Title: wetten.nl - Regeling - Drinkwaterbesluit - BWBR0030111

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0030111/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Drinkwaterbesluit - BWBR0030111", "content": "Besluit van 23 mei 2011, houdende bepalingen inzake de productie en distributie van\n                                    drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterbesluit)\n\nWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,\n                                    enz. enz. enz.\n\nOp de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17\u00a0december\n                                    2010, nr.\u00a0BJZ2010033451, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.;\n\nGelet op de artikelen 1, tweede lid, 8, vierde lid, 10, eerste en tweede lid, 13, eerste lid, 18, tweede lid, 21, derde tot en met vijfde lid, 22, eerste tot en met vierde lid en zevende lid, 25, tweede lid, 27, 28, eerste lid, 29, tweede en derde lid, 38, 39, tweede lid, 40, tweede lid, 43, vierde lid, en 51, van de Drinkwaterwet, artikel 16 van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 44, eerste lid, van de Grondwet, de Mijnbouwwet, de artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, 6, 8, onder a en c, 9, onder b, 12, 13, en 14 van de Warenwet, artikel 81 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de artikelen 5.1, eerste en derde lid, 5.2, eerste lid, 5.2b, derde en vierde lid, en 5.3, eerste en derde lid, 7.2, 7.4, 7.5, achtste lid, 7.8e en 7.35, vierde lid, van de Wet milieubeheer, artikel 33, tweede lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek en de artikelen 3, 4, 10a, derde en vierde lid, 11 en 28 van de Wet hygi\u00ebne en veiligheid zwemgelegenheden;\n\nDe Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17\u00a0maart 2011, nr.\u00a0W14.11.0003/IV);\n\nGezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van\n                                    (17\u00a0mei 2011, nr.\u00a0BJZ2011043266), Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.;\n\nHebben goedgevonden en verstaan:\n\n1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:\n\nAutoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;\n\nbiocide: biocide als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;\n\nBRL 6010: Nationale beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ-procescertificaat \u00abLegionellarisicoanalyses\n                                                      en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties\u00bb, zoals deze luidde op\n                                                      een bij ministeri\u00eble regeling genoemd tijdstip;\n\nBRL K14010-1: Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa-attest met productcertificaat voor \u00ablegionellapreventie\n                                                      met alternatieve technieken; Deel 1: Fysische techniek inclusief beheersconcept voor\n                                                      de nageschakelde installatie\u00bb, zoals deze luidde op een bij ministeri\u00eble regeling\n                                                      genoemd tijdstip;\n\nBRL K14010-2: Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa-attest met productcertificaat voor \u00ablegionellapreventie\n                                                      met alternatieve technieken; Deel 2: Elektrochemische technieken: koper/zilver-ionisatie,\n                                                      anodische oxidatie\u00bb, zoals deze luidde op een bij ministeri\u00eble regeling genoemd tijdstip;\n\ncertificatie-instelling: door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde instelling die bevoegd is certificaten\n                                                      af te geven of in te trekken voor een product, dienst of kwaliteitsmanagementsysteem;\n\nchemicali\u00ebn: stoffen of daaruit samengestelde producten, waaronder biociden, die ten behoeve van\n                                                      de bereiding van drinkwater in contact worden gebracht met te behandelen water of\n                                                      drinkwater, dan wel daaraan worden toegevoegd met het doel een kwaliteitsverandering\n                                                      van dat water te bewerkstelligen;\n\nchemisch beheer: wijze van legionellapreventie, gebaseerd op het toevoegen van biociden aan drinkwater;\n\nelektrochemisch beheer: wijze van legionellapreventie, gebaseerd op het gebruik van elektroden om daardoor\n                                                      biociden in het drinkwater te vormen dan wel biociden aan drinkwater toe te voegen;\n\nfotochemisch beheer: wijze van legionellapreventie, gebaseerd op het gebruik van ultraviolet licht in\n                                                      combinatie met titaniumoxide om daardoor biociden in het drinkwater te vormen dan\n                                                      wel biociden aan drinkwater toe te voegen;\n\nfysisch beheer: wijze van legionellapreventie, gebaseerd op het gebruik van filters, pasteurisatie\n                                                      of door lagedruk-lampen opgewekt ultraviolet licht;\n\ngevaar voor de volksgezondheid: een biologisch, chemisch, fysisch of radiologisch agens in water, of een ander aspect\n                                                      van de toestand van water, met mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid van de\n                                                      mens;\n\nhemelwater: water afkomstig van atmosferische neerslag;\n\nhuishoudwater: water als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet, dat uitsluitend bestemd is voor toiletspoeling;\n\nhuishoudwatervoorziening: samenstel van leidingen, fittingen en toestellen voor de productie en distributie\n                                                      van huishoudwater;\n\nkwaliteitsmanagementsysteem: systeem voor de bedrijfsvoering van een drinkwaterbedrijf als bedoeld in artikel 15, dat betrekking heeft op de primaire en secundaire bedrijfsprocessen en strekt tot\n                                                      waarborging van de kwaliteit van het drinkwater en de kwaliteit van de distributie\n                                                      daarvan;\n\nlegionellabacterie: bacterie behorend tot het geslacht Legionella;\n\nlegionella-beheersplan: plan als bedoeld in artikel 38, eerste lid;\n\nlegionella-risicoanalyse: risicoanalyse als bedoeld in artikel 37, eerste en tweede lid;\n\nleveringspunt: plaats waar:\n\na. het distributienet van een drinkwaterbedrijf, respectievelijk collectieve watervoorziening,\n                                                            overgaat in een collectieve watervoorziening, respectievelijk collectief leidingnet,\n                                                            dan wel overgaat in een woninginstallatie of andere installatie die op dat distributienet\n                                                            is aangesloten;\n\nb. een collectief leidingnet overgaat in een woninginstallatie of andere installatie\n                                                            die op dat leidingnet is aangesloten;\n\nmaterialen: industrieel gevormde vaste stoffen of daaruit samengestelde producten, niet zijnde\n                                                      chemicali\u00ebn, die gebruikt worden voor het vervaardigen en verwerken van producten\n                                                      die in contact kunnen komen met te behandelen water of drinkwater en daarbij kunnen\n                                                      worden afgegeven aan dat water;\n\nmonitoring: monsterneming en analyse;\n\nNEN 1006: NEN 1006 \u00abAlgemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties\u00bb, zoals deze luidden\n                                                      op een bij ministeri\u00eble regeling genoemd tijdstip, met inbegrip van de bij die regeling\n                                                      aan te wijzen aanvullingen en correctiebladen;\n\nNEN 3650: de volgende delen van NEN 3650:\n\nNEN 3650-1 \u00abEisen voor buisleidingsystemen \u2013 Deel 1: Algemeen\u00bb;\n\nNEN 3650-2 \u00abEisen voor buisleidingsystemen \u2013 Deel 2: Staal\u00bb;\n\nNEN 3650-3 \u00abEisen voor buisleidingsystemen \u2013 Deel 3: Kunststof\u00bb;\n\nNEN 3650-4 \u00abEisen voor buisleidingsystemen \u2013 Deel 4: Beton\u00bb;\n\nNEN 3650-5 \u00abEisen voor buisleidingsystemen \u2013 Deel 5: Gietijzer\u00bb,\n\nzoals deze luidden op een bij ministeri\u00eble regeling genoemd tijdstip, met inbegrip\n                                                      van de bij die regeling genoemde aanvullingen en correctiebladen;\n\nNEN 3651: NEN 3651 \u00abAanvullende eisen voor buisleidingsystemen in kruisingen met belangrijke\n                                                      waterstaatswerken\u00bb, zoals deze luidden op een bij ministeri\u00eble regeling genoemd tijdstip,\n                                                      met inbegrip van de bij die regeling genoemde aanvullingen en correctiebladen;\n\nNEN 7171-1: NEN 7171-1 \u00abOrdening van ondergrondse netten \u2013 Criteria\u00bb, zoals deze luidde op een\n                                                      bij ministeri\u00eble regeling genoemd tijdstip, met inbegrip van de bij die regeling genoemde\n                                                      aanvullingen en correctiebladen;\n\nNEN-EN-ISO 9001: NPR 7171-2 \u00abOrdening van ondergrondse netten \u2013 Procesbeschrijving\u00bb, zoals deze luidde\n                                                      op een bij ministeri\u00eble regeling genoemd tijdstip, met inbegrip van de bij die regeling\n                                                      genoemde aanvullingen en correctiebladen;\n\nNPR 7171-2: NEN-EN-ISO 9001 \u00abKwaliteitsmanagementsystemen \u2013 Eisen\u00bb, zoals deze luidde op een\n                                                      bij ministeri\u00eble regeling genoemd tijdstip, met inbegrip van de bij die regeling genoemde\n                                                      aanvullingen en correctiebladen;\n\nnoodwater-risicoanalyse: analyse met betrekking tot het risico dat de inzet van noodwater oplevert voor de\n                                                      volksgezondheid of het distributienet als bedoeld in artikel 49;\n\npaalkampeerterrein: kosteloos te gebruiken kampeerterrein van Staatsbosbeheer dat met een paal als zodanig\n                                                      is aangeduid;\n\nPCD 1-1:  \u00abHygi\u00ebnecode drinkwater; Algemeen\u00bb zoals deze luidde op een bij ministeri\u00eble regeling\n                                                      genoemd tijdstip;\n\nPCD 1-4:  \u00abHygi\u00ebnecode drinkwater\u00bb, zoals deze luidde op een bij ministeri\u00eble regeling genoemd\n                                                      tijdstip;\n\nrecreatieverblijf: recreatieverblijf waarvan de gebruikers het hoofdverblijf elders hebben en waar sprake\n                                                      is van een eenvoudige drinkwaterinstallatie die rechtstreeks is aangesloten op het\n                                                      distributienet van het drinkwaterbedrijf;\n\nrisicobeoordeling en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem:  risicobeoordeling en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem als bedoeld in\n                                                      de artikelen 7 en 9, eerste tot en met vijfde lid, van de Drinkwaterrichtlijn;\n\ntappunt: plaats waar het drinkwater, huishoudwater of warm tapwater beschikbaar komt voor\n                                                      gebruik;\n\nthermisch beheer: wijze van legionellapreventie, gebaseerd op beheersing van de temperatuur van het\n                                                      drinkwater of het warm tapwater;\n\nverstorings-risicoanalyse: analyse met betrekking tot het risico op verstoringen, bedoeld in artikel 33 van de wet, met inbegrip van het actueel houden van die analyse;\n\nwet:\nDrinkwaterwet.\n\n2 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen ter uitvoering van richtlijn 2013/51/EURATOM\n                                                van de Raad van 22\u00a0oktober 2013 tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming\n                                                van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd\n                                                water, wordt verstaan onder \u00abradioactieve stof\u00bb, \u00abindicatieve dosis\u00bb of \u00abID\u00bb en \u00abparameterwaarde\u00bb,\n                                                hetgeen onder die begrippen wordt verstaan in artikel 2 van de genoemde richtlijn.\n                                                Een wijziging van een in de eerste volzin genoemd begrip gaat voor de toepassing van\n                                                dit besluit gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering\n                                                moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt\n                                                bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.\n\n1 Op huishoudwater is de wet, met uitzondering van de artikelen 1, 21, eerste lid, en 31, niet van toepassing.\n\n2 Voor zover huishoudwater door een drinkwaterbedrijf wordt geleverd, zijn de artikelen 8, derde lid, en 11, eerste lid, van de wet wel van toepassing.\n\n1 Bij ministeri\u00eble regeling worden in het belang van de volksgezondheid nadere eisen\n                                                gesteld aan de productie, distributie en het gebruik van huishoudwater. Daarbij kan\n                                                met het oog op dat belang onderscheid worden gemaakt tussen eigenaars van drinkwaterbedrijven,\n                                                collectieve watervoorzieningen, collectieve leidingnetten of andere huishoudwatervoorzieningen.\n\n2 De nadere eisen, bedoeld in het eerste lid, kunnen inhouden dat het voor eigenaars\n                                                als bedoeld in dat lid die behoren tot een daarbij aangewezen categorie, behoudens\n                                                een voorafgaand door Onze Minister verleende ontheffing, niet toegestaan is om huishoudwater\n                                                te produceren voor consumenten of andere afnemers of aan hen huishoudwater te leveren.\n\n3 In het in het eerste lid genoemde belang:\n\na. kan een ontheffing als bedoeld in het tweede lid voor bepaalde tijd en onder voorwaarden\n                                                      en beperkingen worden verleend;\n\nb. kunnen de aan een ontheffing verbonden voorwaarden en beperkingen worden gewijzigd\n                                                      of ingetrokken;\n\nc. kan een verleende ontheffing worden ingetrokken.\n\nDe eigenaar van een huishoudwatervoorziening draagt er, voor zover dat binnen zijn\n                                          vermogen ligt, zorg voor dat een consument of andere afnemer van het huishoudwater\n                                          dat water alleen gebruikt of kan gebruiken voor toiletspoeling.\n\n1 De eigenaar van een huishoudwatervoorziening gebruikt voor de productie van huishoudwater\n                                                uitsluitend hemelwater dat op een dak is opgevangen of grondwater.\n\n2 Indien onvoldoende hemelwater of grondwater beschikbaar is voor de productie van huishoudwater,\n                                                wordt daarnaast alleen drinkwater gebruikt voor die productie.\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan voor toiletspoeling op een binnen het\n                                                Nederlandse territoir of het Nederlandse deel van het continentale plat gelegen mijnbouwinstallatie\n                                                als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet, zeewater worden gebruikt.\n\n4 In afwijking van het eerste lid kan voor de productie van huishoudwater ander water\n                                                worden gebruikt indien de toezichthouder van oordeel is dat het gebruik van dit water\n                                                geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de consumenten en voor de aan\n                                                hen toebehorende goederen.\n\n1 Als methode, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet, voor het bepalen van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet wordt vastgesteld\n                                                de methode, opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage C.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de\n                                                berekening van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet overeenkomstig de methode\n                                                bedoeld in het eerste lid.