zijn nominale belasting bedragen, indien het volgende is aangetoond aan\n                                       de hand van resultaten van een kalibratie. De fouten van de spanningstransformator\n                                       overschrijden bij de betreffende belasting niet de waarden voor de maximaal toelaatbare\n                                       afwijking die volgens de norm vermeld in B3.2.1.1 sub c gelden voor een belasting\n                                       tussen 25% en 100% van de nominale belasting van de spanningstransformator.\n\nB3.2.6.16\n\nDe spannings- en hoekfout veroorzaakt door spanningsverliezen in een spanningsmeetcircuit\n                                       van een meetinrichting bij een aansluiting op hoogspanningsniveau als gevolg van bedradingsweerstanden,\n                                       de weerstand van de smeltveiligheid alsmede de weerstand van andere verbindingen is\n                                       maximaal gelijk aan 10% van de spannings- respectievelijk hoekfout die volgens het\n                                       klassecijfer maximaal is toegestaan voor de toegepaste spanningstransformator.\n\nB3.2.6.17\n\nIn tabel F zijn als functie van het klassecijfer van de spanningstransformator de\n                                       maximaal door de spanningsverliezen te veroorzaken spannings- en hoekfouten gegeven.\n\nB3.2.6.18\n\nAls gevolg van het in B3.2.6.16 en B3.2.6.17 bepaalde, mogen in een spanningsmeetcircuit\n                                       geen spanningskeuzerelais worden toegepast.\n\nB3.2.6.19\n\nDe spanningsverliezen in een spanningsmeetcircuit van een meetinrichting bij een aansluiting\n                                       op laagspanningsniveau als gevolg van bedradingsweerstanden, de weerstand van de smeltveiligheid\n                                       alsmede de weerstand van andere verbindingen zijn maximaal gelijk aan 0,05% van de\n                                       nominale netspanning.\n\nB3.2.6.20\n\nDe temperatuur in de ruimte waarin de kWh-meters en in voorkomend geval de kvarh-meters\n                                       zich bevinden, is niet lager dan 10 \u00b0C en niet hoger dan 45 \u00b0C.\n\nB3.2.6.21\n\nEen meetinrichting bij driefasige aansluitingen is uitgevoerd als vierleidermeetinrichting.\n\nB3.2.6.22\n\nDe kWh-meters en in voorkomend geval de kvarh-meters zijn volgens de juiste configuratie\n                                       aangesloten.\n\nB3.2.6.23\n\nHet in B3.2.6.22 bepaalde betekent, dat de meetspanningen en meetstromen qua polariteit\n                                       en fasevolgorde correct dienen te zijn aangesloten op de spannings- en stroomcircuits\n                                       van de kWh-meters en in voorkomend geval de kvarh-meters.\n\nB3.3.1.1\n\nVoordat de meetinrichting bij een aansluiting op hoogspanningsniveau wordt ge\u00efnstalleerd,\n                                       verricht de meetverantwoordelijke de controles genoemd in B3.3.1.2 tot en met B3.3.1.7.\n\nB3.3.1.2\n\nDe meetverantwoordelijke controleert door middel van kalibratie of de kWh-meters,\n                                       kvarh-meters, stroom- en spanningstransformatoren voldoen aan de nauwkeurigheidseisen\n                                       welke gelden voor de nauwkeurigheidsklassen die op grond van B3.2.6.1 tot en met B3.2.6.4\n                                       van toepassing zijn.\n\nB3.3.1.3\n\nDe meetverantwoordelijke voert de kalibratie genoemd in B3.3.1.2 uit met behulp van\n                                       ijkapparatuur die jaarlijks herleidbaar naar nationale standaarden wordt gekalibreerd\n                                       en waarvan de nauwkeurigheid in relatie tot de klassenauwkeurigheid van het meetmiddel\n                                       bij voorkeur een factor 5, doch ten minste een factor 3 beter is.\n\nB3.3.1.4\n\nOp de in B3.3.1.2 genoemde kalibratie zijn de nauwkeurigheidseisen van de betreffende\n                                       norm genoemd in B3.2.1.1 van toepassing.\n\nB3.3.1.5\n\nEen kWh-meter of kvarh-meter die in een nieuwe meetinrichting wordt herplaatst en\n                                       niet langer dan 5\u00a0jaar geleden aan een meettechnische controle is onderworpen, hetzij\n                                       door middel van een in B3.3.1.2 genoemde kalibratie, hetzij door middel van een in\n                                       B3.3.3.3 genoemde controle, behoeft door de meetverantwoordelijke niet te worden gekalibreerd\n                                       mits:\n\na. het uitwisselen en het transport van de meter heeft plaatsgevonden overeenkomstig\n                                             een procedure die deel uitmaakt van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de netbeheerder,\n                                             de meetverantwoordelijke of de opdrachtnemer en\n\nb. de voor de meter geldende controlecyclus van 6 jaar wordt gecontinueerd als bedoeld\n                                             in B3.3.3.1.\n\nB3.3.1.6\n\nDe meetverantwoordelijke controleert door middel van de in B3.3.1.2 genoemde kalibratie\n                                       of de kWh-meters en kvarh-meters die langer dan 5 jaar geleden aan een controle zijn\n                                       onderworpen, voldoen aan de nauwkeurigheidseisen welke gelden voor de nauwkeurigheidsklassen\n                                       die op grond van B3.2.6.1 tot en met B3.2.6.4 van toepassing zijn, met dien verstande\n                                       dat de waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking maximaal 1,5 maal de waarden\n                                       voor de maximaal toelaatbare afwijking mogen bedragen die volgens de normen genoemd\n                                       in B3.2.1.1 sub a, b en e maximaal toelaatbaar zijn.\n\nB3.3.1.7\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de data foutloos in de databuffers worden\n                                       opgeslagen. Indien de databuffers zodanig zijn aangepast dat rechtstreeks de verbruikte\n                                       energie en in voorkomend geval de blindenergie worden vastgelegd, dan controleert\n                                       de meetverantwoordelijke of deze aanpassing zodanig is dat de energie en blindenergie\n                                       juist worden geregistreerd.\n\nB3.3.2.1\n\nNadat de meetinrichting bij een aansluiting op hoogspanningsniveau is ge\u00efnstalleerd,\n                                       verricht de meetverantwoordelijke binnen \u00e9\u00e9n maand de in de B3.3.2.3 tot en met B3.3.2.22\n                                       genoemde controles.\n\nB3.3.2.2\n\nDe meetverantwoordelijke controleert binnen een half jaar of de belasting van de afzonderlijke\n                                       stroom- en spanningstransformatoren voldoet aan het in B3.2.6.12 tot en met B3.2.6.15\n                                       bepaalde.\n\nB3.3.2.3\n\nDe meetverantwoordelijke controleert de in B3.3.2.2 genoemde belasting van iedere\n                                       stroomtransformator door middel van een meting aan de secundaire stroomklemmen. Indien\n                                       de secundaire stroomklemmen om veiligheidsredenen niet bereikbaar zijn, bepaalt de\n                                       meetverantwoordelijke de belasting door een combinatie van meten en berekenen. De\n                                       meetverantwoordelijke meet aan de bereikbare klemmen in het stroommeetcircuit en berekent\n                                       de belasting gevormd door de bedrading tussen de klemmen waaraan wordt gemeten en\n                                       de secundaire klemmen van de stroomtransformator.\n\nB3.3.2.4\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de som van de spanningsverliezen \u2013 uitgedrukt\n                                       in een percentage van de nominale secundaire meetspanning \u2013 over de bedrading van\n                                       elk spanningsmeetcircuit en over de smeltveiligheden waarmee dat circuit is beveiligd,\n                                       minder is dan 0,15 maal het klassecijfer van de toegepaste spanningstransformatoren.\n\nB3.3.2.5\n\nDe in B3.3.2.4 genoemde controle geschiedt door een combinatie van meten en berekenen\n                                       van de spanning over de bedrading van het spanningsmeetcircuit, inclusief de smeltveiligheden,\n                                       en andere verbindingen.\n\nB3.3.2.6\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de lengte en de doorsnede van de bedrading\n                                       van de stroommeetcircuits voldoen aan het bepaalde in B3.2.5.18.\n\nB3.3.2.7\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de meetconfiguratie voldoet aan het bepaalde\n                                       in B3.2.6.21 tot en met B3.2.6.23.\n\nB3.3.2.8\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de waarde van de smeltveiligheden toegepast\n                                       in de spanningsmeetcircuits voldoet aan het bepaalde in B3.2.4.16 tot en met B3.2.4.18.\n\nB3.3.2.9\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de nominale secundaire stroom en spanning\n                                       vermeld op de kWh-meters en in voorkomend geval op de kvarh- meters gelijk zijn aan\n                                       de nominale secundaire stroom en spanning vermeld op de spannings- en stroomtransformatoren\n                                       als bedoeld in B3.2.4.12 en B3.2.5.9.\n\nB3.3.2.10\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de maximale stroom vermeld op de kWh-meters\n                                       en in voorkomend geval op de kvarh-meters voldoet aan het bepaalde in B3.2.5.10.\n\nB3.3.2.11\n\nIndien de overzetverhoudingen van de meettransformatoren op de kWh-meters en in voorkomend\n                                       geval op de kvarh-meters zijn vermeld, dan controleert de meetverantwoordelijke of\n                                       deze gegevens overeenstemmen met de op de spannings- en stroomtransformatoren vermelde\n                                       overzetverhoudingen.\n\nB3.3.2.12\n\nIndien de spanningstransformatoren of stroomtransformatoren meer dan \u00e9\u00e9n overzetting\n                                       hebben, dan controleert de meetverantwoordelijke met behulp van een vergelijkende\n                                       meting of de juiste overzetting in bedrijf is.\n\nB3.3.2.13\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de overzettingen van de spannings- en stroomtransformatoren\n                                       overeenstemmen met de gegevens hieromtrent opgenomen in de technische administratie\n                                       genoemd in artikel 4.3.3.1 van deze code en overeenstemmen met de gegevens gebruikt voor de verrekening.\n\nB3.3.2.14\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de meetinrichting overeenkomstig paragraaf 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.4 van deze code is verzegeld.\n\nB3.3.2.15\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de meting geschiedt overeenkomstig het bepaalde\n                                       in 4.3.5.8 en 4.3.5.2 van deze code.\n\nB3.3.2.16\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of meettransformatoren zijn geaard overeenkomstig\n                                       het bepaalde in B3.2.4.5 tot en met B3.2.4.7 en B3.2.5.12 tot en met B3.2.5.14.\n\nB3.3.2.17\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of overeenkomstig B3.3.2.18 tot en met B3.3.2.20\n                                       de overdracht van de data naar het datacollectiepunt, genoemd in paragraaf 5.3.1 van deze code, foutloos geschiedt.\n\nB3.3.2.18\n\nIndien de meetinrichting is uitgerust met externe databuffers, controleert de meetverantwoordelijke\n                                       de dataverbindingen tussen de kWh-meters en de databuffers.\n\nB3.3.2.19\n\nDe meetverantwoordelijke leest ter controle van de data ontvangen op het datacollectiepunt\n                                       van ten minste vijf opeenvolgende meetperioden de data opgeslagen in de databuffers\n                                       ter plaatse uit.\n\nB3.3.2.20\n\nDe overdracht van de data geschiedt foutloos, indien de in B3.3.2.19 genoemde uitgelezen\n                                       data niet verschillen van de data ontvangen op het datacollectiepunt.\n\nB3.3.2.21\n\nIn afwijking van B3.3.2.18 tot en met B3.3.2.20 kan gedurende een aantal opeenvolgende\n                                       meetperioden een gedoseerde hoeveelheid energie aan de kWh-meters van de meetinrichting\n                                       worden toegevoerd. De overdracht van data geschiedt dan foutloos indien de afwijking\n                                       tussen enerzijds de gedoseerde hoeveelheid energie en anderzijds de daarop betrekking\n                                       hebbende data vastgelegd in het datacollectiepunt niet groter is dan de afwijking\n                                       welke overeenkomt met de nauwkeurigheid van de meters met inachtneming van de resolutie\n                                       waarmee de data in de databuffers worden vastgelegd.