\n\n1 Het aandeel eigen vermogen wordt bepaald als het totaal vermogen, verminderd met het\n                                                vreemd vermogen, gedeeld door het totaal vermogen.\n\n2 Bij het vaststellen van het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, bedoeld in\n                                                artikel 10, tweede lid, van de wet, worden de volgende criteria in acht genomen:\n\na. de kredietwaardigheid ten behoeve van het aantrekken van vreemd vermogen;\n\nb. de ruimte voor investeringen;\n\nc. het vermogen om financi\u00eble tegenvallers op te vangen.\n\n3 Het afwijken, bedoeld in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de wet, van het krachtens de eerste volzin van dat lid vastgesteld maximaal toegestane aandeel\n                                                eigen vermogen is toegestaan voor zover:\n\na. aannemelijk kan worden gemaakt dat dit nodig is voor het doen van investeringen,\n\nb. dat leidt tot een verlaging van de kosten van financiering,\n\nc. de afwijking maximaal 10 procentpunten meer bedraagt dan het maximaal toegestane aandeel\n                                                      eigen vermogen.\n\n4 Een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de wet, is met redenen omkleed.\n\n1 Als kosten, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de wet, die ten grondslag liggen aan het tarief, bedoeld in artikel 11 van de wet, worden aangemerkt kosten die zijn of worden gemaakt ten behoeve van de taken, genoemd\n                                                in artikel 7, eerste en tweede lid, van de wet.\n\n2 De kosten van projecten ten behoeve van de bevordering van een goede drinkwatervoorziening\n                                                in het buitenland bedragen maximaal 1% van de raming van de omzet, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a.\n\n3 De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden in mindering gebracht op de toegestane\n                                                vermogenskostenvergoeding, volgend uit de vastgestelde vermogenskosten, bedoeld in\n                                                artikel 11, tweede lid, van de wet.\n\n4 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de\n                                                wijze van berekening van de vermogenskosten, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de wet.\n\n1 Onze Minister kan advies vragen aan de Autoriteit Consument en Markt voorafgaande\n                                                aan:\n\na. het afwijken, bedoeld in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de wet,\n\nb. de vaststelling van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, bedoeld in artikel 10, derde lid, van de wet,\n\nc. de beoordeling van een verzoek tot fusie als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de wet, voor zover het de doelmatige drinkwatervoorziening, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet, in relatie tot de voorgenomen fusie betreft,\n\nd. de vaststelling van de nadere regels, bedoeld in de artikelen 6, tweede lid, en 8, vierde lid,\n\ne. de vaststelling van het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, bedoeld in artikel 7, tweede lid.\n\n2 De inspecteur kan bij de uitoefening van het toezicht op de naleving van artikel 12, derde lid, van de wet en van deze paragraaf advies vragen aan de Autoriteit Consument en Markt.\n\n3 Bij ministeri\u00eble regeling wordt bepaald onder welke omstandigheden Onze Minister respectievelijk\n                                                de inspecteur gebruikmaakt van zijn in het eerste respectievelijk tweede lid neergelegde\n                                                bevoegdheid.\n\n1 De elementen en wijze van berekening van de tarieven, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder b, van de wet, worden gevormd door:\n\na. een raming van de met de taken, bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, van de wet, te behalen omzet, die mede is gebaseerd op de daadwerkelijk gerealiseerde omzet\n                                                      in het voorafgaande kalenderjaar;\n\nb. een raming van de kosten, bedoeld in artikel 8, eerste lid, die worden doorberekend in de drinkwatertarieven.\n\n2 Bij de raming van de kosten, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden betrokken:\n\na. een in het voorafgaande jaar gerealiseerde verbetering van de kosteneffici\u00ebntie;\n\nb. het verslag met de resultaten van de prestatievergelijking, bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de wet.\n\n3 Aan het vereiste van kostendekkendheid van het tarief, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de wet, wordt in ieder geval voldaan indien de geraamde omzet uit het tarief niet meer bedraagt\n                                                dan de som van de geraamde kosten, bedoeld in het eerste lid, onder b.\n\n1 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf publiceert jaarlijks voor 1\u00a0december een overzicht\n                                                van de tarieven die hij in het daarop volgende kalenderjaar voor de beschikbaarstelling\n                                                en levering van drinkwater in rekening brengt.\n\n2 In het in het eerste lid bedoelde overzicht wordt ten minste onderscheid gemaakt in\n                                                tarieven voor de volgende posten:\n\na. aansluitkosten,\n\nb. vastrecht, en\n\nc. prijs per kubieke meter geleverd drinkwater.\n\n3 In het in het\u00a0eerste lid bedoelde overzicht wordt bij de tarieven aangegeven hoe deze\n                                                zijn afgeleid uit de door het drinkwaterbedrijf te maken kosten voor de volgende posten:\n\na. operationele kosten,\n\nb. afschrijvingen,\n\nc. vermogenskosten, en\n\nd. belastingen.\n\n4 In het in het eerste lid bedoelde overzicht wordt inzicht verschaft in de wijze van\n                                                kostentoerekening voor de levering via het distributienet van ander water dan drinkwater.\n\n1 Bij een verzoek tot fusie als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de wet, maken de betrokken drinkwaterbedrijven inzichtelijk dat zij na de voorgenomen fusie\n                                                blijven voldoen aan de artikelen 7, eerste lid, en 32, eerste lid, van de wet.\n\n2 Onverminderd het eerste lid toetst Onze Minister een verzoek tot fusie als bedoeld\n                                                in artikel 18, tweede lid, van de wet aan de mate waarin de voorgenomen fusie de mogelijkheid tot uitvoering van een zinvolle\n                                                prestatievergelijking beperkt.\n\n3 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen ter uitvoering van het tweede lid de omstandigheden\n                                                worden bepaald die na een fusie de mogelijkheid tot uitvoering van een zinvolle prestatievergelijking\n                                                kunnen beperken.\n\nVoor zover de eigenaar van een drinkwaterbedrijf voldoet aan de in deze paragraaf\n                                             opgenomen bepalingen en de daarop berustende voorschriften, voldoet hij daarmee, voor\n                                             zover het betreft de in die bepalingen en voorschriften geregelde onderwerpen, tevens\n                                             aan artikel 21, eerste lid, van de wet.\n\n1 Eisen met betrekking tot microbiologische en chemische parameters voor drinkwater\n                                                   als bedoeld in artikel 21, derde lid, aanhef en onderdeel a, onderdeel 1\u00b0, van de wet, zijn opgenomen in de tabellen I en II van bijlage A, behorende bij dit besluit.\n\n2 Eisen met betrekking tot indicatorparameters voor drinkwater als bedoeld in artikel 21, derde lid, aanhef en onderdeel a, onderdeel 2\u00b0, van de wet, zijn opgenomen in de tabellen IIIa, IIIb, IIIc en IV van bijlage A, behorende bij dit besluit.\n\n3 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf draagt er zorg voor dat het drinkwater op het\n                                                   leveringspunt en op het tappunt voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in\n                                                   de tabellen I, II, IIIa, IIIb, IIIc en IV van bijlage A, behorende bij dit besluit.\n\n4 Het derde lid geldt niet voor zover het betreft drinkwater dat aan het tappunt ter\n                                                   beschikking komt en dat niet aan de in dat lid bedoelde eisen voldoet door een oorzaak\n                                                   die is gelegen in een op het leidingnet van het desbetreffende drinkwaterbedrijf aangesloten\n                                                   woninginstallatie, collectief leidingnet, collectieve watervoorziening of andere op\n                                                   het leidingnet van een drinkwaterbedrijf aangesloten installatie.\n\n1 Eisen als bedoeld in artikel 13, eerste lid, kunnen indien dringend noodzakelijk in het belang van de volksgezondheid bij ministeri\u00eble\n                                                   regeling worden vastgesteld.\n\n2 Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt de desbetreffende eis binnen\n                                                   twee jaar na vaststelling opgenomen in bijlage A, tabel I of II, behorende bij dit besluit. Deze periode kan eenmaal bij besluit van\n                                                   Onze Minister met ten hoogste twee jaar worden verlengd.\n\n1 De monitoring van het water dat als grondstof wordt gebruikt voor de bereiding van\n                                                   drinkwater, het behandelde water of halffabrikaat en het geleverde drinkwater vindt\n                                                   plaats met inachtneming van de artikelen 9, derde tot en met zesde lid, en 13 en bijlage\n                                                   II van de Drinkwaterrichtlijn en de daarop berustende bepalingen.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling worden nadere voorschriften gesteld met betrekking tot het\n                                                   eerste lid. Deze hebben in elk geval betrekking op:\n\na. de laboratoria die analyses uitvoeren en de bedrijven en personen die onder verantwoordelijkheid\n                                                         van een laboratorium monsters nemen ter uitvoering van dit besluit en de daarop berustende\n                                                         voorschriften,\n\nb. de wijze van monitoring van water dat als grondstof wordt gebruikt voor de bereiding\n                                                         van drinkwater, het behandelde water of halffabrikaat en het geleverde drinkwater,\n\nc. de frequentie waarmee het water wordt geanalyseerd, en\n\nd. een daartoe op te stellen meetprogramma.\n\n1 Het toezicht door de eigenaar van een drinkwaterbedrijf, bedoeld in artikel 21, derde lid, onder b, van de wet, vindt plaats overeenkomstig het tweede en derde lid en omvat het uitvoeren van risicobeoordeling\n                                                   en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem, met dien verstande dat dit plaatsvindt\n                                                   voor:\n\na. verstoringen en andere risico\u2019s: overeenkomstig hoofdstuk 5 van dit besluit, en\n\nb. \nLegionella: overeenkomstig hoofdstuk 4 van dit besluit.\n\n2 Het toezicht, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats door middel van:\n\na. een systeem van risicobeoordeling en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem\n                                                         dat is gebaseerd op NEN-EN-15975, deel 1 en 2, of een andere bij regeling van Onze\n                                                         Minister aangewezen norm of methode zoals deze luidde op een bij ministeri\u00eble regeling\n                                                         genoemd tijdstip, en\n\nb. een kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001.\n\n3 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere regels worden gesteld in het belang van een\n                                                   goede uitvoering van de risicobeoordeling, het risicobeheer en het kwaliteitsmanagementsysteem.\n\n4 De primaire bedrijfsprocessen die in ieder geval bij het systeem van risicobeoordeling\n                                                   en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem en het kwaliteitsmanagementsysteem\n                                                   worden betrokken zijn:\n\na. de winning, de opslag en het transport van de grondstof waaruit het drinkwater wordt\n                                                         bereid;\n\nb. de behandeling van het gewonnen water tot drinkwater, met inbegrip van het gebruik\n                                                         van chemicali\u00ebn en materialen;\n\nc. de opslag en distributie van het drinkwater;\n\nd. de inkoop en opslag van drinkwater dan wel van de grondstof of halffabrikaat waaruit\n                                                         het drinkwater wordt bereid, en\n\ne. de energievoorziening.\n\n5 De secundaire bedrijfsprocessen die in ieder geval bij het systeem van risicobeoordeling\n                                                   en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem en het kwaliteitsmanagementsysteem\n                                                   worden betrokken zijn:\n\na. de inkoop, de opslag en het beheer van chemicali\u00ebn en materialen waarmee het water\n                                                         wordt behandeld en gedistribueerd;\n\nb. de bewaking van:\n\n1\u00b0. de kwaliteit van de grondstof,\n\n2\u00b0. de kwaliteitsveranderingen in het zuiveringsproces,\n\n3\u00b0. de kwaliteit van het drinkwater na de laatste zuiveringsstap,\n\n4\u00b0. de kwaliteit van het drinkwater aan het tappunt, en\n\n5\u00b0. het voorkomen van verontreiniging van het leidingnet van het drinkwaterbedrijf vanuit\n                                                               de daarop aangesloten installaties;\n\nc. de bewaking van de hoeveelheid afgeleverd drinkwater en de druk in het leidingnet\n                                                         van het drinkwaterbedrijf;\n\nd. de bewaking van de kwaliteit van de te gebruiken chemicali\u00ebn en materialen in de primaire\n                                                         bedrijfsprocessen;\n\ne. het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de watervoorzieningswerken;\n\nf. de bewaking van de conditie van de watervoorzieningswerken;\n\ng. het uitvoeren van onderhoud en reparaties aan de watervoorzieningswerken;\n\nh. de bewaking van de gezondheid van het personeel, teneinde de verspreiding van infectieziekten\n                                                         via de drinkwatervoorziening tegen te gaan;\n\ni. het hygi\u00ebnisch werken bij de aanleg en het onderhoud van watervoorzieningswerken;\n\nj. de bewaking van de vakbekwaamheid van het personeel dat werkzaam is in de primaire\n                                                         bedrijfsprocessen.\n\nEen kwaliteitsmanagementsysteem is of wordt gecertificeerd door een bij de Raad voor\n                                             Accreditatie daarvoor geaccrediteerde certificatie-instelling of door een certificatie-instelling\n                                             die daarvoor is geaccrediteerd door een andere accreditatie-instelling die ondertekenaar\n                                             is van de Multilateral Agreement van de European co-operation for Accreditation (EA-01/06).\n\n1 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf draagt er zorg voor dat jaarlijks een auditrapport\n                                                   wordt opgesteld door een certificatie-instelling als bedoeld in artikel 16 en dat dit rapport ter inzage ligt voor de inspecteur.\n\n2 Indien de certificatie-instelling het certificaat van een drinkwaterbedrijf intrekt\n                                                   dan wel significante afwijkingen van de desbetreffende kwaliteitseisen constateert,\n                                                   stelt de eigenaar van dat drinkwaterbedrijf de inspecteur daar terstond en volledig\n                                                   van op de hoogte.\n\n3 Indien het kwaliteitsmanagementsysteem van een drinkwaterbedrijf niet voldoet aan\n                                                   de eisen die daaraan worden gesteld overeenkomstig de handleiding, bedoeld in artikel 15, eerste lid, kan de inspecteur aanwijzingen geven en daarbij bepalen op welke wijze en binnen\n                                                   welke termijn alsnog aan die eisen moet worden voldaan.