\n\nB3.3.2.22\n\nNadat werkzaamheden aan een meetinrichting zijn verricht, herhaalt de meetverantwoordelijke\n                                       de in deze paragraaf genoemde controles indien redelijkerwijs kan worden verondersteld,\n                                       dat de werkzaamheden van invloed zijn geweest op de werking van de meetinrichting.\n\nB3.3.3.1\n\nBij een in gebruik zijnde meetinrichting bij een aansluiting op hoogspanningsniveau\n                                       verricht de meetverantwoordelijke een keer per zes jaar de in B3.3.3.2 tot en met\n                                       B3.3.3.10 genoemde controles.\n\nB3.3.3.2\n\nVoor een in gebruik zijnde kWh-meter en kvarh-meter gelden waarden voor de maximaal\n                                       toelaatbare afwijking die twee keer zo groot zijn als de waarden voor de maximaal\n                                       toelaatbare afwijking die op grond van B3.2.6.1 en B3.2.6.2 van toepassing zijn voor\n                                       een nieuwe kWh-meter respectievelijk kvarh-meter van dezelfde nauwkeurigheidsklasse.\n\nB3.3.3.3\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de kWh-meters en in voorkomende gevallen de\n                                       kvarh-meters voldoen aan de nauwkeurigheidseisen welke volgens B16.3.3.2 van toepassing\n                                       zijn.\n\nB3.3.3.4\n\nIndien de meetverantwoordelijke constateert dat de maximaal toelaatbare afwijking\n                                       van een kWh-meter en in voorkomende geval van een kvarh- meter 1,5 keer de toelaatbare\n                                       foutgrens van een nieuwe kWh-meter respectievelijk kvarh-meter overschrijdt, dan wordt\n                                       die kWh-meter respectievelijk kvarh-meter vervangen.\n\nB3.3.3.5\n\nDe controle geschiedt ter plaatse waar de meetinrichting is ge\u00efnstalleerd of in een\n                                       meterlaboratorium.\n\nB3.3.3.6\n\nControle ter plaatse geschiedt zonder onderbreking van de meting. De heersende belasting\n                                       bedraagt alsdan meer dan 10% van het op de desbetreffende aansluiting gecontracteerde\n                                       vermogen.\n\nB3.3.3.7\n\nIn afwijking van B3.3.3.1 mag bij meetinrichtingen waarin een controle kWh-meter als\n                                       bedoeld in B3.2.6.5 en in voorkomende geval een controle kvarh-meter is ge\u00efnstalleerd,\n                                       de meetverantwoordelijke afwisselend \u00e9\u00e9n keer per drie jaar de hoofdmeter en de controlemeter\n                                       controleren.\n\nB3.3.3.8\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de spanningsverliezen over de smeltveiligheden\n                                       (inclusief de zekeringhouder) in de spanningsmeetcircuits van meetinrichtingen aangesloten\n                                       op hoogspanningsniveau bij een nominale secundaire meetspanning van circa 60\u00a0V niet\n                                       meer dan 10 mV bedragen en bij een nominale secundaire meetspanning van circa 130\n                                       V niet meer dan 20 mV.\n\nB3.3.3.9\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de spanningsverliezen over de smeltveiligheden\n                                       in de spanningsmeetcircuits van meetinrichtingen aangesloten op laagspanningsniveau\n                                       niet meer dan 60\u00a0mV bedragen.\n\nB3.3.3.10\n\nDe meetverantwoordelijke controleert de kleur van de bedrading van de stroom- en spanningsmeetcircuits.\n\nB3.3.3.11\n\nIndien de bedrading is verkleurd, onderzoekt de meetverantwoordelijke of dit ten gevolge\n                                       van overbelasting is.\n\nB3.3.3.12\n\nIn afwijking van het in B3.3.3.1 bepaalde, controleert de meetverantwoordelijke steeds\n                                       binnen 72 uur nadat een wijziging in of toevoeging aan de installatie van de aangeslotene\n                                       is aangebracht, of de belasting in overeenstemming is met het bepaalde in B3.2.6.12\n                                       tot en met B3.2.6.15.\n\nB3.3.3.13\n\nIndien twee elkaar controlerende meters zijn ge\u00efnstalleerd als bedoeld in B3.2.6.5,\n                                       dan controleert de meetverantwoordelijke ten minste een keer per jaar of het in procenten\n                                       uitgedrukte verschil in registratie van deze meters maximaal twee keer het klassecijfer\n                                       van deze meters bedraagt.\n\nB3.3.3.14\n\nIndien naast twee elkaar controlerende meters ook per fase twee stroomtransformatoren\n                                       of \u00e9\u00e9n stroomtransformator met twee meetkernen als bedoeld in B3.2.6.7 respectievelijk\n                                       B3.2.6.8 zijn ge\u00efnstalleerd, dan controleert de meetverantwoordelijke ten minste een\n                                       keer per jaar of het in procenten uitgedrukte verschil in registratie van de twee\n                                       meters maximaal de som van twee keer het klassecijfer van de meters en eenmaal het\n                                       klassecijfer van de stroomtransformatoren bedraagt.\n\nB3.3.3.15\n\nDe meetverantwoordelijke bepaalt in de gevallen genoemd in B3.3.3.13 en B3.3.3.14\n                                       het verschil tussen de energie geregistreerd door de hoofdmeter in een bepaalde periode\n                                       en de energie geregistreerd door de controlemeter in dezelfde periode. Hierbij is\n                                       de resolutie van de in die periode geregistreerde energie kleiner dan 0,4 x (klassecijfer\n                                       van de meters) %.\n\nB3.3.3.16\n\nIndien de meetverantwoordelijke constateert, dat het verschil in registratie de in\n                                       B3.3.3.13 of B3.3.3.14 bedoelde waarde overschrijdt, dan verricht de meetverantwoordelijke\n                                       onverwijld de in B3.3.3.2 tot en met B3.3.3.7 genoemde controles.\n\nB3.3.3.17\n\nNaast de in deze paragraaf genoemde controles verricht de meetverantwoordelijke de\n                                       in B3.3.2.4, B3.3.2.5 en B3.3.2.7 tot en met B3.3.2.21 genoemde controles.\n\nB3.4.1.1\n\nVoordat een meetinrichting bij een aansluiting op laagspanningsniveau wordt ge\u00efnstalleerd,\n                                       verricht de meetverantwoordelijke de in B3.4.1.2 tot en met B3.4.1.7 genoemde controles.\n\nB3.4.1.2\n\nDe meetverantwoordelijke controleert door middel van kalibratie of de kWh-meters,\n                                       kvarh-meters en stroomtransformatoren voldoen aan de nauwkeurigheidseisen welke gelden\n                                       voor de nauwkeurigheidsklassen die op grond van B3.2.6.3 van toepassing zijn.\n\nB3.4.1.3\n\nDe meetverantwoordelijke voert de kalibratie genoemd in B3.4.1.2 uit met behulp van\n                                       ijkapparatuur die jaarlijks herleidbaar naar nationale standaarden wordt gekalibreerd\n                                       en waarvan de nauwkeurigheid in relatie tot de klassenauwkeurigheid van het meetmiddel\n                                       bij voorkeur een factor 5, doch ten minste een factor 3 beter is.\n\nB3.4.1.4\n\nOp de in B3.4.1.2 genoemde kalibratie zijn de nauwkeurigheidseisen van de betreffende\n                                       norm genoemd in B3.2.1.1 van toepassing.\n\nB3.4.1.5\n\nEen kWh-meter of kvarh-meter die in een nieuwe meetinrichting wordt herplaatst en\n                                       niet langer dan 5\u00a0jaar geleden aan een meettechnische controle is onderworpen, hetzij\n                                       door middel van een in B3.4.1.2 genoemde kalibratie, hetzij door middel van een in\n                                       B3.4.3.3 genoemde controle, behoeft door de meetverantwoordelijke niet te worden gekalibreerd\n                                       mits:\n\na. het uitwisselen en het transport van de meter heeft plaatsgevonden overeenkomstig\n                                             een procedure die deel uitmaakt van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de netbeheerder,\n                                             de meetverantwoordelijke of de opdrachtnemer en\n\nb. de voor de meter geldende controlecyclus van 6 jaar wordt gecontinueerd als bedoeld\n                                             in B3.4.3.1.\n\nB3.4.1.6\n\nDe meetverantwoordelijke controleert door middel van de in B3.4.1.2 genoemde kalibratie\n                                       of de kWh-meters en kvarh-meters die langer dan 5 jaar geleden aan een controle zijn\n                                       onderworpen, voldoen aan de nauwkeurigheidseisen welke gelden voor de nauwkeurigheidsklassen\n                                       die op grond van B3.2.6.3 van toepassing zijn, met dien verstande dat de waarden voor\n                                       de maximaal toelaatbare afwijking maximaal 1,5 maal de waarden voor de maximaal toelaatbare\n                                       afwijking mogen bedragen die volgens de normen genoemd in B3.2.1.1 sub b en e maximaal\n                                       toelaatbaar zijn.\n\nB3.4.1.7\n\nDe meetverantwoordelijke kan de in B3.4.1.2 genoemde controle met betrekking tot de\n                                       stroomtransformatoren steekproefsgewijs uitvoeren, indien sprake is van grotere aantallen\n                                       en de fabrikant de kwaliteit van zijn productieproces voldoende beheerst. De steekproef\n                                       is gebaseerd op de norm ISO 3951 waarbij AQL =1 en Inspection Level = IV.\n\nB3.4.1.8\n\nVan in B3.4.1.7 genoemde voldoende beheersing is sprake, indien het productieproces\n                                       van een fabrikant van stroomtransformatoren ten minste is gecertificeerd op basis\n                                       van ISO 9001: 2000, tenzij uit de resultaten van de in B3.4.1.7 bedoelde steekproefsgewijze\n                                       controle blijkt, dat de fabrikant het productieproces onvoldoende beheerst.\n\nB3.4.2.1\n\nNadat de meetinrichting bij een aansluiting op laagspanningsniveau is ge\u00efnstalleerd,\n                                       verricht de meetverantwoordelijke binnen \u00e9\u00e9n maand de in B3.4.2.3 tot en met B3.4.2.24\n                                       genoemde controles.\n\nB3.4.2.2\n\nDe meetverantwoordelijke controleert binnen een half jaar of de belasting van de afzonderlijke\n                                       stroomtransformatoren voldoet aan het bepaalde in B3.2.6.12 tot en met B3.2.6.14.\n\nB3.4.2.3\n\nDe meetverantwoordelijke controleert de in B3.4.2.2 genoemde belasting van iedere\n                                       stroomtransformator door middel van een meting aan de secundaire stroomklemmen. Indien\n                                       de secundaire stroomklemmen om veiligheidsredenen niet bereikbaar zijn, bepaalt de\n                                       meetverantwoordelijke de belasting door een combinatie van meten en berekenen. De\n                                       meetverantwoordelijke meet aan de bereikbare klemmen in het stroommeetcircuit en berekent\n                                       de belasting gevormd door de bedrading tussen de klemmen waaraan wordt gemeten en\n                                       de secundaire klemmen van de stroomtransformator.\n\nB3.4.2.4\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de spanningsverliezen in de spanningsmeetcircuits\n                                       voldoen aan het bepaalde in B3.2.6.19.\n\nB3.4.2.5\n\nDe in B3.4.2.4 genoemde controle geschiedt door het meten van de spanning over de\n                                       bedrading van het spanningsmeetcircuit, inclusief de smeltveiligheden, en andere verbindingen.\n\nB3.4.2.6\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de lengte en de doorsnede van de bedrading\n                                       van de stroommeetcircuits voldoen aan het bepaalde in B3.2.5.18.\n\nB3.4.2.7\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de meetconfiguratie voldoet aan het bepaalde\n                                       in B3.2.6.21 tot en met B3.2.6.23.\n\nB3.4.2.8\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de waarde van de in de spanningsmeetcircuits\n                                       toegepaste smeltveiligheden voldoet aan het bepaalde in B3.2.4.19 en B3.2.4.20.