\n\nBij ministeri\u00eble regeling kunnen in het belang van de volksgezondheid eisen worden\n                                             gesteld als bedoeld in artikel 21, vierde lid, van de wet.\n\n1 Onverminderd de paragrafen 3.1.1 en 3.1.2 draagt de eigenaar van een drinkwaterbedrijf er zorg voor dat de materialen en chemicali\u00ebn,\n                                                   die gebruikt worden bij de winning, de bereiding, de behandeling, de opslag, het transport\n                                                   of de distributie van drinkwater:\n\na. als gevolg van dat gebruik of de wijze waarop deze materialen en chemicali\u00ebn worden\n                                                         toegepast, niet in een hogere concentratie in het drinkwater achterblijven dan voor\n                                                         het gebruik van die materialen of chemicali\u00ebn noodzakelijk is,\n\nb. ook anderszins als gevolg van dat gebruik of die wijze van toepassing geen nadelige\n                                                         gevolgen hebben voor de volksgezondheid, de kleur, geur of smaak van het drinkwater\n                                                         niet negatief be\u00efnvloeden en de microbi\u00eble ontwikkeling in het drinkwater niet vergroten.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing indien bij de distributie van drinkwater te\n                                                   gebruiken materialen deel uitmaken van een gebouw als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving.\n\n1 Bij regeling van Onze Minister worden eisen gesteld aan de materialen, bedoeld in\n                                                   artikel 19, eerste lid, en aan de wijze van beoordeling daarvan, volgens een systeem van kwaliteitsverklaringen\n                                                   of op andere gelijkwaardige wijze.\n\n2 Aan artikel 19, eerste lid, wordt voor materialen voldaan:\n\na. indien voor het desbetreffende gebruik of toepassing een door Onze Minister erkende\n                                                         kwaliteitsverklaring of daaraan gelijkwaardige verklaring is afgegeven waarbij volgens\n                                                         bij de regeling vastgestelde criteria is aangetoond dat het materiaal voor het desbetreffende\n                                                         gebruik of toepassing aan de eisen voldoet, of\n\nb. indien op andere wijze, volgens bij de regeling vastgestelde criteria, is aangetoond\n                                                         dat het materiaal voor het desbetreffende gebruik of toepassing aan de eisen voldoet.\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid worden voor de uitvoering van de bepalingen\n                                                   met betrekking tot materialen:\n\na. met ingang van de datum, bedoeld in artikel 11, tweede lid, onderdeel a, van de Drinkwaterrichtlijn,\n                                                         de in dat onderdeel bedoelde methoden voor het testen en aanvaarden van uitgangsstoffen,\n                                                         samenstellingen en bestanddelen die in de Europese positieve lijsten moeten worden\n                                                         opgenomen, toegepast;\n\nb. met ingang van de datum, bedoeld in artikel 11, tweede lid, onderdeel b, van de Drinkwaterrichtlijn,\n                                                         de in dat onderdeel bedoelde Europese positieve lijsten van uitgangsstoffen, samenstellingen\n                                                         of bestanddelen die gebruikt mogen worden bij de vervaardiging van materialen of producten\n                                                         die in contact zijn met voor menselijke consumptie bestemd water, toegepast; en\n\nc. met ingang van de datum, bedoeld in artikel 11, tweede lid, onderdeel c, van de Drinkwaterrichtlijn,\n                                                         de in dat onderdeel bedoelde procedures en methoden voor het testen en aanvaarden\n                                                         van eindmaterialen zoals die gebruikt worden in een product vervaardigd uit materialen\n                                                         of combinaties van uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen van de Europese\n                                                         positieve lijsten, toegepast.\n\n4 In afwijking van het eerste lid wordt met ingang van de datum van de inwerkingtreding\n                                                   van de gedelegeerde handeling als bedoeld in artikel 11, achtste lid, van de Drinkwaterrichtlijn\n                                                   waarbij de conformiteitsbeoordelingsprocedure wordt vastgesteld, die procedure toegepast\n                                                   voor de producten als bedoeld in dat artikel.\n\n5 Totdat voor een type materiaal of product volledig uitvoering is gegeven aan het derde\n                                                   of vierde lid blijft voor dat materiaal of product het eerste en tweede lid en een\n                                                   op basis daarvan verleende kwaliteitsverklaring, daaraan gelijkwaardige verklaring\n                                                   of toelating voor gebruik van kracht.\n\n6 Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld in het belang van\n                                                   een goede omzetting of uitvoering van de in dit artikel genoemde artikelen van de\n                                                   Drinkwaterrichtlijn.\n\n1 Bij regeling van Onze Minister worden eisen gesteld aan de chemicali\u00ebn en filtermaterialen,\n                                                   bedoeld in artikel 19, eerste lid, en aan de wijze van beoordeling daarvan volgens een systeem van kwaliteitsverklaringen\n                                                   of op andere gelijkwaardige wijze.\n\n2 Aan artikel 19, eerste lid, wordt voor chemicali\u00ebn of filtermaterialen voldaan:\n\na. indien voor het desbetreffende gebruik of toepassing een door Onze Minister erkende\n                                                         kwaliteitsverklaring of daaraan gelijkwaardige verklaring is afgegeven, waarbij volgens\n                                                         bij de regeling vastgestelde criteria, is aangetoond dat de chemicali\u00ebn of filtermaterialen\n                                                         voor het desbetreffende gebruik of toepassing aan de eisen voldoet, of\n\nb. indien op andere wijze, volgens bij de regeling vastgestelde criteria, is aangetoond\n                                                         dat de chemicali\u00ebn of filtermaterialen voor het desbetreffende gebruik of toepassing\n                                                         aan de eisen voldoen.\n\n1 Bij regeling van Onze Minister kan een commissie van deskundigen of andere instantie\n                                                   worden aangewezen die is belast met daarbij genoemde taken ter uitvoering van de artikelen 19 tot en met 20a, volgens daarbij te stellen nadere regels.\n\n2 Bij regeling van Onze Minister kunnen in het belang van een goede uitvoering van de\n                                                   artikelen 19 tot en met 20a nadere regels worden gesteld.\n\n1 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf draagt er zorg voor dat de leidingen die deel\n                                                   uitmaken van zijn watervoorzieningswerken en distributienet worden aangelegd overeenkomstig\n                                                   NEN 3650, NEN 3651, NEN 7171-1 en NPR 7171-2.\n\n2 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf draagt er zorg voor dat verontreiniging van\n                                                   het drinkwater wordt voorkomen door bij aanleg en herstel van zijn watervoorzieningwerken\n                                                   en distributienet te werken overeenkomstig PCD 1-1 en PCD 1-4.\n\n1 Het door de eigenaar van een drinkwaterbedrijf krachtens artikel 21, derde lid, onder d, aanhef en onderdeel 1\u00b0, van de wet, te verrichten onderzoek indien het drinkwater niet voldoet aan het eerste lid van\n                                                   dat artikel of aan een in de tabel I of II van bijlage A, behorende bij dit besluit, gestelde eis, of aan een krachtens artikel 13a gestelde eis, betreft de oorzaak en de mogelijke nadelige gevolgen daarvan voor de\n                                                   volksgezondheid. Dit onderzoek wordt terstond en volledig uitgevoerd.\n\n2 Voor zover uit het in het eerste lid bedoelde onderzoek blijkt dat het niet voldoen\n                                                   aan de daar bedoelde eis of eisen veroorzaakt wordt door de kwaliteit van het door\n                                                   de eigenaar van het drinkwaterbedrijf geleverde water, neemt hij terstond de in het\n                                                   belang van de volksgezondheid noodzakelijke en passende herstelmaatregelen waardoor\n                                                   het drinkwater alsnog voldoet aan de daaraan gestelde eisen.\n\n3 Voor zover uit het in het eerste lid bedoelde onderzoek blijkt dat het niet voldoen\n                                                   aan de daar bedoelde eis of eisen veroorzaakt wordt door een op het leidingnet van\n                                                   het drinkwaterbedrijf aangesloten collectieve watervoorziening, collectief leidingnet,\n                                                   woninginstallatie of andere daarop aangesloten installatie, wordt de eigenaar of beheerder\n                                                   daarvan terstond en volledig ge\u00efnformeerd door de eigenaar van het drinkwaterbedrijf.\n\nVoor zover uit het in artikel 22, eerste lid, bedoelde onderzoek blijkt dat het niet voldoen aan een daar bedoelde eis veroorzaakt\n                                             wordt door een op het distributienet van het drinkwaterbedrijf aangesloten collectieve\n                                             watervoorziening, collectief leidingnet, woninginstallatie of andere daarop aangesloten\n                                             installatie, wordt de eigenaar of beheerder daarvan terstond en volledig ge\u00efnformeerd\n                                             door de eigenaar van het drinkwaterbedrijf. Dit omvat mede de mogelijke maatregelen\n                                             om de risico\u2019s voor de volksgezondheid weg te nemen of te beperken, preventiemaatregelen\n                                             en advies aan consumenten over het gebruik van drinkwater.\n\nIndien drinkwater niet voldoet aan artikel 21, eerste lid, van de wet of aan een in tabel I of II van bijlage A, behorende bij dit besluit, gestelde eis, informeert de eigenaar van een drinkwaterbedrijf\n                                             terstond en volledig de toezichthouder hierover alsmede over het onderzoek en de te\n                                             nemen herstelmaatregelen, bedoeld in artikel 22.\n\n1 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf informeert terstond en volledig de consumenten\n                                                   en andere afnemers, indien het aan hen geleverde drinkwater niet voldoet aan artikel 21, eerste lid, van de wet of aan een in tabel I of II van bijlage A, behorende bij dit besluit, gestelde eis.\n\n2 Ingeval van een situatie als bedoeld in artikel 21, derde lid, onder e, sub 2\u00b0, van de wet, adviseert de eigenaar van een drinkwaterbedrijf terstond en volledig de eigenaars\n                                                   van percelen waar drinkwater aan wordt geleverd alsmede consumenten en andere afnemers\n                                                   omtrent de voorzorgs- en herstelmaatregelen die zij kunnen nemen om nadelige gevolgen\n                                                   voor de gezondheid te voorkomen.\n\n1 Indien het drinkwater niet voldoet aan een in tabel IIIa, IIIb, IIIc of IV van bijlage A, behorende bij dit besluit, gestelde eis, een krachtens artikel 13a gestelde eis of een richtwaarde als bedoeld in artikel 13, achtste lid, van de Drinkwaterrichtlijn,\n                                                   informeert de eigenaar terstond en volledig de toezichthouder hierover en verricht\n                                                   hij terstond onderzoek naar de oorzaak en de mogelijke nadelige gevolgen voor de volksgezondheid.\n\n2 In gevallen als bedoeld in het eerste lid neemt de eigenaar terstond de in het belang\n                                                   van de volksgezondheid noodzakelijke en passende herstelmaatregelen waardoor het drinkwater\n                                                   alsnog voldoet aan de daaraan gestelde eisen, tenzij de toezichthouder van oordeel\n                                                   is dat de normoverschrijding geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de\n                                                   consumenten en voor de aan hen toebehorende goederen.\n\n3 In gevallen als bedoeld in het eerste lid informeert de eigenaar de consumenten en\n                                                   andere afnemers over het niet voldoen aan de daar bedoelde eis of eisen en adviseert\n                                                   hij hen omtrent de maatregelen die zij kunnen nemen om nadelige gevolgen voor de gezondheid\n                                                   te voorkomen, tenzij de toezichthouder van oordeel is dat de normoverschrijding geen\n                                                   nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de consumenten en voor de aan hen toebehorende\n                                                   goederen.\n\n1 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf houdt de op grond van artikel 14 verkregen gegevens gedurende ten minste vijf jaar onder zich.\n\n2 De kwaliteitsgegevens, bedoeld in het eerste lid, worden uiterlijk vier weken nadat\n                                                   deze bij de eigenaar van een drinkwaterbedrijf bekend zijn geworden door hem voor\n                                                   een ieder toegankelijk gemaakt.\n\n3 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf stelt jaarlijks voor 1 april een overzicht op\n                                                   van de kwaliteit van het door hem geleverde drinkwater in het voorgaande kalenderjaar.\n                                                   Dit overzicht is openbaar en ligt ter inzage op een voor een ieder toegankelijke plaats.\n\n4 Jaarlijks voor 1 april verstrekt de eigenaar aan de toezichthouder een representatieve\n                                                   samenvatting van:\n\na. de kwaliteitsgegevens, bedoeld in het eerste lid, en\n\nb. de herstelmaatregelen ter waarborging van de kwaliteit van het drinkwater, bedoeld\n                                                         in artikel 22.\n\n5 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere eisen worden gesteld aan de vorm waarin de\n                                                   gegevens, bedoeld in het vierde lid, worden verstrekt.\n\n1 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf draagt zorg voor het overeenkomstig artikel\n                                                   17, eerste lid, van de Drinkwaterrichtlijn ter beschikking stellen aan consumenten\n                                                   van de informatie, bedoeld in bijlage IV van de Drinkwaterrichtlijn, op de in die\n                                                   bijlage bedoelde wijze, voor zover deze gegevens niet al op grond van artikel 26, tweede lid, ter beschikking worden gesteld.\n\n2 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf draagt er zorg voor dat consumenten en andere\n                                                   afnemers worden ge\u00efnformeerd overeenkomstig artikel 17, tweede lid, van de Drinkwaterrichtlijn.\n\n3 Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld in het belang van\n                                                   een goede uitvoering van het eerste of tweede lid.\n\n1 Warm tapwater wordt bereid uit drinkwater dat voldoet aan de kwaliteitseisen, bedoeld\n                                                   in artikel 13, eerste lid.