\n\nB3.4.2.9\n\nDe meetverantwoordelijke verricht bij meetinrichtingen aangesloten via stroomtransformatoren\n                                       de in B3.4.2.11 tot en met B3.4.2.14 genoemde controles.\n\nB3.4.2.10\n\nDe meetverantwoordelijke verricht bij meetinrichtingen die niet via stroomtransformatoren\n                                       zijn aangesloten de in B3.4.2.15 genoemde controle.\n\nB3.4.2.11\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de nominale secundaire stroom vermeld op de\n                                       kWh-meters en in voorkomend geval op de kvarh-meters gelijk is aan de nominale secundaire\n                                       stroom vermeld op de stroomtransformatoren als bedoeld in B3.2.5.9.\n\nB3.4.2.12\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de maximale stroom vermeld op de kWh-meters\n                                       en in voorkomend geval de kvarh-meters voldoet aan het bepaalde in B3.2.5.10.\n\nB3.4.2.13\n\nIndien de overzetverhoudingen van de stroomtransformatoren op de kWh-meters en in\n                                       voorkomend geval op de kvarh-meters zijn vermeld, dan controleert de meetverantwoordelijke\n                                       of deze gegevens overeenstemmen met de op de stroomtransformatoren vermelde overzetverhoudingen.\n\nB3.4.2.14\n\nIndien de stroomtransformatoren meer dan \u00e9\u00e9n overzetting hebben, dan controleert de\n                                       meetverantwoordelijke met behulp van een vergelijkende meting of de juiste overzetting\n                                       in bedrijf is.\n\nB3.4.2.15\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of aan het bepaalde in B3.2.5.11 is voldaan.\n\nB3.4.2.16\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de overzettingen van de stroomtransformatoren\n                                       overeenstemmen met de gegevens hieromtrent opgenomen in de technische administratie\n                                       van artikel 4.3.3.1 van deze code en overeenstemmen met de gegevens gebruikt voor de verrekening.\n\nB3.4.2.17\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de meetinrichting overeenkomstig 4.1.2.1 tot\n                                       en met 4.1.2.4 van deze code is verzegeld.\n\nB3.4.2.18\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de meting geschiedt overeenkomstig het bepaalde\n                                       in 4.3.5.8 en 4.3.5.2 van deze code.\n\nB3.4.2.19\n\nDe meetverantwoordelijke controleert voor zover van toepassing \u2013 of overeenkomstig\n                                       B3.4.2.20 tot en met B3.4.2.22 de overdracht van de data naar het datacollectiepunt,\n                                       genoemd in paragraaf 5.3.1 van deze code, foutloos geschiedt.\n\nB3.4.2.20\n\nIndien de meetinrichting is uitgerust met externe databuffers, controleert de meetverantwoordelijke\n                                       de dataverbindingen tussen de kWh-meters en de databuffers.\n\nB3.4.2.21\n\nDe meetverantwoordelijke leest van een aantal opeenvolgende meetperioden de data opgeslagen\n                                       in de databuffers ter plaatse uit.\n\nB3.4.2.22\n\nDe overdracht van de data geschiedt foutloos, indien de in B3.4.2.21 genoemde uitgelezen\n                                       data niet verschillen van de data ontvangen op het datacollectiepunt.\n\nB3.4.2.23\n\nIn afwijking van B3.4.2.20 tot en met B3.4.2.22 kan gedurende een aantal opeenvolgende\n                                       meetperioden een gedoseerde hoeveelheid energie aan de kWh-meters van de meetinrichting\n                                       worden toegevoerd. De overdracht van data geschiedt dan foutloos indien de afwijking\n                                       tussen enerzijds de gedoseerde hoeveelheid energie en anderzijds de daarop betrekking\n                                       hebbende data vastgelegd in het datacollectiepunt niet groter is dan de afwijking\n                                       welke overeenkomt met de nauwkeurigheid van de meters met inachtneming van de resolutie\n                                       waarmee de data in de databuffers worden vastgelegd.\n\nB3.4.2.24\n\nNadat werkzaamheden aan een meetinrichting zijn verricht, herhaalt de meetverantwoordelijke\n                                       de in deze paragraaf genoemde controles indien redelijkerwijs kan worden verondersteld,\n                                       dat de werkzaamheden van invloed zijn geweest op de werking van de meetinrichting.\n\nB3.4.3.1\n\nBij een in gebruik zijnde meetinrichting bij een aansluiting op laagspanningsniveau\n                                       verricht de meetverantwoordelijke een keer per zes jaar de in B3.4.3.2 tot en met\n                                       B3.4.3.8 en B3.4.3.11 genoemde controles.\n\nB3.4.3.2\n\nVoor een in gebruik zijnde kWh-meter en kvarh-meter gelden waarden voor de maximaal\n                                       toelaatbare afwijking die twee keer zo groot zijn als de waarden voor de maximaal\n                                       toelaatbare afwijking die op grond van B3.2.6.3 van toepassing zijn voor een nieuwe\n                                       kWh-meter respectievelijk kvarh- meter van dezelfde nauwkeurigheidsklasse.\n\nB3.4.3.3\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de kWh-meters en in voorkomende gevallen de\n                                       kvarh-meters voldoen aan de nauwkeurigheidseisen welke volgens B3.4.3.2 van toepassing\n                                       zijn.\n\nB3.4.3.4\n\nIndien de meetverantwoordelijke constateert, dat de maximaal toelaatbare afwijking\n                                       van een kWh-meter, en in voorkomende gevallen van een kvarh- meter 1,5 keer de toelaatbare\n                                       foutgrens van een nieuwe kWh-meter respectievelijk kvarh-meter overschrijdt, dan wordt\n                                       die kWh-meter respectievelijk kvarh-meter vervangen.\n\nB3.4.3.5\n\nDe controle geschiedt ter plaatse waar de meetinrichting is ge\u00efnstalleerd of in een\n                                       meterlaboratorium.\n\nB3.4.3.6\n\nControle ter plaatse geschiedt zonder onderbreking van de meting. De heersende belasting\n                                       bedraagt alsdan meer dan 10% van het op de desbetreffende aansluiting gecontracteerde\n                                       vermogen.\n\nB3.4.3.7\n\nDe meetverantwoordelijke controleert of de spanningsverliezen over de smeltveiligheden\n                                       in de spanningsmeetcircuits maximaal 60 mV bedragen.\n\nB3.4.3.8\n\nDe meetverantwoordelijke controleert de kleur van de bedrading van de stroom- en spanningsmeetcircuits.\n\nB3.4.3.9\n\nIndien de bedrading is verkleurd, onderzoekt de meetverantwoordelijke of dit ten gevolge\n                                       van overbelasting is.\n\nB3.4.3.10\n\nIn afwijking van het bepaalde in B3.4.3.1, controleert de netbeheerder steeds binnen\n                                       72 uur nadat de belasting is gewijzigd, of de belasting in overeenstemming is met\n                                       het bepaalde in B3.2.6.12 tot en met B3.2.6.14.\n\nB3.4.3.11\n\nNaast de in deze paragraaf genoemde controles verricht de meetverantwoordelijke de\n                                       in B3.4.2.4 en B3.4.2.7 tot en met B3.4.2.23 genoemde controles.\n\nWaarde van de hoofdveiligheid (A)\n\nImax (A)\n\n25\n\n\u2265 30\n\n35\n\n\u2265 40\n\n50\n\n\u2265 60\n\n63\n\n\u2265 80\n\n80\n\n\u2265 100\n\n100\n\n\u2265 120\n\nGecontracteerd vermogen\n\nkWh-meters\n\nkvarh-meter\n\nStroomtransformatoren\n\nSpanningstransformatoren\n\n< 2 MW\n\nklasse 1\n\nklasse 1\n\nklasse 2\n\nklasse 2\n\nklasse 0,5 S\n\nklasse 0,2 *)\n\nklasse 0,2\n\nklasse 0,2\n\n\u2265 2 en < 5 MW\n\nklasse 0,5 S\n\nklasse 2\n\nklasse 0,2 S\n\nklasse 0,2\n\n\u2265 5 en < 30 MW\n\nklasse 0,2 S\n\nklasse 2\n\nklasse 0,2 S\n\nklasse 0,2\n\n\u2265 30 MW\n\nklasse 0,2 S\n\nklasse 0,2 S\n\nklasse 2\n\nklasse 2\n\nklasse 0,2 S\n\nklasse 0,1 *)\n\nklasse 0,2\n\nklasse 0,2\n\n*) Indien de gemiddelde belasting groter is dan 20% van het nominale meetvermogen.\n\nMaximaal vermogen van GCvO-installatie\n\nkWh-meters\n\nStroomtransformatoren\n\nSpanningstransformatoren\n\n< 5 MW\n\nklasse 2\n\nklasse 1\n\nklasse 1\n\n\u2265 5 en < 30 MW\n\nklasse 1\n\nklasse 1\n\nklasse 1\n\n\u2265 30 MW\n\nklasse 1\n\nklasse 0,5\n\nklasse 1\n\nkWh-meters\n\nStroomtransformatoren\n\nklasse 2\n\nklasse 0,5 S\n\nklasse 2\n\nklasse 0,2 *)\n\n*) Indien de gemiddelde belasting groter is dan 20% van het nominale meetvermogen.\n\nkWh-meters\n\nstroomtransformatoren\n\nklasse 2\n\nklasse 1\n\nKlassecijfer spanningstransformator\n\nMaximaal toegestane, door de spanningsverliezen te veroorzaken:\n\nSpanningsfout fn (%)\n\nHoekfout \u03b4 (millirad./min.)\n\n0,1\n\n0,01\n\n0,15 / 0,5\n\n0,2\n\n0,02\n\n0,3 / 1,0\n\nB4.1.1.1\n\nDe gezamenlijke netbeheerders wijzen de instantie aan die alle meterplaatsers erkent\n                                       voor zowel meterplaatsing van elektriciteitsmeters als meterplaatsing van gasmeters,\n                                       hierna te noemen: de MP-erkenner.\n\nB4.1.1.2\n\nDe erkenning tot meterplaatser is noodzakelijk voor alle personen, behoudens de netbeheerders,\n                                       die de activiteiten uitvoeren zoals beschreven in 1.2.2.1.\n\nB4.1.2.1\n\nDe MP-erkenner kan aan een persoon een erkenning als meterplaatser verlenen.\n\nB4.1.2.2\n\nDe meterplaatser heeft het recht om het deel van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting\n                                       dat geplaatst moet worden in het perceel van de aangeslotene, te plaatsen.\n\nB4.1.2.3\n\nHet in B4.1.2.2 genoemde recht is niet overdraagbaar.\n\nB4.1.2.4\n\nDe meterplaatser mag het in B4.1.2.2 genoemde recht uitoefenen met ingang van de dag\n                                       die volgt op de dag waarop hij als zodanig in het MP- register, bedoeld in B4.1.4,\n                                       is ingeschreven.\n\nB4.1.2.5\n\nEen persoon komt voor erkenning als meterplaatser in aanmerking indien:\n\na. hij aantoont dat de werkzaamheden die verband houden met het plaatsen van op afstand\n                                             uitleesbare kleinverbruikmeetinrichtingen worden uitgevoerd door een voldoende onderricht\n                                             natuurlijk persoon;\n\nb. hij bereid is zich te onderwerpen aan een door of namens de gezamenlijke netbeheerders\n                                             te onderhouden systeem van steekproefgewijze controle van de werkzaamheden en binnen\n                                             dit systeem voldoende scoort;\n\nc. hij voor de onder B4.1.2.2 genoemde werkzaamheden in het bezit is van een geldig ISO\n                                             9001-certificaat, afgegeven door een certificeringsinstelling die daarvoor is geaccrediteerd\n                                             door de Nederlandse Raad voor de Accreditatie of door een gelijkwaardige buitenlandse\n                                             accreditatie-instelling;\n\nd. hij in staat is te communiceren overeenkomstig hetgeen daaromtrent in 3.3.10 en in 3.4.12 van deze code is bepaald;\n\ne. hij voldoet aan het overigens in of krachtens de Meetcode elektriciteit en de Meetcode gas RNB en andere dwingende regelgeving bepaalde.\n\nB4.1.2.6\n\nEen natuurlijk persoon die beschikt over een door Stipel uitgegeven geldig persoonscertificaat\n                                       VOP-meters voor elektriciteit en gas en over een VCA-certificaat wordt geacht voldoende\n                                       onderricht te zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden die verband houden met het\n                                       plaatsen van op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichtingen.\n\nB4.1.2.7\n\nHet aanvragen van erkenning geschiedt schriftelijk.\n\nB4.1.2.8\n\nOp een aanvraag om erkenning wordt binnen tien werkdagen schriftelijk beslist.\n\nB4.1.2.9\n\nDe MP-erkenner kan een voorlopige erkenning verlenen voor de duur van zes maanden.\n                                       Heeft de aanvrager niet binnen deze zes maanden aan het in artikel B4.1.2.5 gestelde\n                                       voldaan, dan wordt het verzoek om erkenning alsnog afgewezen.\n\nB4.1.2.10\n\nEen meterplaatser is verplicht de MP-erkenner binnen tien werkdagen alle wijzigingen\n                                       van gegevens die voor de erkenning van belang zijn, op te geven, daaronder begrepen\n                                       het niet meer voldoen aan de in B4.1.2.5 genoemde voorwaarden.\n\nB4.1.2.11\n\nEen erkenning geldt behoudens tussentijdse intrekking of be\u00ebindiging tot het einde\n                                       van het desbetreffende kalenderjaar en wordt telkenmale voor de duur van een kalenderjaar\n                                       verlengd, indien de meterplaatser v\u00f3\u00f3r 1\u00a0december daaraan voorafgaand aan de MP-erkenner\n                                       heeft aangetoond nog steeds aan de in artikel B4.1.2.5 genoemde eisen te voldoen.