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling worden nadere eisen gesteld aan de borging van de kwaliteit\n                                                   van het geleverde warm tapwater.\n\n1 De verlening van een ontheffing, bedoeld in artikel 21, vijfde lid, van de wet, door Onze Minister is uitsluitend mogelijk:\n\na. met betrekking tot een in tabel II van bijlage A, behorende bij dit besluit, opgenomen eis voor een chemische parameter of een krachtens\n                                                         artikel 13a vastgestelde eis voor een chemische parameter;\n\nb. op verzoek van de eigenaar van een drinkwaterbedrijf;\n\nc. voor een periode van ten hoogste drie jaren, en\n\nd. voor zover de openbare drinkwatervoorziening in het desbetreffende gebied redelijkerwijs\n                                                         niet op een andere wijze kan worden voortgezet.\n\nEen ontheffing wordt beperkt tot de in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, b of c\n                                                   van de Drinkwaterrichtlijn bedoelde gevallen.\n\n2 De voorschriften en beperkingen, bedoeld in artikel 21, vijfde lid, tweede volzin, van de wet, worden gesteld in het belang van de volksgezondheid.\n\n3 De intrekking van een ontheffing en wijziging of intrekking van de aan een ontheffing\n                                                   verbonden voorschriften vinden plaats in het belang van de volksgezondheid.\n\n4 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf aan wie een ontheffing als bedoeld in het eerste\n                                                   lid is verleend, stelt Onze Minister terstond en volledig op de hoogte van omstandigheden\n                                                   die er redelijkerwijs toe kunnen leiden dat aan het eind van de periode, bedoeld in\n                                                   het eerste lid, onder c, niet wordt voldaan aan de in dat lid, onder a, bedoelde parameterwaarde.\n\n5 In het geval, bedoeld in het vierde lid, kan Onze Minister in uitzonderlijke gevallen\n                                                   op verzoek van de eigenaar van een drinkwaterbedrijf de periode waarvoor de ontheffing\n                                                   geldt eenmaal verlengen met inachtneming van artikel 15, eerste lid, slotalinea, van\n                                                   de Drinkwaterrichtlijn. Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige\n                                                   toepassing.\n\n6 Bij het verlenen van een ontheffing, bedoeld in het eerste lid, of bij het verlengen\n                                                   van de periode waarvoor de ontheffing geldt, bedoeld in het vijfde lid, worden in\n                                                   ieder geval de volgende gegevens betrokken, met inachtneming van artikel 15, tweede\n                                                   lid, van de Drinkwaterrichtlijn:\n\na. de redenen voor de ontheffing of de verlenging daarvan;\n\nb. de parameterwaarde waarop de ontheffing betrekking heeft, de resultaten van eerdere\n                                                         metingen in verband met deze parameterwaarde en de maximaal toegestane waarde ingevolge\n                                                         de ontheffing;\n\nc. het geografisch gebied, de hoeveelheid geleverd water per dag, het aantal verbruikers\n                                                         en de betrokken bevolkingsgroep alsmede de eventuele gevolgen van de ontheffing voor\n                                                         de levensmiddelenindustrie;\n\nd. een adequaat meetschema, met verhoogde meetfrequentie indien noodzakelijk;\n\ne. een samenvatting van het plan voor de noodzakelijke herstelmaatregelen, waaronder\n                                                         een tijdschema, een kostenraming en voorzieningen voor onderzoek en evaluatie;\n\nf. de periode waarvoor de ontheffing geldt.\n\n1 In afwijking van artikel 28, eerste lid, onder a, kan de toezichthouder op verzoek van de eigenaar van een drinkwaterbedrijf ontheffing\n                                                   verlenen voor afwijking van een in tabel II van bijlage A, behorende bij dit besluit, opgenomen eis voor een chemische parameter of van een\n                                                   krachtens artikel 13a vastgestelde eis voor een chemische parameter voor zover:\n\na. overschrijding van die waarde naar zijn oordeel geen nadelige gevolgen voor de volksgezondheid\n                                                         heeft,\n\nb. de overschrijding binnen 30 dagen door het nemen van herstelmaatregelen kan worden\n                                                         opgeheven, en\n\nc. de onder a bedoelde waarde door de eigenaar in de voorafgaande twaalf maanden niet\n                                                         gedurende meer dan 30 dagen is overschreden.\n\n2 Bij de ontheffing stelt de toezichthouder de maximaal toegestane waarde en duur van\n                                                   de overschrijding van de waarde uit tabel II vast.\n\n1 Bij ministeri\u00eble regeling worden:\n\na. regels gesteld met betrekking tot het verrichten van onderzoek naar de hoedanigheid\n                                                         van het water dat gebruikt wordt voor de bereiding van drinkwater als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet overeenkomstig de artikelen 9, derde tot en met zesde lid, en 13 en bijlage II van\n                                                         de Drinkwaterrichtlijn en op basis van een door de Inspecteur goed te keuren:\n\n1\u00b0. risicobeoordeling als bedoeld in artikel 15, en\n\n2\u00b0. monitoringsprogramma;\n\nb. eisen gesteld aan het oppervlaktewater waaruit drinkwater kan worden bereid als bedoeld\n                                                         in artikel 22, tweede lid, van de wet, voor:\n\n1\u00b0. microbiologische en chemische parameters, en\n\n2\u00b0. signaleringsparameters voor het signaleren van mogelijke verontreiniging van het oppervlaktewater.\n\n2 Het verbod, bedoeld in artikel 22, derde lid, van de wet, heeft betrekking op de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater dat niet voldoet\n                                                   aan eisen voor microbiologische of chemische parameters voor oppervlaktewater, bedoeld\n                                                   in het eerste lid, onder b, onder 1\u00b0.\n\n3 Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing op water dat tevoren\n                                                   op een bij de regeling, bedoeld in het eerste lid, vastgestelde wijze is behandeld,\n                                                   waarbij voor water van verschillende hoedanigheid verschillende wijzen van behandeling\n                                                   kunnen worden vastgesteld.\n\n4 Bij ministeri\u00eble regeling worden de categorie\u00ebn van gevallen aangewezen waarin Onze\n                                                   Minister een ontheffing als bedoeld in artikel 22, vierde lid, of achtste lid juncto het vierde lid, van de wet, kan verlenen.\n\n5 Bij ministeri\u00eble regeling worden nadere regels gesteld als bedoeld in artikel 22, vijfde en achtste lid, van de wet.\n\n1 De artikelen 12 tot en met 15, 19 tot en met 24, 25, eerste lid, 26 tot en met 30 en 44 en de daarop berustende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de eigenaar\n                                                van een collectieve watervoorziening.\n\n2 \nArtikel 26, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing indien om de desbetreffende gegevens wordt verzocht\n                                                door de toezichthouder.\n\n1 In afwijking van artikel 31, eerste lid, is op een zeer kleine collectieve watervoorziening, die deel uitmaakt van een paalkampeerterrein,\n                                                of die anderszins geen drinkwater of warm tapwater levert in het kader van een commerci\u00eble\n                                                of openbare activiteit, hoofdstuk III van de wet niet van toepassing en zijn de in dat lid genoemde artikelen niet van overeenkomstige\n                                                toepassing, voor zover bij die voorziening op duidelijk zichtbare wijze in meerdere\n                                                talen en met een visueel symbool is aangegeven dat het water, ook na koken of filtreren,\n                                                niet bestemd is om te drinken of voedsel mee te bereiden.\n\n2 In afwijking van artikel 31, eerste lid, zijn op een zeer kleine collectieve watervoorziening die drinkwater of warm tapwater\n                                                levert in het kader van een commerci\u00eble of openbare activiteit, de in dat lid genoemde\n                                                artikelen 15 en 26a niet van overeenkomstige toepassing.\n\n3 In afwijking van artikel 31, eerste lid, is op een kleine collectieve watervoorziening het in dat lid genoemde artikel 15 niet van overeenkomstige toepassing en zijn de artikelen 26 en 26a alleen van overeenkomstige toepassing voor zover dit naar het oordeel van de inspecteur\n                                                redelijkerwijs uitvoerbaar is en passend gelet op de aard en omvang van de voorziening.\n\n1 De artikelen 12, 13, eerste lid, 14, 19, voor zover het betreft de in een collectief leidingnet toe te passen materialen,\n                                                21 tot en met 25, 26, eerste lid, en 44 en de daarop berustende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de eigenaar\n                                                van een collectief leidingnet.\n\n2 \nArtikel 26, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing op de eigenaar van een collectief leidingnet,\n                                                voor zover daarmee gemiddeld meer dan 1000 m3 drinkwater per dag of aan gemiddeld meer dan 5000 personen per dag drinkwater wordt\n                                                geleverd.\n\n1 De eigenaar van een collectief leidingnet draagt zorg, op de wijze en in de mate,\n                                                welke redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, dat het leidingnet, voor zover\n                                                dat geen deel uitmaakt van een gebouw als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, voldoet aan NEN 1006.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar van een leidingnet dat deel uitmaakt\n                                                van een op een binnen het Nederlandse territoir of het Nederlandse deel van het continentale\n                                                plat gelegen mijnbouwinstallatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet.\n\n3 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen categorie\u00ebn van leidingnetten als bedoeld in artikel 29, derde lid, van de wet, worden aangewezen.\n\n1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de eigenaar van een collectieve watervoorziening\n                                                of collectief leidingnet waarop direct of indirect tappunten als bedoeld in het vierde\n                                                lid zijn aangesloten, voor zover die tappunten aanwezig zijn:\n\na. in instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen, voor zover het gaat om ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra voor zover daar\n                                                      sprake is van nachtverblijf;\n\nb. in zorginstellingen die behoren tot een bij ministeri\u00eble regeling aangewezen categorie;\n\nc. in een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een samenhangend geheel van gebouwen\n                                                      of gedeelten daarvan:\n\n1\u00b0. met een logiesfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, met uitzondering van recreatieverblijven, huisjes op volkstuincomplexen en gebouwen\n                                                            waar uitsluitend wordt overnacht door personen die ter plaatse werkzaam zijn;\n\n2\u00b0. met een woonfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, waar bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verleend aan meer dan vijf personen;\n\nd. in een opvangcentrum als bedoeld in artikel 1 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;\n\ne. in een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een samenhangend geheel van gebouwen\n                                                      of gedeelten daarvan met een celfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;\n\nf. in een badinrichting als bedoeld in artikel 1 van de Wet hygi\u00ebne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, voor zover ten minste \u00e9\u00e9n bassin een wateroppervlakte van twee m2 of meer heeft en dieper is dan 0,50 meter;\n\ng. op een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting\n                                                      bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van op\n                                                      de grond staande bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf;\n\nh. in een haven met de daarbij behorende grond waar overwegend gelegenheid wordt gegeven\n                                                      voor het aanleggen, afmeren of afgemeerd houden van pleziervaartuigen;\n\ni. in een truckstop, benzinestation, wegrestaurant of andere locatie die verband houdt\n                                                      met het wegvervoer, waar douchefaciliteiten aanwezig zijn, bestemd voor openbaar gebruik;\n\nj. in een sauna.\n\n2 De artikelen 36, 41, 42 en 43 zijn van overeenkomstige toepassing op de eigenaar van een drinkwaterbedrijf, voor\n                                                zover deze drinkwater aan derden ter beschikking stelt, met dien verstande dat voor\n                                                de toepassing van artikel 43 geldt dat:\n\na. het onderzoek naar de aanwezigheid van legionellabacteri\u00ebn na de laatste zuiveringsstap\n                                                      ten minste iedere zes maanden wordt uitgevoerd, en\n\nb. het drinkwater in het distributiegebied van het drinkwaterbedrijf onderzocht wordt\n                                                      met een bij ministeri\u00eble regeling vast te stellen frequentie.\n\n3 Hoofdstuk 4 is van overeenkomstige toepassing op de eigenaar van een drinkwaterbedrijf,\n                                                voor zover deze huishoudwater aan derden ter beschikking stelt.\n\n4 Als de tappunten, bedoeld in de aanhef van het eerste lid, worden aangemerkt:\n\na. tappunten met een douche of andere appendage waarmee water kan worden gesproeid of\n                                                      verneveld;\n\nb. tappunten die al dan niet tijdelijk gebruikt worden voor het aansluiten van een douche,\n                                                      andere appendage of toestel waarmee water kan worden gesproeid of verneveld;\n\nc. tappunten waarvan de eigenaar redelijkerwijze kan weten of vermoeden dat deze al dan\n                                                      niet tijdelijk gebruikt worden voor het aansluiten van een douche, andere appendage\n                                                      of toestel waarmee water kan worden gesproeid of verneveld;\n\nd. alle tappunten in een instelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, voor\n                                                      zover het een afdeling hematologie of oncologie is, dan wel daar transplantaties worden\n                                                      uitgevoerd of daar pati\u00ebnten met chronische longaandoeningen of stoornissen van het\n                                                      immuunsysteem verblijven.\n\n1 Drinkwater en warm tapwater bevatten minder dan 100 kolonie vormende eenheden legionellabacteri\u00ebn\n                                                per liter van de bij ministeri\u00eble regeling te bepalen soorten legionellabacterie.\n                                                In de regeling, bedoeld in de vorige volzin, kan een equivalent worden opgenomen van\n                                                het in de vorige volzin opgenomen toegestane aantal legionellabacteri\u00ebn per liter.\n\n2 De eigenaar van een collectieve watervoorziening of collectief leidingnet draagt er\n                                                zorg voor dat het door hem aan derden ter beschikking gestelde drinkwater of warm\n                                                tapwater op het punt van aflevering voldoet aan het eerste lid.\n\n3 Bij overschrijding van de in het eerste lid bedoelde waarde of equivalent daarvan,\n                                                doet de eigenaar onderzoek naar de overschrijding en neemt hij maatregelen om te voorkomen\n                                                dat de waarde opnieuw wordt overschreden.\n\n1 De eigenaar van een collectieve watervoorziening draagt zorg voor de uitvoering van\n                                                een legionella-risicoanalyse met betrekking tot de kans, dat niet wordt voldaan aan\n                                                artikel 27 of artikel 36, eerste lid, overeenkomstig daarvoor bij ministeri\u00eble regeling te stellen voorschriften.\n\n2 De eigenaar van een collectief leidingnet draagt zorg voor de uitvoering van een legionella-risicoanalyse\n                                                met betrekking tot het risico, dat niet wordt voldaan aan artikel 36, eerste lid, ten gevolge van een omstandigheid als bedoeld in 29, eerste lid, van de wet, overeenkomstig daarvoor bij ministeri\u00eble regeling te stellen voorschriften.\n\n3 De legionella-risicoanalyse, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt uitgevoerd\n                                                door een daarvoor op basis van BRL 6010 gecertificeerd bedrijf.\n\n4 Binnen drie maanden na iedere voor het in het eerste of tweede lid bedoelde risico\n                                                relevante wijziging van een collectieve watervoorziening, respectievelijk collectief\n                                                leidingnet, of het gebruik daarvan, dan wel een wijziging van factoren die invloed\n                                                kunnen hebben op dat risico, wordt de legionella-risicoanalyse, bedoeld in het eerste\n                                                lid respectievelijk tweede lid, opnieuw uitgevoerd. De verplichtingen, bedoeld in\n                                                de eerste volzin, gelden niet voor wijzigingen, die zijn uitgevoerd op grond van artikel 40, eerste lid, of 41, eerste lid.\n\n5 De eigenaar van een collectieve watervoorziening of collectief leidingnet draagt er\n                                                zorg voor dat de uitkomsten van de op grond van het eerste, tweede of vierde lid uitgevoerde\n                                                legionella-risicoanalyse, met een overzicht van de daarbij gebruikte gegevens en de\n                                                genomen maatregelen, voor de inspecteur ter inzage liggen ter plaatse van de collectieve\n                                                watervoorziening of het collectieve leidingnet. De inspecteur kan op verzoek van de\n                                                eigenaar toestaan dat de hiervoor bedoelde stukken op een andere plaats voor hem ter\n                                                inzage liggen. De inspecteur kan verzoeken om toezending van de gegevens aan hem,\n                                                in een door hem aangegeven vorm.\n\n6 Indien de inspecteur van oordeel is dat de legionella-risicoanalyse, bedoeld in het\n                                                eerste, tweede of vierde lid, onjuist of onvolledig is uitgevoerd dan wel anderszins\n                                                niet voldoet aan de bij ministeri\u00eble regeling vastgestelde voorschriften, kan hij\n                                                de eigenaar, bedoeld in het eerste of tweede lid, verplichten tot het wijzigen, aanvullen\n                                                of opnieuw uitvoeren van de legionella-risicoanalyse binnen een daarbij aangegeven\n                                                termijn. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.\n\n1 Indien uit een legionella-risicoanalyse als bedoeld in artikel 37, eerste, tweede of vierde lid, blijkt dat er een risico is dat niet wordt voldaan aan artikel 27 of artikel 36, eerste lid, draagt de eigenaar van de desbetreffende collectieve watervoorziening of het desbetreffende\n                                                collectieve leidingnet er zorg voor dat een daarvoor overeenkomstig BRL 6010 gecertificeerd\n                                                bedrijf op basis van de legionella-risicoanalyse een legionella-beheersplan opstelt\n                                                met betrekking tot de inrichting en het beheer van die collectieve watervoorziening\n                                                of dat collectieve leidingnet, dan wel laat hij door dit bedrijf een daarop betrekking\n                                                hebbend, bestaand legionella-beheersplan herzien. Het legionella-beheersplan strekt\n                                                ertoe dat voldaan wordt aan de artikelen 27 en 36, eerste lid.\n\n2 In het in artikel 37, vierde lid, bedoelde geval wordt het legionella-beheersplan binnen drie maanden na het tijdstip\n                                                van gereedkomen van de in dat lid bedoelde legionella-risicoanalyse opgesteld, dan\n                                                wel wordt een bestaand legionella-beheersplan binnen drie maanden na dat tijdstip\n                                                herzien, indien de legionella-risicoanalyse daartoe aanleiding geeft.\n\n3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voor zover de eigenaar, bedoeld\n                                                in het eerste lid, het in dat lid bedoelde risico binnen drie maanden na het tijdstip\n                                                van gereedkomen van de legionella-risicoanalyse opheft door zodanige wijzigingen in\n                                                de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet dat daardoor niet langer\n                                                periodieke beheersmaatregelen zijn vereist.\n\n4 Het legionella-beheersplan omvat ten minste de volgende onderdelen:\n\na. tekeningen of beschrijvingen waaruit de ligging en inrichting van de collectieve watervoorziening\n                                                      of het collectieve leidingnet blijkt;\n\nb. gegevens over de in de collectieve watervoorziening of collectief leidingnet opgenomen\n                                                      toestellen waarmee warm tapwater wordt bereid, leidingen en overige toestellen;\n\nc. gegevens over de herkomst, aard en kwaliteit van het water dat wordt gebruikt voor\n                                                      de bereiding van drinkwater, met inbegrip van warm tapwater;\n\nd. de uitkomsten van de uitgevoerde legionella-risicoanalyse of legionella-risicoanalyses;\n\ne. de maatregelen die zijn of worden genomen, de werkinstructies voor het uitvoeren van\n                                                      de maatregelen en de voorschriften die worden toegepast voor bediening, onderhoud\n                                                      en controle van de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet, voor\n                                                      zover deze betrekking hebben op de beheersing van de bij de legionella-risicoanalyse\n                                                      aangetroffen risico\u2019s, waarbij tevens wordt aangegeven wie door de eigenaar belast\n                                                      is met de uitvoering van de maatregelen, welke bevoegdheden daarvoor bestaan en op\n                                                      welke wijze en in welke frequentie de uitvoering van die maatregelen plaatsvindt;\n\nf. de tappunten waarop en de frequentie waarin het drinkwater wordt onderzocht op de\n                                                      aanwezigheid van legionellabacteri\u00ebn overeenkomstig artikel 43;\n\ng. in geval van een collectieve watervoorziening of een collectief leidingnet binnen\n                                                      een instelling als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder a of b: een omschrijving van de getroffen voorzieningen om het risico van verbranding bij\n                                                      personen, die vanwege hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet of onvoldoende\n                                                      in staat zijn de temperatuur van het bij de lichaamsverzorging of anderszins gebruikte\n                                                      drinkwater op een veilig niveau in te stellen, te voorkomen;\n\nh. de maatregelen die worden genomen indien er aanwijzingen zijn dat niet wordt voldaan\n                                                      aan artikel 27 of artikel 36, eerste lid.\n\n1 In gevallen waarin op grond van artikel 38 een verplichting bestaat tot het opstellen van een legionella-beheersplan, draagt\n                                                de eigenaar van een collectieve watervoorziening of collectief leidingnet er zorg\n                                                voor dat het legionella-beheersplan voor de inspecteur ter inzage ligt ter plaatse\n                                                van die collectieve watervoorziening of dat collectieve leidingnet. De inspecteur\n                                                kan op verzoek van de eigenaar toestaan dat het legionella-beheersplan op een andere\n                                                plaats voor hem ter inzage ligt. De inspecteur kan verzoeken om toezending van de\n                                                gegevens in een door hem aangegeven vorm.\n\n2 Indien de inspecteur van oordeel is dat het legionella-beheersplan, bedoeld in artikel 38, eerste of tweede lid, onjuist of onvolledig is dan wel anderszins niet voldoet aan de voorschriften, opgenomen\n                                                in artikel 38, vierde lid, kan hij de eigenaar verplichten tot het wijzigen, aanvullen\n                                                of opnieuw opstellen van het legionella-beheersplan binnen een daarbij aangegeven\n                                                termijn. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.\n\n1 De eigenaar van een collectieve watervoorziening of collectief leidingnet voert maatregelen\n                                                en controles uit overeenkomstig het legionella-beheersplan.\n\n2 De eigenaar, bedoeld in het eerste lid, houdt in een logboek aantekening van de krachtens\n                                                hoofdstuk 4 uitgevoerde maatregelen, controles en onderzoeken, alsmede van de resultaten\n                                                daarvan. Deze gegevens worden gedurende drie jaar bewaard.\n\n3 De eigenaar, bedoeld in het eerste lid, draagt er zorg voor dat het logboek voor de\n                                                inspecteur ter inzage ligt ter plaatse van de collectieve watervoorziening of het\n                                                collectieve leidingnet of, indien de inspecteur daarmee instemt, op een andere door\n                                                de eigenaar te bepalen plaats. Op verzoek van de inspecteur wordt het logboek aan\n                                                hem toegezonden in een door hem aangegeven vorm.\n\n1 In geval van omstandigheden die, naar de eigenaar van een collectieve watervoorziening\n                                                of collectief leidingnet redelijkerwijze kan weten of vermoeden, gevaar of beletsel\n                                                kunnen vormen voor het voldoen aan artikel 27 of artikel 36, eerste lid, voert hij uit voorzorg de maatregelen en controles uit die met het oog op deze omstandigheden\n                                                in het legionella-beheersplan zijn opgenomen of, voor zover daaromtrent in het legionella-beheersplan\n                                                geen maatregelen zijn opgenomen dan wel geen legionella-beheersplan van toepassing\n                                                is, de maatregelen en controles die in deze omstandigheden redelijkerwijs van hem\n                                                kunnen worden gevergd.\n\n2 Indien de inspecteur van oordeel is dat zich omstandigheden voordoen als bedoeld in\n                                                het eerste lid kan hij de volgens hem noodzakelijke maatregelen voorschrijven. Deze\n                                                kunnen afwijken van de in het eerste lid bedoelde maatregelen. De eigenaar, bedoeld\n                                                in het eerste lid, is gehouden de door de inspecteur voorgeschreven maatregelen terstond\n                                                en volledig uit te voeren.\n\n3 Indien het drinkwater, bedoeld in artikel 36, eerste lid, meer dan 1000 kolonie vormende eenheden legionellabacteri\u00ebn per liter bevat, informeert\n                                                de eigenaar van de desbetreffende collectieve watervoorziening of het desbetreffende\n                                                collectieve leidingnet terstond en volledig de inspecteur. De inspecteur kan bepalen\n                                                dat de eigenaar de verbruikers terstond en volledig informeert en adviseert over de\n                                                door hen te nemen maatregelen ter bescherming van hun gezondheid.\n\n4 Indien de eigenaar van de collectieve watervoorziening of het collectief leidingnet\n                                                vaststelt dat drinkwater niet voldoet aan artikel 36, eerste lid, ten gevolge van een oorzaak die gelegen is in een op zijn leidingnet aangesloten\n                                                woninginstallatie, collectieve watervoorziening, collectief leidingnet of andere installatie,\n                                                informeert hij terstond en volledig de eigenaar daarvan en adviseert hij deze over\n                                                de te nemen herstelmaatregelen. Tevens informeert hij terstond en volledig de inspecteur.\n\nHet nemen en analyseren van monsters ter uitvoering van hoofdstuk 4 en de daarop berustende\n                                          bepalingen geschiedt overeenkomstig een bij ministeri\u00eble regeling vast te stellen\n                                          methode.\n\n1 Bij de uitvoering van de legionella-risicoanalyse, bedoeld in artikel 37, eerste of tweede lid, en vervolgens ten minste om de zes maanden, onderzoekt de eigenaar van een collectieve\n                                                watervoorziening of collectief leidingnet het drinkwater op de aanwezigheid van legionellabacteri\u00ebn\n                                                bij de tappunten, bedoeld in artikel 35, vierde lid.\n\n2 Indien de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet maximaal zeven\n                                                maanden per jaar in gebruik is, is de frequentie van het in het in het eerste lid\n                                                bedoelde onderzoek ten minste eenmaal per jaar.\n\n3 Bij ministeri\u00eble regeling wordt vastgesteld op welke wijze het aantal in dit onderzoek\n                                                te betrekken meetpunten wordt bepaald. De inspecteur kan bepalen dat de meetfrequentie\n                                                of het aantal in het onderzoek te betrekken meetpunten verlaagd of verhoogd wordt.\n\n1 De te nemen beheersmaatregelen zijn gebaseerd op thermisch beheer, op fysisch beheer,\n                                                voor zover dit gecertificeerd is op basis van BRL K14010-1, op fotochemisch beheer,\n                                                voor zover dit gecertificeerd is op basis van BRL K14010-1 en onverminderd artikel 14 van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, of op een combinatie van deze beheersvormen.\n\n2 Voor zover thermisch, fysisch of fotochemisch beheer naar het schriftelijke en gemotiveerde\n                                                oordeel van het bedrijf, bedoeld in artikel 37, derde lid, en artikel 38, eerste lid, redelijkerwijs niet mogelijk is, kan, onverminderd artikel 14 van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, worden gekozen voor elektrochemisch beheer, voor zover dit gecertificeerd is op\n                                                basis van BRL K14010-2.\n\n3 Voor zover elektrochemisch beheer naar het schriftelijke en gemotiveerde oordeel van\n                                                het bedrijf, bedoeld in artikel 37, derde lid, en artikel 38, eerste lid, redelijkerwijs niet mogelijk is, kan, onverminderd artikel 14 van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, worden gekozen voor chemisch beheer.