\n\nB4.1.3.1\n\nDe MP-erkenner beheert een register, hierna te noemen het MP-register, waarin de namen,\n                                       adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van elektronische\n                                       gegevensuitwisseling zijn vermeld van de in B4.1.2.1 bedoelde personen.\n\nB4.1.3.2\n\nDe MP-erkenner deelt aan de meterplaatser de datum van zijn inschrijving in het MP-register\n                                       mee.\n\nB4.1.3.3\n\nEen meterplaatser heeft het recht het MP-register in te zien en hem betreffende onjuistheden\n                                       daarin te doen corrigeren.\n\nB4.1.3.4\n\nWijzigingen in het MP-register geeft de MP-erkenner onverwijld door aan de netbeheerders\n                                       en meterplaatsers.\n\nB4.1.3.5\n\nDe MP-erkenner publiceert het MP-register op zijn website.\n\nB4.1.4.1\n\nDe MP-erkenner kan de erkenning van een meterplaatser intrekken indien de meterplaatser\n                                       niet meer aan alle in B4.1.2.5 genoemde erkenningsvoorwaarden voldoet.\n\nB4.1.4.2\n\nIndien de MP-erkenner voornemens is de erkenning in te trekken doet hij de meterplaatser\n                                       daarvan een mededeling per brief met ontvangstbevestiging, onder vermelding van de\n                                       redenen voor intrekking alsmede de ingangsdatum. De MP-erkenner trekt de erkenning\n                                       niet eerder in dan nadat de meterplaatser een redelijke termijn heeft gekregen om\n                                       de geconstateerde tekortkomingen te herstellen, tenzij herstel, gelet op de aard van\n                                       de tekortkoming, naar het oordeel van de MP-erkenner niet mogelijk is of te veel tijd\n                                       kost.\n\nB4.1.4.3\n\nDe MP-erkenner maakt door hem opgelegde intrekkingen zo spoedig mogelijk openbaar\n                                       op zijn website.\n\nB4.1.4.4\n\nDe erkenning wordt, onverminderd het in deze code omtrent intrekking bepaalde, in\n                                       ieder geval be\u00ebindigd op verzoek van de desbetreffende meterplaatser en indien deze\n                                       heeft opgehouden te bestaan.\n\nB4.2.1.1\n\nTot het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid voor een aansluiting laat de netbeheerder\n                                       van het landelijk hoogspanningsnet slechts personen toe aan wie hij op de voet van\n                                       B4.2.1.7 een erkenning als meetverantwoordelijke heeft verleend.\n\nB4.2.1.2\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan aan een persoon op aanvraag\n                                       een erkenning als meetverantwoordelijke verlenen.\n\nB4.2.1.3\n\nDe meetverantwoordelijke heeft het recht:\n\na. alle uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze code voortvloeiende werkzaamheden voor de eigen aansluitingen uit te oefenen;\n\nb. alle uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze code voortvloeiende werkzaamheden voor de aansluitingen van derden aan te\n                                             bieden als dienst.\n\nB4.2.1.4\n\nDesgewenst kan bij de in B4.2.1.2 bedoelde verlening van erkenning onderscheid gemaakt\n                                       worden tussen erkenning voor verschillende categorie\u00ebn meetinrichtingen conform het\n                                       toepassingsgebied van de onder B4.2.1.7 genoemde certificering.\n\nB4.2.1.5\n\nDe in B4.2.1.3 genoemde rechten zijn niet overdraagbaar.\n\nB4.2.1.6\n\nDe meetverantwoordelijke mag de in B4.2.1.3 genoemde rechten uitoefenen met ingang\n                                       van de dag die volgt op de dag waarop hij als zodanig in het MV-register, bedoeld\n                                       in B4.2.2, is ingeschreven.\n\nB4.2.1.7\n\nEen persoon komt voor erkenning in aanmerking indien:\n\na. de in B4.2.1.3 genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd door een voldoende onderricht\n                                             natuurlijk persoon;\n\nb. hij voor de onder B4.2.1.3 bedoelde werkzaamheden in het bezit is van een geldig ISO\n                                             9001-certificaat, afgegeven door een certificeringsinstelling die daarvoor is geaccrediteerd\n                                             door de Nederlandse Raad voor de Accreditatie of door een gelijkwaardige buitenlandse\n                                             accreditatie-instelling;\n\nc. hij in staat is te communiceren overeenkomstig hetgeen daaromtrent in hoofdstuk 9 van de Informatiecode elektriciteit en gas is bepaald;\n\nd. hij beschikt over een storingsnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is;\n\ne. voldaan wordt aan het overigens in of krachtens deze code en andere dwingende regelgeving\n                                             bepaalde.\n\nB4.2.1.8\n\nHet aanvragen van erkenning geschiedt schriftelijk.\n\nB4.2.1.9\n\nOp een aanvraag om erkenning wordt binnen tien werkdagen schriftelijk beslist.\n\nB4.2.1.10\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan een voorlopige erkenning verlenen\n                                       voor de duur van zes maanden. Heeft de aanvrager niet binnen deze zes maanden aan\n                                       het in B4.2.1.7 gestelde voldaan, dan wordt het verzoek om erkenning alsnog afgewezen.\n\nB4.2.1.11\n\nEen meetverantwoordelijke is verplicht de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                       binnen tien werkdagen alle wijzigingen van gegevens die voor de erkenning van belang\n                                       zijn, op te geven, daaronder begrepen vernieuwing of wijziging van de onder B4.2.1.7\n                                       bedoelde certificering.\n\nB4.2.1.12\n\nEen erkenning geldt behoudens tussentijdse intrekking of be\u00ebindiging tot het einde\n                                       van het desbetreffende kalenderjaar en wordt telkenmale voor de duur van een kalenderjaar\n                                       verlengd, indien de meetverantwoordelijke v\u00f3\u00f3r 1\u00a0december daaraan voorafgaand aan\n                                       de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet heeft aangetoond nog steeds aan\n                                       de in B4.2.1.7 genoemde eisen te voldoen.