\n\n4 Bij toepassing van fysisch of fotochemisch beheer is de eigenaar van de collectieve\n                                                watervoorziening of het collectief leidingnet verantwoordelijk voor het in acht nemen\n                                                van de voorwaarden en voorschriften, opgenomen in BRL K 14010-1.\n\n5 Bij toepassing van elektrochemisch beheer is de eigenaar verantwoordelijk voor het\n                                                in acht nemen van de voorwaarden en voorschriften, opgenomen in BRL K 14010-2.\n\n6 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere voorschriften worden gesteld met betrekking\n                                                tot de toepassing van het eerste tot en met vijfde lid.\n\n1 Fysisch, fotochemisch of elektrochemisch beheer als bedoeld in artikel 44 dat uiterlijk op 3\u00a0september 2013 werd toegepast wordt tevens als gecertificeerd\n                                                beschouwd indien:\n\na. dat beheer uiterlijk op 3\u00a0september 2013 ter certificering is aangeboden en uiterlijk\n                                                      op 1\u00a0augustus 2014 gecertificeerd was;\n\nb. het beheer gelijk is aan het gecertificeerde beheer; en\n\nc. een ondertekende verklaring van de leverancier aanwezig is dat het beheer gelijk is\n                                                      aan het gecertificeerde beheer.\n\n2 Bij ministeri\u00eble regeling kunnen nadere voorschriften worden gesteld in het belang\n                                                van een goede uitvoering van het eerste lid.\n\n1 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf voldoet aan de in artikel 32, eerste lid, van de wet bepaalde hoeveelheideis en drukeis onder niet verstoorde omstandigheden, indien de\n                                             inrichtingvan het distributienet en de productiecapaciteit het mogelijk maken om op\n                                             een willekeurig moment van de dag in \u00e9\u00e9n uur tijd 1000 liter water op het leveringspunt\n                                             van een enkelvoudige huishoudelijke installatie te leveren, terwijl de druk ter plaatse\n                                             van het leveringspunt ten minste 150 kPa ten opzichte van het maaiveld is.\n\n2 In omstandigheden waarin naar het oordeel van de inspecteur naleving van de hoeveelheideis\n                                             of drukeis, bedoeld in het eerste lid, redelijkerwijs niet mogelijk is, kan gedurende\n                                             een door de inspecteur bepaalde periode en tot een daarbij bepaalde waarde worden\n                                             afgeweken van die eis.\n\n1 In geval van overschrijding van de drempelwaarde voor lekverliezen, bedoeld in artikel\n                                             4, derde lid, een na laatste alinea, van de Drinkwaterrichtlijn, stelt de eigenaar\n                                             van een drinkwaterbedrijf maatregelen vast ter vermindering van het lekkagepercentage\n                                             met de termijnen voor het realiseren daarvan en maakt hij deze maatregelen en termijnen\n                                             kenbaar aan Onze Minister overeenkomstig artikel 44, eerste lid, van de wet.\n\n2 In geval van overschrijding van de drempelwaarde, bedoeld in het eerste lid, worden\n                                             de verplichtingen, bedoeld in dat lid, voor de eerste maal uitgevoerd voor 1\u00a0januari\n                                             2029.\n\nDe eigenaar van een drinkwaterbedrijf verschaft, middels het leveringsplan, inzicht\n                                       in de redelijkerwijs te verwachten toekomstige behoefte aan drinkwater in het distributiegebied\n                                       van zijn drinkwaterbedrijf en in de daaraan verbonden consequenties ten aanzien van\n                                       de winning, zuivering en distributie van drinkwater en neemt in dat plan een daarop\n                                       aansluitende planning voor de drinkwatervoorziening op voor een periode van ten minste\n                                       tien jaar.\n\n1 De risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem bevat de elementen, genoemd\n                                             in artikel 9, tweede en vijfde lid, van de Drinkwaterrichtlijn.\n\n2 De verstorings-risicoanalyse, bedoeld in artikel 47, is onderdeel van de risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem.\n\n3 De risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem wordt door de eigenaar van een\n                                             drinkwaterbedrijf voor de eerste maal uiterlijk op 12\u00a0januari 2029 uitgevoerd en vervolgens\n                                             elke vier jaar geactualiseerd, of tussentijds indien wijzigingen in de omstandigheden\n                                             daartoe aanleiding geven.\n\n4 De risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem of de actualisatie daarvan wordt\n                                             met het oog op goedkeuring van het leveringsplan, bedoeld in artikel 37, derde lid, van de wet, aan de inspecteur te beoordeling voorgelegd op een door hem bepaalde wijze.\n\n5 Indien de inspecteur van oordeel is dat de risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem\n                                             of de actualisatie daarvan onjuist of onvolledig is uitgevoerd, kan hij de eigenaar\n                                             van het drinkwaterbedrijf verzoeken om wijziging, aanvulling of het opnieuw uitvoeren\n                                             van de risicobeoordeling of de actualisatie binnen een daarbij bepaalde termijn.\n\n6 Aan de hand van de uitkomsten van de risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem\n                                             of de actualisatie daarvan stelt de eigenaar van een drinkwaterbedrijf als onderdeel\n                                             van het leveringsplan een paragraaf \u00abrisicobeheer watervoorzieningssysteem\u00bb als bedoeld\n                                             in artikel 53, eerste lid, op met de controlemaatregelen, programma\u2019s en overige handelingen als bedoeld in\n                                             bijlage B, onderdeel 4, of actualiseert hij deze.\n\n1 Een verstorings-risicoanalyse omvat het inventariseren en analyseren van de voor het\n                                             leveringsgebied van een drinkwaterbedrijf bestaande en te verwachten dreigingen voor\n                                             de openbare drinkwatervoorziening. Een beschrijving van deze dreigingen wordt met\n                                             het oog op goedkeuring van het leveringsplan, bedoeld in artikel 37, derde lid, van de wet, voorafgaand aan de indiening van het leveringsplan aan de inspecteur ter beoordeling\n                                             voorgelegd.\n\n2 Onze Minister kan nationale dreigingen vaststellen en deze nader uitwerken in scenario\u2019s.\n                                             Hij kan de eigenaar van een drinkwaterbedrijf verplichten deze nationale dreigingen\n                                             en scenario\u2019s op te nemen in zijn verstorings-risicoanalyse.\n\n3 Indien de inspecteur van oordeel is dat de verstorings-risicoanalyse, bedoeld in het\n                                             eerste lid, onjuist of onvolledig is uitgevoerd dan wel anderszins niet voldoet aan\n                                             de in bijlage B, behorende bij dit besluit, opgenomen vereisten voor de verstoringsparagraaf van\n                                             het leveringsplan, bedoeld in het vijfde lid, kan hij de eigenaar van het drinkwaterbedrijf\n                                             verzoeken om wijziging, aanvulling of het opnieuw uitvoeren van de verstorings-risicoanalyse\n                                             binnen een daarbij aangegeven termijn.\n\n4 \nArtikel 46a, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.\n\n5 Aan de hand van de uitkomsten van de verstorings-risicoanalyse stelt de eigenaar van\n                                             een drinkwaterbedrijf als onderdeel van het leveringsplan een verstoringsparagraaf\n                                             op overeenkomstig de vereisten, opgenomen in bijlage B, onderdeel 3, behorende bij dit besluit,.\n\n1 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf stelt op basis van de dreigingen, bedoeld in\n                                             artikel 47, eerste en tweede lid, in overeenstemming met de inspecteur vast:\n\na. wat het maximale aantal personen is dat van nooddrinkwater moet kunnen worden voorzien,\n                                                   en\n\nb. de met dat aantal corresponderende hoeveelheid nooddrinkwater die krachtens artikel 35, derde lid, van de wet, in geval van een verstoring als bedoeld in dat artikel dient te worden geleverd.\n\n2 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf draagt er zorg voor dat in geval van een verstoring\n                                             als bedoeld in artikel 35, tweede lid, van de wet een nooddrinkwatervoorziening wordt ingezet waarmee ten minste drie liter nooddrinkwater\n                                             per persoon per dag kan worden geleverd op de door de gemeente aangewezen distributiepunten.\n                                             Deze distributiepunten zijn zodanig ingericht dat met \u00e9\u00e9n distributiepunt een gebied\n                                             van nooddrinkwater wordt voorzien, waar in niet-verstoorde omstandigheden maximaal\n                                             2500 personen verblijven.\n\n1 In overleg met de inspecteur draagt de eigenaar van een drinkwaterbedrijf er zorg\n                                             voor dat bij de inzet van noodwater een noodwater-risicoanalyse ten grondslag ligt\n                                             aan de beoordeling of het noodwater geen onaanvaardbare risico\u2019s voor de volksgezondheid\n                                             of het distributienet oplevert.\n\n2 De inspecteur stelt ten behoeve van de uitvoering van een noodwater-risicoanalyse\n                                             parameters ter beoordeling van de kwaliteit van noodwater op.\n\nDe eigenaar van een drinkwaterbedrijf beschikt over onafhankelijke voorzieningen,\n                                       die een continue levering van deugdelijk drinkwater gedurende ten minste tien dagen\n                                       waarborgen op basis van een gemiddeld dagverbruik, teneinde de gevolgen van uitval\n                                       van externe leveranties zo veel mogelijk te beperken.\n\nIn overleg met de inspecteur oefent de eigenaar van een drinkwaterbedrijf ten minste\n                                       een maal per twee jaar de inzet van het drinkwaterbedrijf bij verstoringen, welke\n                                       oefeningen eenmaal per vier jaar worden gecombineerd met de diensten en organisaties\n                                       die deel uitmaken van het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheidsregio\u2019s en met de politie.\n\n1 Bij uitval van een zelfstandig onderdeel van een watervoorzieningswerk draagt de eigenaar\n                                             van een drinkwaterbedrijf er zorg voor dat binnen 24 uur een hoeveelheid drinkwater\n                                             kan worden geleverd die op dagbasis ten minste 75% bedraagt van de hoeveelheid die\n                                             wordt geleverd op de maximumdag. Onder maximumdag wordt verstaan de dag in een kalenderjaar\n                                             waarop het drinkwaterwaterverbruik op etmaalbasis in een distributiegebied het hoogst\n                                             is, met een overschrijdingskans van eenmaal per tien jaar. De eerste en tweede volzin\n                                             gelden voor aansluitingen of clusters van aansluitingen met een verbruik gelijk aan\n                                             dat van 2000 huishoudelijke aansluitingen of meer.\n\n2 Voor aansluitingen of clusters van aansluitingen met een verbruik dat minder bedraagt\n                                             dan dat van 2000 huishoudelijke aansluitingen, spant de eigenaar van een drinkwaterbedrijf\n                                             zich in om te voldoen aan het eerste lid.\n\n3 Bij uitval van meerdere zelfstandige onderdelen van een watervoorzieningswerk houdt\n                                             de eigenaar van een drinkwaterbedrijf de levering in het door de uitval getroffen\n                                             distributiegebied zo veel mogelijk in stand.\n\n4 In omstandigheden waarin naar het oordeel van de inspecteur naleving van het eerste\n                                             lid redelijkerwijs niet mogelijk is, kan de inspecteur voor een daarbij te bepalen\n                                             periode ontheffing verlenen van het in dat lid bepaalde.\n\n1 Het leveringsplan, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de wet, bevat:\n\na. een paragraaf risicobeheer van het watervoorzieningssysteem als bedoeld in artikel 46a, zesde lid;\n\nb. een verstoringsparagraaf als bedoeld in artikel 47, vijfde lid;\n\nc. overige vereisten en gegevens als bedoeld in bijlage B.\n\n2 De inspecteur beoordeelt een aan hem krachtens artikel 37, derde lid, van de wet, overgelegd leveringsplan binnen zes maanden na de indiening van dat plan. Aan het\n                                             vereiste van goedkeuring, bedoeld in artikel 37, derde lid, van de wet, wordt in elk\n                                             geval voldaan indien de inspecteur niet binnen zes maanden na de indiening een beslissing\n                                             heeft genomen.\n\n3 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf herziet het leveringsplan ten minste eenmaal\n                                             per vier jaar en tussentijds indien daar aanleiding toe is. Op de herziening zijn\n                                             het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing. Zo nodig geeft de inspecteur\n                                             aanwijzingen.\n\n4 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf draagt er, voor zover dat binnen zijn vermogen\n                                             ligt, zorg voor dat het leveringsplan in overeenstemming is met het crisisplan, bedoeld\n                                             in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio\u2019s, het calamiteitenplan, bedoeld in artikel 19.14 van de Omgevingswet en andere voor de leveringszekerheid van de drinkwatervoorziening van belang zijnde\n                                             plannen, tenzij dat zou leiden tot strijdigheid met de wet en de daarop berustende\n                                             bepalingen.\n\n5 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf draagt er zorg voor dat de maatregelen en programma\u2019s\n                                             van de paragraaf risicobeheer van het watervoorzieningssysteem en de verstoringsparagraaf\n                                             worden uitgevoerd binnen een daarbij genoemde termijn, voor de eerste maal uiterlijk\n                                             op 12\u00a0januari 2029.\n\n6 Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld in het belang van\n                                             een goede uitvoering van de artikelen 46a, 47 en het eerste tot en met vijfde lid.\n\n1 Onverminderd artikel 50, eerste lid, van de wet, kan de inspecteur, indien de eigenaar van een drinkwaterbedrijf verzuimt het leveringsplan\n                                             tijdig op te stellen, de eigenaar van een drinkwaterbedrijf verzoeken om dit binnen\n                                             een daarbij aangegeven termijn alsnog te doen.\n\n2 Indien de inspecteur van oordeel is dat het leveringsplan niet aan de gestelde eisen\n                                             voldoet, kan hij de eigenaar van een drinkwaterbedrijf verzoeken het leveringsplan\n                                             binnen een daarbij aangegeven termijn in overeenstemming te brengen met die eisen.\n\n3 Zo nodig kan de inspecteur aanwijzingen geven bij een verzoek als bedoeld in het eerste\n                                             of tweede lid.\n\n4 Indien de eigenaar van een drinkwaterbedrijf geen gevolg geeft aan een verzoek op\n                                             grond van het eerste of tweede lid, kan Onze Minister voorzien in het gevorderde ten\n                                             laste van de eigenaar van het desbetreffende drinkwaterbedrijf.