\n\nB4.2.2.1\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beheert een register, hierna te\n                                       noemen het MV-register, waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede\n                                       de gegevens ten behoeve van elektronische gegevensuitwisseling zijn vermeld van de\n                                       in B4.2.1.1 bedoelde personen.\n\nB4.2.2.2\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt aan de meetverantwoordelijke\n                                       de datum van zijn inschrijving in het MV-register mee.\n\nB4.2.2.3\n\nEen meetverantwoordelijke heeft het recht het MV-register in te zien en hem betreffende\n                                       onjuistheden daarin te doen corrigeren.\n\nB4.2.2.4\n\nWijzigingen in het MV-register geeft de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                       onverwijld door aan de netbeheerders en meetverantwoordelijken.\n\nB4.2.2.5\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert het MV-register op zijn\n                                       website.\n\nB4.2.3.1\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan de erkenning van een meetverantwoordelijke\n                                       intrekken indien de meetverantwoordelijke niet meer aan alle in B4.2.1.7 genoemde\n                                       erkenningsvoorwaarden voldoet.\n\nB4.2.3.2\n\nIndien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voornemens is de erkenning\n                                       in te trekken doet hij de meetverantwoordelijke daarvan een mededeling per brief met\n                                       ontvangstbevestiging, onder vermelding van de redenen voor intrekking alsmede de ingangsdatum.\n                                       De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet trekt de erkenning niet eerder\n                                       in dan nadat de meetverantwoordelijke een redelijke termijn heeft gekregen om de geconstateerde\n                                       tekortkomingen te herstellen, tenzij herstel, gelet op de aard van de tekortkoming,\n                                       naar het oordeel van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet niet mogelijk\n                                       is of te veel tijd kost.\n\nB4.2.3.3\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt door hem opgelegde intrekkingen\n                                       zo spoedig mogelijk openbaar.\n\nB4.2.3.4\n\nDe erkenning wordt, onverminderd het in deze code omtrent intrekking bepaalde, in\n                                       ieder geval be\u00ebindigd op verzoek van de desbetreffende meetverantwoordelijke en indien\n                                       deze heeft opgehouden te bestaan.\n\nB4.2.3.5\n\nIndien de erkenning van een meetverantwoordelijke wordt ingetrokken, treedt de vangnetregeling,\n                                       zoals omschreven in 1.3.5, in werking.\n\nB4.2.4.1\n\nDe meetverantwoordelijke verstrekt, behoudens het bepaalde in de Informatiecode elektriciteit en gas, geen meetgegevens van aangeslotenen aan derden, anders dan met schriftelijke toestemming\n                                       van de desbetreffende aangeslotene.\n\nB5.1\n\nDe meetverantwoordelijke of netbeheerder hanteert per onbalansverrekeningsperiode\n                                 de volgende methode om de berekende meetgegevens te bepalen:\n\nLeveringsrichting invoeding:\n\nIndien er sprake is van \u00e9\u00e9n of meer elektriciteitsproductie-eenheden achter de aansluiting,\n                                 is de energieuitwisseling vanuit de installatie naar het net nul, tenzij de meetverantwoordelijke\n                                 na overleg met de aangeslotene of netbeheerder andere informatie ontvangt, waarmee\n                                 de meetverantwoordelijke met behulp van een indirecte methode een berekening kan maken\n                                 van de geproduceerde elektriciteit, en de daaruit volgende invoeding op het net.\n\nLeveringsrichting afname:\n\na. De meetverantwoordelijke of netbeheerder berekent op basis van het gemiddelde verbruik\n                                       van dezelfde onbalansverrekeningsperiode van dezelfde dag van de week gedurende drie\n                                       weken voor de desbetreffende kalenderdag vermenigvuldigd met de onzekerheidsfactor\n                                       fo. Daarbij wordt rekening gehouden met in de Algemene Termijnenwet genoemde feestdagen, waarbij een feestdag wordt geschat als een zondag. Indien voor\n                                       een onbalansverrekeningsperiode maar voor 1 of 2 weken historische meetgegevens beschikbaar\n                                       zijn, worden de beschikbare meetgegevens in de berekening genomen en gedeeld door\n                                       respectievelijk 1 of 2. Indien geen historische meetgegevens beschikbaar zijn, wordt\n                                       de waarde nul berekend.\n\nVoorbeeld per onbalansverrekeningsperiode (ISP)\n\nSchatting ISPn =((ISPn dag -3 weken + ISPn dag -2 weken + ISPn dag -1 week)/3) * (1+ fo)\n\nb. tenzij de meetverantwoordelijke na overleg met de aangeslotene of netbeheerder andere\n                                       informatie ontvangt, waarmee de meetverantwoordelijke met behulp van een indirecte\n                                       methode een berekening kan maken van de aan het net onttrokken energie.\n\nOnzekerheidsfactor fo.\n\nJaarlijks stelt voor 1\u00a0november de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet\n                                       deze onzekerheidsfactor vast en publiceert deze op haar website. De netbeheerder van\n                                       het landelijke hoogspanningsnet berekent op basis van de ontvangen informatie voor\n                                       de leveringsrichting afname, van de meetgegevens bedoeld in artikel 10.15, eerste lid, onderdeel d van de Netcode elektriciteit het procentuele verschil tussen de in de allocatie gebruikte meetgegevens en de ontvangen\n                                       maandelijkse berichten over de gemeten volumes in de periode van juli van het voorgaande\n                                       jaar tot en met juni van het huidige jaar. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                       stelt de onzekerheidsfactor fo vast op basis van dit procentuele verschil, waarbij de fo minimaal 1,0 procent is."}