\n\nDe uitvoering van de prestatievergelijking vindt plaats volgens een bij ministeri\u00eble\n                                          regeling te bepalen frequentie.\n\n1 Het protocol, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de wet, bevat naast de in dat lid genoemde elementen:\n\na. een beschrijving van de te hanteren prestatie-indicatoren en de daaraan ten grondslag\n                                                      liggende berekeningsmethodieken;\n\nb. een model van een verslag als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de wet;\n\nc. voorschriften met betrekking tot:\n\n1\u00b0. de bronnen die gehanteerd mogen worden voor het verzamelen van de gegevens, bedoeld\n                                                            in artikel 40, eerste lid, onder d, van de wet;\n\n2\u00b0. het standaardiseren van de bedoelde gegevens;\n\n3\u00b0. het waarborgen van de betrouwbaarheid en validiteit van die gegevens.\n\n2 Financi\u00eble gegevens worden voorzien van een goedkeurende verklaring van een registeraccountant.\n\n1 De in het protocol op te nemen prestatie-indicatoren voor kwaliteit hebben ten minste\n                                                betrekking op:\n\na. bij ministeri\u00eble regeling aangewezen parameters en de daarbij behorende waarden en\n                                                      de frequentie en mate van overschrijdingen daarvan;\n\nb. de kwaliteitsbewaking;\n\nc. de lek- en spuiverliezen;\n\nd. de druk in het distributienet.\n\n2 De in het protocol op te nemen prestatie-indicatoren voor klantenservice hebben ten\n                                                minste betrekking op de volgende dienstverleningsprocessen:\n\na. het verhelpen van verstoringen;\n\nb. geplande en ongeplande onderbrekingen van de levering;\n\nc. facturering;\n\nd. onderhoud aan het distributienet;\n\ne. meteropname;\n\nf. verhuizingen.\n\n3 De in het protocol op te nemen prestatie-indicatoren voor milieuaspecten hebben ten\n                                                minste betrekking op:\n\na. het energieverbruik van het drinkwaterbedrijf;\n\nb. het percentage hergebruik van afvalstoffen van het drinkwaterbedrijf,\n\nc. de duurzaamheid van het inkoopbeleid van het drinkwaterbedrijf.\n\n4 De in het protocol op te nemen prestatie-indicatoren voor kosteneffici\u00ebntie hebben\n                                                ten minste betrekking op de kosten van drinkwater, te onderscheiden in:\n\na. operationele kosten;\n\nb. vermogenskosten;\n\nc. afschrijvingen.\n\n1 Het verslag, bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de wet, bevat ten minste:\n\na. een weergave van de prestaties van de afzonderlijke drinkwaterbedrijven in onderlinge\n                                                      vergelijking op basis van de gehanteerde prestatie-indicatoren;\n\nb. een weergave van de veranderingen van de prestaties in de tijd;\n\nc. een weergave van de kosten en kostenontwikkeling voor de kostensoorten, genoemd in\n                                                      artikel 57, vierde lid;\n\nd. een weergave van de kosten en kostenontwikkeling van drinkwater per kubieke meter\n                                                      geleverd drinkwater en per aansluiting;\n\ne. een weergave van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling;\n\nf. een analyse van de gerealiseerde effici\u00ebntieverbetering;\n\ng. informatie over de vermogensopbouw en de opbouw van reserves;\n\nh. informatie over de uitkeringen aan aandeelhouders en andere winstgerechtigden.\n\n2 De in het verslag opgenomen gegevens en overige informatie zijn volledig en voldoende\n                                                gedetailleerd om een adequaat beeld van de prestaties van de drinkwaterbedrijven te\n                                                verkrijgen.\n\nBij ministeri\u00eble regeling worden in het belang van de volksgezondheid gegevens als\n                                       bedoeld in artikel 51 van de wet aangewezen die door de eigenaar van een drinkwaterbedrijf aan de toezichthouder worden\n                                       verstrekt, op een bij die regeling aangegeven wijze.\n\n[Red: Wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit.]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit gegevensverwerving CBS.]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden.]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit hygi\u00ebne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit milieu-effectrapportage 1994.]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit tijdelijke herindeling ministeri\u00eble taken in geval van een\n                                       terroristische dreiging met een urgent karakter.]\n\n[Red: Wijzigt het Mijnbouwbesluit.]\n\n[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Verpakte waters.]\n\n1 Een risicoanalyse, uitgevoerd op grond van of overeenkomstig artikel 17k, eerste en tweede lid, van het Waterleidingbesluit, zoals dat luidde onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit,\n                                             geldt als een legionella-risicoanalyse, uitgevoerd op grond van artikel 37, eerste, tweede en derde lid.\n\n2 Een beheersplan, opgesteld op grond van of overeenkomstig artikel 17l, eerste en tweede lid, van het Waterleidingbesluit, zoals dat luidde onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit,\n                                             geldt als een legionella-beheersplan, opgesteld op grond van artikel 38, eerste en vierde lid.\n\n3 In gevallen waarin het eerste of tweede lid van toepassing zijn, zijn de artikelen 37, vierde, vijfde en zesde lid, respectievelijk 38, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing.\n\n4 Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing, indien bij een controle als\n                                             bedoeld in artikel 24, eerste of tweede lid, van de wet blijkt dat een risicoanalyse of een beheersplan, uitgevoerd op grond van of overeenkomstig\n                                             artikel 17k, eerste en tweede lid, respectievelijk artikel 17l, eerste en tweede lid, van het Waterleidingbesluit, onjuist of onvolledig is uitgevoerd dan wel anderszins niet voldoet aan de in artikel\n                                             17k en 17l van het Waterleidingbesluit gestelde voorschriften.\n\n5 In geval van een situatie als bedoeld in artikel 35, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 2\u00b0, dan wel een situatie als bedoeld in artikel 35, eerste lid, aanhef en onderdeel\n                                             i, wordt aan de in hoofdstuk 4 bedoelde verplichtingen voor de eerste maal gevolg gegeven binnen ten hoogste \u00e9\u00e9n\n                                             jaar nadat dit besluit in werking is getreden.\n\n6 Aan de in artikelen 15 tot en met 17 bedoelde verplichtingen wordt voor de eerste maal gevolg gegeven binnen ten hoogste\n                                             \u00e9\u00e9n jaar nadat dit besluit in werking is getreden.\n\n7 Een melding, gedaan op grond van of overeenkomstig de brieven inzake gedifferentieerde\n                                             handhaving van koper-zilverionisatie (d.d. 20 februari 2007 en 20 augustus 2008) of\n                                             de brief inzake gedifferentieerde handhaving van anodische oxidatie (d.d. 6 maart\n                                             2008), geldt als een melding, gedaan op grond van artikel 14, derde lid, van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden.\n\nDit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Drinkwaterwet in werking treedt.\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Drinkwaterbesluit.\n\nLasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in\n                                       het Staatsblad zal worden geplaatst.\n\n\n\n\u2019s-Gravenhage, 23 mei 2011\n\nBeatrix\n\nDe Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,\n\nJ. J. \nAtsma\n\nDe Minister van Veiligheid en Justitie,\n\nI. W. \nOpstelten\n\nParameter\n\nMaximum waarde\n\nEenheid\n\nOpmerkingen\n\nEscherichia coli\n\n0\n\nkve/100 ml\n\nkve = kolonievormende eenheden\n\nIntestinale enterococcen\n\n0\n\nkve/100 ml\n\nCryptosporidium\n\n\u2013\n\n1\n\n(Entero)virussen\n\n\u2013\n\n1\n\nGiardia\n\n\u2013\n\n1\n\nCampylobacter\n\n\u2013\n\n1\n\nBacteriofagen\n\n\u2013\n\npve/l\n\npve = plaquevormende eenheden\n\n1\n\n1 Micro-organismen mogen krachtens artikel 21, eerste lid, en artikel 25 van de wet, niet in een zodanige concentratie in het drinkwater voorkomen dat nadelige gevolgen\n                                 voor de volksgezondheid kunnen ontstaan. Voor bepaalde micro-organismen, zoals virussen\n                                 en protozoa (onder meer Cryptosporidium en Giardia), is het niet mogelijk om concentraties\n                                 te meten op het zeer lage niveau, waarop blootstelling relevant is voor de gezondheid\n                                 van de gebruiker. In plaats hiervan dient de eigenaar die gebruik maakt van oppervlaktewater\n                                 als grondstof voor de bereiding van drinkwater op basis van metingen van de desbetreffende\n                                 micro-organismen in de grondstof en gegevens over de verwijderingscapaciteit bij de\n                                 verschillende zuiveringsprocessen (inclusief eventuele bodempassages) in overleg met\n                                 de inspecteur een kwantitatieve risicoanalyse voor het bereide drinkwater op te stellen.\n                                 Het ILT-richtsnoer Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater (AMVD) kan hiervoor\n                                 gebruikt worden.\n\nVoor het door middel van deze risicoanalyse berekende theoretische infectierisico\n                                 geldt een grenswaarde van \u00e9\u00e9n infectie per 10\u00a0000 personen per jaar. Indien het berekende\n                                 infectierisico groter is dan de genoemde grenswaarde, dient de eigenaar met de inspecteur\n                                 te overleggen over te nemen maatregelen. De inspecteur kan bepalen dat voor kwetsbare\n                                 grondwaterwinningen eenzelfde risicoanalyse wordt uitgevoerd. Hiertoe dient het ILT-richtsnoer\n                                 \u00abAnalyse microbiologische veiligheid drinkwater\u00bb gebruikt te worden.\n\nTot de groep van bacteriofagen worden in elk geval gerekend de somatische colifagen\n                                 en de F-specifieke bacteriofagen.\n\nParameter\n\nMaximum waarde\n\nEenheid\n\nOpmerkingen\n\nAcrylamide\n\n0,10\n\n\u03bcg/l\n\n1\n\nAntimoon\n\n10,0\n\n\u03bcg/l\n\nArseen\n\n10\n\n\u03bcg/l\n\nBenzeen\n\n1,0\n\n\u03bcg/l\n\nBenzo(a)pyreen\n\n0,010\n\n\u03bcg/l\n\nBisfenol A\n\n2,5\n\n\u03bcg/l\n\n2\n\nBoor\n\n1,5\n\nmg/l\n\n3\n\nBromaat\n\n1,0\n\n\u03bcg/l\n\nBij desinfectie geldt een maximale waarde van 5,0\u00a0\u03bcg/l (als 90 percentielwaarde, met\n                                                een maximum van 10\u00a0\u03bcg/l)\n\nCadmium\n\n5,0\n\n\u03bcg/l\n\nChloraat\n\n0,25\n\nmg/L\n\n4,\n2\n\nChloriet\n\n0,25\n\nmg/L\n\n5,\n2\n\nChroom\n\n25\n\n\u03bcg/l\n\n6\n\nCyaniden (totaal)\n\n50\n\n\u03bcg/l\n\n7\n\n1,2-Dichloorethaan\n\n3,0\n\n\u03bcg/l\n\nEpichloorhydrine\n\n0,10\n\n\u03bcg/l\n\n1\n\nFluoride\n\n1,0\n\nmg/l\n\nGehalogeneerde azijnzuren (HAA\u2019s)\n\n60\n\n\u03bcg/l\n\n8,\n2\n\nKoper\n\n2,0\n\nmg/l\n\n9\n\nKwik\n\n1,0\n\n\u03bcg/l\n\nLood\n\n5\n\n\u03bcg/l\n\n9\n\nMicrocystine-LR\n\n1,0\n\n\u03bcg/l\n\n10,\n2\n\nNikkel\n\n20\n\n\u03bcg/l\n\n9\n\nNitraat\n\n50\n\nmg/l\n\n11\n\nNitriet\n\n0,1\n\nmg/l\n\n11\n\nN- nitrosodimethylamine (NDMA)\n\n12\n\nng/l\n\nPolycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK\u2019s) (som)\n\n0,10\n\n\u03bcg/l\n\nSom van gespecificeerde verbindingen met concentratie hoger dan de detectiegrens12.\n\nPolychloorbifenylen (PCB\u2019s) (individueel)\n\n0,10\n\n\u03bcg/l\n\nPer stof.\n\nPCB\u2019s (som)\n\n0,50\n\n\u03bcg/l\n\nSom van gespecificeerde verbindingen met concentratie > 0,05 \u03bcg/l13.\n\nPesticiden (individueel)\n\n0,10\n\n\u03bcg/l\n\nPer stof14. Voor aldrin, dieldrin, heptachloor en heptachloorepoxide geldt een maximumwaarde\n                                                van 0,030 \u03bcg/l.\n\nPesticiden (som)\n\n0,50\n\n\u03bcg/l\n\nSom van afzonderlijke pesticiden met concentratie hoger dan de detectiegrens.\n\nSom van PFAS\n\n0,10\n\n\u03bcg/l\n\n15,\n2\n\nSeleen\n\n20\n\n\u03bcg/l\n\n16\n\nTetra- en trichlooretheen (som)\n\n10\n\n\u03bcg/l\n\nTrihalomethanen (som)\n\n25\n\n\u03bcg/l\n\n17\n\nUraan\n\n30\n\n\u03bcg/l\n\n2\n\nVinylchloride\n\n0,10\n\n\u03bcg/l\n\n1\n\n1 Deze parameterwaarde heeft betrekking op de residuele monomeerconcentratie in het\n                                 water, berekend aan de hand van specificaties inzake de maximum migratie van de overeenkomstige\n                                 polymeer in contact met water, of betreft een feitelijk gemeten waarde.\n\n2 Deze norm wordt van kracht op 12\u00a0januari 2026.\n\n3 Er wordt een parameterwaarde van 2,4 mg/l toegepast wanneer ontzilt water de voornaamste\n                                 bron van het betrokken watervoorzieningssysteem is, of in regio's waar de geologische\n                                 omstandigheden tot hoge concentraties in het grondwater kunnen leiden.\n\n4 Er wordt een parameterwaarde van 0,70 mg/l toegepast wanneer een desinfectiemethode\n                                 die chloraat, met name chloordioxide, voortbrengt, wordt gebruikt voor het desinfecteren\n                                 van voor menselijke consumptie bestemd water. Waar mogelijk streven de lidstaten,\n                                 zonder dat evenwel de desinfectie in gevaar mag komen, naar een lagere waarde. Deze\n                                 parameter wordt alleen gemeten indien dergelijke desinfectiemethoden worden toegepast.\n\n5 Er wordt een parameterwaarde van 0,70 mg/l toegepast wanneer een desinfectiemethode\n                                 die chloriet, met name chloordioxide, voortbrengt, wordt gebruikt voor het desinfecteren\n                                 van voor menselijke consumptie bestemd water. Waar mogelijk streven de lidstaten,\n                                 zonder dat evenwel de desinfectie in gevaar mag komen, naar een lagere waarde. Deze\n                                 parameter wordt alleen gemeten indien dergelijke desinfectiemethoden worden toegepast.\n\n6 Deze norm wordt van kracht op 12\u00a0januari 2036, voor die tijd geldt de norm van 50\n                                 microgram/L.\n\n7 Met behulp van de methode zoals voorgeschreven in de Drinkwaterregeling moet het\n                                 totaal aan cyanide in elke vorm worden bepaald.\n\n8 Deze parameter wordt alleen gemeten wanneer desinfectiemethoden die HAA's kunnen\n                                 voortbrengen, worden gebruikt voor het desinfecteren van voor menselijke consumptie\n                                 bestemd water. Deze is de som van de volgende vijf representatieve stoffen: monochloor-,\n                                 dichloor- en tricholoorazijnzuur, en mono- en dibroomazijnzuur\n\n9 Nadere voorschriften ten aanzien van monitoring worden gegeven in de Drinkwaterregeling.\n\n10 Deze parameter moet alleen worden gemeten in geval van potenti\u00eble bloei in bronwater\n                                 (stijgende dichtheid van cyanobacteri\u00eble cellen of bloeipotentieel).\n\n11 Ten aanzien van de concentraties nitraat en nitriet dient tevens te worden voldaan\n                                 aan de voorwaarde dat [nitraat]/50 +[nitriet]/3 <1, waarbij de rechte haken de concentratie\n                                 in mg/l uitdrukken, voor nitraat in NO3, en voor nitriet in NO2.\n\n12 De gespecificeerde verbindingen zijn: pyreen, benzo(a)antraceen, benzo(ghi)peryleen,\n                                 fenantreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, anthraceen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen,\n                                 chryseen en fluorantheen.\n\n13 De gespecificeerde verbindingen zijn: PCB nr. 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180.\n\n14 Onder pesticiden wordt verstaan: organische insecticiden, organische herbiciden,\n                                 organische fungiciden, organische nematociden, organische acariciden, organische algiciden,\n                                 organische rodenticiden, organische slimiciden en soortgelijke producten (onder meer\n                                 groeiregulatoren). De norm van 0,1 \u03bcg/l geldt ook voor humaan toxicologisch relevante\n                                 metabolieten, afbraak- en reactieproducten van pesticiden. Voor metabolieten van pesticiden\n                                 en afbraak- of reactieproducten, die niet humaan toxicologisch relevant zijn, geldt\n                                 een norm van 1,0 \u03bcg per liter.\n\n15 Dit is de som van per- en polyfluoralkylstoffen die risicovol worden geacht in verband\n                                 met voor menselijke consumptie bestemd water, en die zijn opgenomen in bijlage III,\n                                 deel B, punt 3 van de Drinkwaterrichtlijn.\n\n16 Er wordt een parameterwaarde van 30 \u03bcg/l toegepast voor regio\u2019s waar de geologische\n                                 omstandigheden tot hoge concentraties in het grondwater kunnen leiden.\n\n17 De maximumwaarde geldt bij het gebruik van chloor(verbindingen) voor desinfectie;\n                                 in de overige situaties geldt de maximumwaarde genoemd in Tabel IIIc bij gehalogeneerde\n                                 alifatische koolwaterstoffen. De gespecificeerde verbindingen zijn: chloroform, bromoform,\n                                 dibroomchloormethaan en broomdichloormethaan. De concentratie broomdichloormethaan\n                                 mag niet hoger zijn dan 15 \u03bcg/l. De somwaarde van 25 \u03bcg/l geldt als 90 percentiel,\n                                 met een maximum van 50 \u03bcg/l. Voor drinkwatervoorzieningen op mijnbouwinstallaties\n                                 als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet, geldt als somwaarde 100 \u03bcg/l, waarbij het gehalte broomdichloormethaan maximaal\n                                 60 \u03bcg/l mag zijn.\n\nParameter\n\nMaximum waarde (tenzij anders aangegeven)\n\nEenheid\n\nOpmerkingen\n\nAeromonas (30 \u00b0C)\n\n1.000\n\nkve/100 ml\n\nkve = kolonievormende eenheden\n\nAmmonium\n\n0,20\n\nmg/l\n\nBacteri\u00ebn van de coligroep\n\n0\n\nkve/100 ml\n\nChloride\n\n150\n\nmg/l\n\nJaargemiddelde.\n\nClostridium perfringens (inclusief sporen)\n\n0\n\nkve/100 ml\n\nDOC/TOC\n\nGeen abnormale verandering\n\nmg/l\n\n1\n\nGeleidingsvermogen\n\n125 bij 20 \u00b0C\n\nmS/m\n\nHardheid (totaal)\n\n> 1\n\nmmol/l\n\nTotale hardheid te berekenen als aantal mmol Ca2+ plus Mg2+/l. Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding of ontzouting. Toetsing\n                                                vindt plaats aan de 90 percentiel van de meetgegevens2\n\nKoloniegetal bij 22 \u00b0C\n\n100\n\nkve/ml\n\nGeometrisch jaargemiddelde\n\nSaturatie Index (SI)\n\n> \u20130,2\n\npH-eenheden\n\nJaargemiddelde.\n\nTemperatuur\n\n25 \u00b0C\n\nGeldt voor drinkwater\n\nVrij chloor\n\n0,1 < mg/l < 0,3\n\nmg/l\n\n3\n\nWaterstofcarbonaat\n\n> 60\n\nmg/l\n\nZuurgraad\n\n7,0 < pH < 9,5\n\npH-eenheden\n\nZuurstof\n\n>2\n\nmg/l\n\n1 Indien DOC/TOC (dissolved organic carbon/total organic carbon) niet wordt bepaald,\n                                 dan dient de oxideerbaarheid met KMnO4 te worden bepaald (norm 5,0\u00a0mg/l O2).\n\n2 Deze parameter geldt niet voor water als bedoeld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Verpakte waters. Er kunnen minimumconcentraties van calcium en magnesium of van totaal opgeloste\n                                 vaste stoffen in onthard of gedemineraliseerd water worden bepaald, rekening houdend\n                                 met de kenmerken van water dat deze processen ondergaat.\n\n3 Geldt alleen voor zover bij drinkwatervoorzieningen op mijnbouwinstallaties als bedoeld\n                                 in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet, natriumhypochloriet aan het drinkwater wordt toegevoegd ter desinfectie van het\n                                 water. De contacttijd tussen het chloor en het water moet ten minste 30 minuten bedragen.\n\nParameter\n\nMaximum waarde\n\nEenheid\n\nOpmerkingen\n\nAluminium\n\n200\n\n\u03bcg/l\n\nNoot 1\n\nGeur\n\nAanvaardbaar voor de gebruikers en geen abnormale verandering\n\n\u2013\n\nNoot 2\n\nKleur\n\n20\n\nmg/l Pt/Co\n\nIJzer\n\n200\n\n\u03bcg/l\n\nMangaan\n\n50\n\n\u03bcg/l\n\nNatrium\n\n150\n\nmg/l\n\nJaargemiddelde (maximum 200 mg/l)\n\nSmaak\n\nAanvaardbaar voor de gebruikers en geen abnormale verandering\n\n\u2013\n\nNoot 2\n\nSulfaat\n\n150\n\nmg/l\n\nTroebelingsgraad\n\n4 (tap) 1 (af pompstation)\n\nFTE\n\nFTE = formazine troebelingseenheden Noot 3.\n\nZink\n\n3,0\n\nmg/l\n\nNa > 16 uur stilstand\n\nNoten:\n\n1) Bij (dreigende) overschrijding van een waarde voor aluminium van 30 \u03bcg/l dient dit\n                                 aan de inspecteur gemeld te worden in verband met het eventueel gebruik van het drinkwater\n                                 voor nierdialyse.\n\n2) Analyse kan kwalitatief worden uitgevoerd. Indien het resultaat positief is dient\n                                 een kwantitatieve analyse te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld volgens de verdunningsmethode.\n\n3) In aanvulling op de kwantitatieve eis geldt dat de troebelingsgraad aanvaardbaar\n                                 voor de gebruikers dient te zijn en geen abnormale veranderingen mag vertonen.\n\nParameter\n\nMaximum waarde\n\nEenheid\n\nOpmerkingen\n\nAOX\n\n\u2013\n\n\u03bcmol X/l\n\nAromatische aminen\n\n1\n\n\u03bcg/l\n\nIndien metaboliet van pesticiden dan 0,1 \u03bcg/l. Noot 2\n\n(Chloor)fenolen\n\n1\n\n\u03bcg/l\n\nIndien metaboliet van pesticiden dan 0,1 \u03bcg/l Noot 2\n\nDiglyme(n)\n\n1\n\n\u03bcg/l\n\nEthyl tert-butyl ether (ETBE)\n\n1\n\n\u03bcg/l\n\nGehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen\n\n1\n\n\u03bcg/l\n\nNoot 4\n\nGehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen\n\n1\n\n\u03bcg/l\n\nNoot 4\n\nMethyl tert-butyl ether (MTBE)\n\n1\n\n\u03bcg/l\n\nMonocyclische koolwaterstoffen / aromaten\n\n1\n\n\u03bcg/l\n\nNoot 4\n\nOverige antropogene stoffen\n\n1\n\n\u03bcg/l\n\nNoot 3\n\nNoten:\n\n1) Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen.\n                                 Wanneer de aangegeven waarde (1\u00a0\u03bcg/l) wordt gemeten zal er nader onderzoek plaatsvinden\n                                 overeenkomstig artikel 25, eerste lid, van het Drinkwaterbesluit. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit\n                                 van de bron te bewaken.\n\n2) Metabolieten van pestciden, welke in humaan toxicologisch opzicht relevant zijn,\n                                 vallen onder tabel II van deze bijlage. Voor de overige metabolieten geldt een norm\n                                 van 1,0 \u03bcg/l (zie tabel II noot 7).\n\n3) Met deze parameter worden stoffen bedoeld die niet behoren tot de andere parameters\n                                 in deze tabel maar welke een bedreiging voor de drinkwatervoorziening kunnen zijn.\n\n4) Voor enkele individuele stoffen uit deze parametergroep geldt ook een maximale waarde\n                                 in tabel II.\n\nParameter\n\nParameterwaarde\n\nEenheid\n\nOpmerkingen\n\nRadon\n\n100\n\nBq/l\n\nNoot 1, 3\n\nTritium\n\n100\n\nBq/l\n\nNoot 2, 3\n\nIndicatieve Dosis\n\n0,10\n\nmSv\n\nNoot 3\n\nNoot 1:\n\na. De lidstaten mogen voor radon een niveau bepalen dat niet mag worden overschreden\n                                 en waaronder de optimalisering van de bescherming wordt voortgezet, zonder dat de\n                                 watervoorziening op nationale of regionale schaal in gevaar wordt gebracht. Het niveau\n                                 dat een lidstaat bepaalt ligt tussen 100 Bq/l en 1.000 Bq/l. Ter vereenvoudiging van\n                                 de nationale wetgeving kunnen de lidstaten ervoor kiezen de parameterwaarde op dit\n                                 niveau af te stemmen. Nederland legt op basis van bestaande metingen de grens op 100\n                                 Bq/L (uit eerdere monitoringsonderzoeken blijkt dat de maximale radonconcentratie\n                                 in ruw water en drinkwater <20 Bq/L is).\n\nb. Wanneer de radonconcentraties 1.000 Bq/l overschrijden worden remedi\u00ebrende maatregelen\n                                 zonder meer billijk geacht om redenen van stralingsbescherming. Dit is tot nu toe\n                                 in Nederland niet aan de orde. Indien nodig is de praktische maatregel: beluchten.\n\nNoot 2: Hoge tritiumniveaus kunnen duiden op andere kunstmatige radionucliden. Als\n                                 de tritiumconcentratie de parameterwaarde ervan overschrijdt, is een analyse van de\n                                 aanwezigheid van andere kunstmatige radionucliden noodzakelijk. Dit is geregeld in\n                                 de Drinkwaterregeling en, in samenhang daarmee, de desbetreffende richtlijn van de\n                                 Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT).\n\nNoot 3: De wijze van monitoring en berekening van de indicatieve dosis is geregeld\n                                 in de Drinkwaterregeling en, in samenhang daarmee, de desbetreffende richtlijn van de ILT.\n\nTen aanzien van de organisatie, maatregelen, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden\n                                 van een drinkwaterbedrijf bevat het leveringsplan in ieder geval:\n\n1. Algemene gegevens:\n\na) Begripsomschrijvingen\n\nb) Een beschrijving van de wijze waarop de totstandkoming, actualisering, vaststelling\n                                             en verspreiding van het leveringsplan is gewaarborgd.\n\nc) Contactgegevens voor de verantwoordelijke functionarissen voor het leveringsplan.\n\nd) Beschrijving van de relaties tussen het leveringsplan en eventuele andere bedrijfsplannen\n                                             van het drinkwaterbedrijf.\n\ne) Een toekomstvisie conform artikel 46 zoals:\n\ni. Behoefteprognose voor een periode van 10 jaar\n\nii. Planning ter veiligstelling van de drinkwatervoorziening gesplitst naar winning, zuivering\n                                                   en distributie voor een periode van 10 jaar.\n\nf) Een verzendlijst.\n\n2. Leveringsparagraaf niet-verstoorde omstandigheden\n\na) Aanpak van het voldoen aan de leveringsverplichtingen in niet-verstoorde omstandigheden\n\n3. Verstoringsparagraaf\n\na) Een overzicht van de administratieve en organisatorische gegevens van het drinkwaterbedrijf,\n                                             zoals:\n\ni. Vestigingsplaatsen\n\nii. Organisatieschema met verantwoordelijkheden en autorisaties\n\nb) Een schematisch overzicht van technische gegevens van het drinkwaterbedrijf, zoals:\n\ni. Overzicht van winning- en productielocaties\n\nii. Overzicht van het transport en distributienet, inclusief koppelingen met naburige\n                                                   bedrijven\n\niii. Overzicht van de capaciteit en levering onder niet-verstoorde omstandigheden\n\niv. Overzicht van de beschikbare reservecapaciteit en koppelingsregelingen met andere\n                                                   drinkwaterbedrijf voor gebruik bij verstoringen\n\nv. Verstoringsregistratie\n\nEen verstorings-risicoanalyse zoals bedoeld in artikel 47 met in ieder geval de onder c) tot en met j) beschreven gegevens, analyses en maatregelen.\n\nc) Inventarisatie en analyse van de bestaande en te verwachte dreigingen voor de openbare\n                                             drinkwatervoorziening\n\nd) Algemeen beleid inzake weerstandsverhoging tegen deze dreigingen en de gemaakte keuze\n                                             hoe deze dreigingen worden ondervangen (verdeling over preventie, preparatie, respons,\n                                             nazorg en restrisico\u2019s)\n\ne) Beschrijving van de op grond van de verstorings-risicoanalyse getroffen beveiligingmaatregelen,\n                                             zoals:\n\ni. Opzet en onderhoud van de organisatorische beveiligingsmaatregelen; dit pakket aan\n                                                   maatregelen bevat ten minste:\n\n\u2013 de aanwijzing van een beveiligingsdeskundige die belast is met de uitvoering en de\n                                                         naleving van de beveiligingsmaatregelen\n\n\u2013 de aanwijzing van een plaatsvervanger van de beveiligingsdeskundige\n\n\u2013 een plan voor de interne beveiligingsorganisatie\n\n\u2013 een plan voor de externe beveiligingsorganisatie\n\n\u2013 een evaluatieprogramma om de doeltreffendheid van de beveiligingsmaatregelen te kunnen\n                                                         beoordelen\n\n\u2013 Het plan voor de externe beveiligingsorganisatie wordt opgesteld in afstemming met\n                                                         de voor de openbare orde en openbare veiligheid verantwoordelijke diensten\n\nii. Opzet en onderhoud van de personele maatregelen; dit pakket bevat maatregelen die\n                                                   weerstand bieden aan de dreigingen uit de verstorings-risicoanalyse\n\niii. Opzet en onderhoud van de bouwkundige en technische beveiligingsmaatregelen; dit pakket\n                                                   aan maatregelen bevat maatregelen die ten minste vertraging bieden tegen de dreigingen\n                                                   uit de verstorings-risicoanalyse\n\niv. Opzet en inhoud van de elektronische beveiligingsmaatregelen; dit pakket aan maatregelen\n                                                   bevat maatregelen die ten minste de dreigingen uit de verstorings-risicoanalyse kunnen\n                                                   signaleren\n\nv. Opzet en onderhoud van de informatie beveiligingsmaatregelen; dit pakket aan maatregelen\n                                                   bevat maatregelen die ten minste weerstand bieden tegen de dreigingen uit de verstorings-risicoanalyse.\n\nf) Beschrijving van de op grond van de verstorings-risicoanalyse getroffen verstoringsmaatregelen,\n                                             zoals:\n\ni. Beschrijving van de algemene werkwijze bij verstoringen\n\n\u2013 Opbouw en inrichting van de verstoringsorganisatie\n\n\u2013 Functionele invulling van de verstoringsorganisatie\n\n\u2013 Beschrijving van het systeem van melding en alarmering\n\n\u2013 Beschrijving van het systeem van opschaling\n\n\u2013 Beschrijving van de hersteldienst\n\n\u2013 Schematisch overzicht van de alle bij een verstoring betrokken partijen\n\nii. Beschrijving van de specifieke verstoringsbestrijdingsplannen\n\ng) Beschrijving van de strategie inzake communicatie bij verstoringen\n\nh) Beschrijving van de strategie, het gekozen concept, de organisatie en de middelen\n                                             voor de inrichting van de nooddrinkwatervoorziening\n\ni) Beschrijving van de strategie inzake de noodwatervoorziening\n\nj) Beschrijving van de afhandeling van de evaluatie na een verstoring.\n\n4. Paragraaf risicobeheer watervoorzieningssysteem.\n\nParagraaf risicobeheer watervoorzieningssysteem als bedoeld in artikel 46a, zesde lid, en artikel 53, eerste lid, van het Drinkwaterbesluit met een beschrijving van:\n\na) de risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem, bedoeld in artikel 9, tweede\n                                             en vijfde lid, van de Drinkwaterrichtlijn en\n\nb) de controlemaatregelen, programma\u2019s en overige handelingen in het kader van het risicobeheer\n                                             van het watervoorzieningssysteem, bedoeld in artikel 9, derde en vierde lid, van de\n                                             Drinkwaterrichtlijn.\n\n5. Een beschrijving van het lekverliesverlies en de mogelijkheden om deze terug te dringen,\n                                       met gebruikmaking van de meetmethode \u00abInfrastructural leakage index (ILI)\u00bb of een\n                                       andere door Onze Minister aangewezen geschikte methode, overeenkomstig artikel 4,\n                                       derde lid, van de Drinkwaterrichtlijn.\n\nDe gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet wordt vastgesteld met behulp van de onderstaande\n                                 formule\n\nrTV = rVV x (1 \u2013 EV) + rEV x EV;\n\nwaarbij:\n\nrTV = gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet;\n\nrVV = vergoeding voor vreemd vermogen;\n\nrEV = vergoeding voor eigen vermogen;\n\nEV = aandeel eigen vermogen in het totaal van eigen en vreemd vermogen1.\n\nDe vergoeding vreemd vermogen (rVV) en de vergoeding eigen vermogen (rEV) worden als volgt bepaald2:\n\nrVV = rrvv + ro;\n\nrEV = rrev + \u03b2EV(mrp);\n\nwaarbij:\n\nrr = risicovrije rente, inclusief inflatie;\n\nro = rente-opslag;\n\nmrp = marktrisicopremie3;\n\n\u03b2EV = De equity b\u00e8ta is een maat voor het marktrisico dat een investeerder loopt door\n                                 te investeren in de aandelen van een specifieke onderneming ten opzichte van het risico\n                                 van het investeren in de marktportefeuille."}