Title: wetten.nl - Regeling - Archiefregeling - BWBR0027041

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027041/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Archiefregeling - BWBR0027041", "content": "Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009,\n                                    nr. WJZ/178205 (8189), met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke\n                                    staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen\n                                    (Archiefregeling)\n\nDe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met\n                                    de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;\n\nGelet op de artikelen 11, tweede lid, 12 en 13, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995;\n\nBesluit:\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\na. \narchiefbescheiden: voor wat betreft:\n\n1\u00b0. \nhoofdstuk 2: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995;\n\n2\u00b0. \nhoofdstuk 3: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 12 van het Archiefbesluit 1995;\n\nb. \nbestandsformaat: code volgens welke digitale gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen;\n\nc. \nbesturingsprogrammatuur: programmatuur bestemd voor de besturing van computers en software;\n\nd. \nconversie: omzetting of overzetting van gegevens in een ander bestandsformaat;\n\ne. \ndigitale archiefbescheiden: archiefbescheiden die uitsluitend met behulp van besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur\n                                             geraadpleegd kunnen worden;\n\nf. \nDIN: door het Deutsches Institut f\u00fcr Normung uitgegeven norm, vermeld in bijlage 1 bij deze regeling;\n\ng. \nemulatie: techniek waarmee een computer of toepassingsprogrammatuur zich hetzelfde gedraagt\n                                             als \u00e9\u00e9n van een oudere generatie;\n\nh. \ngedrag: geheel van dynamische en interactieve kenmerken van archiefbescheiden\n\n1\u00b0. bij raadpleging of gebruik ten tijde van het ontvangen of opmaken van de archiefbescheiden\n                                                   door het overheidsorgaan; en\n\n2\u00b0. die voor het overheidsorgaan kenbaar moeten zijn voor de uitvoering van het betreffende\n                                                   werkproces;\n\ni. \nICN-kwaliteitseis: in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen kwaliteitseis van het Instituut Collectie Nederland;\n\nj. \nISO of ISO-DIS: door de International Organization for Standardization uitgegeven norm onderscheidenlijk\n                                             Draft International Standard, vermeld in bijlage 1 bij deze regeling;\n\nk. \nmigratie: overzetting van gegevens en toepassingsprogrammatuur naar een ander platform;\n\nl. \nminister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;\n\nm. \nNEN, NEN-EN, NEN-EN-IEC, NEN-EN-ISO/IEC, NEN-ISO of NPR: door het Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm of ontwerpnorm, vermeld\n                                             in bijlage 1 bij deze regeling;\n\nn. \noverbrenging: overbrenging als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van de Archiefwet 1995;\n\no. \npolyester: polyethyleentereftalaat;\n\np. \nstructuur: logisch verband tussen de elementen van een document of van een archief;\n\nq. \ntoepassingsprogrammatuur: programmatuur bestemd voor de ondersteuning van de uitvoering van een werkproces;\n\nr. \nwerkproces: samenhangend geheel van stappen en procedures in het kader van de uitvoering van\n                                             een taak.\n\n1 Met de in deze regeling genoemde technische producteisen worden gelijkgesteld technische\n                                             producteisen die worden gesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie, in een\n                                             staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, dan\n                                             wel in Turkije, en die ten minste een gelijkwaardige productkwaliteit waarborgen.\n\n2 Met de in deze regeling genoemde normen, uitgegeven door het Deutsches Institut f\u00fcr\n                                             Normung, de International Organization for Standardization en het Nederlands Normalisatie-Instituut,\n                                             worden gelijkgesteld nieuwere versies van die normen, uitgegeven door de betreffende\n                                             organisaties.\n\nAan een norm als bedoeld in artikel 1, onderdelen f, j, of m, die is opgenomen in een voorschrift voor archiefbescheiden dat is gesteld in de\n                                       hoofdstukken 2 of 3, behoeft niet te worden voldaan voor zover voor archiefbescheiden anders dan door\n                                       toepassing van die norm tenminste dezelfde mate van duurzaamheid of geordende en toegankelijke\n                                       staat wordt bereikt als is beoogd met het voorschrift waarin die norm is opgenomen.\n\nHet gebruik van andere categorie\u00ebn materialen dan die, bedoeld in dit hoofdstuk, is\n                                          toegestaan, indien:\n\na. deze andere materialen voldoen aan artikel 11, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 in verband met de eigenschappen van die materialen of als gevolg van regelmatige\n                                                conserverende handelingen; of\n\nb. de archiefbescheiden, opgemaakt door middel van deze andere materialen, tijdig worden\n                                                vervangen door reproducties.\n\nPapier voldoet aan NEN 2728:2006.\n\n1 Inkten en toners alsmede de apparatuur waarmee deze op papier worden aangebracht bereiken\n                                                een duurzaamheid overeenkomstig ISO 11798:1999.\n\n2 In afwijking van het eerste lid voldoen balpennen en balpeninkten aan DIN 16554-2:1982\n                                                of ISO 12757-2:1998 en rollerbalpennen en rollerbalpeninkten aan ISO 14145-2:1998.\n\n3 De zorgdrager voorkomt dat inkten en toners, die door hem worden gebruikt bij het\n                                                opmaken en bewaren van archiefbescheiden, doorslaan.\n\n4 Schrijfmachine- en printerlinten bevatten als kleurstof koolstof of gelijkwaardige\n                                                materialen.\n\n1 Microfilm voor archiefbescheiden is een polyester halogeenzilverfilm, negatief ontwikkeld,\n                                                die voldoet aan NEN 3528:1975. Deze film wordt aangeduid als moederfilm.\n\n2 De kwaliteit van de opname van een moederfilm is overeenkomstig:\n\na. Quality Index 10 van NEN-ISO 6199:2005, Annex C, hoog contrast ontwikkeld, voor wat\n                                                      betreft gedrukt of geprint materiaal; en\n\nb. Quality index 8 van NEN-ISO 6199:2005, Annex C, laag contrast ontwikkeld, voor wat\n                                                      betreft handgeschreven materiaal.\n\n3 Van een moederfilm wordt een kopie vervaardigd op een polyester halogeenzilverfilm,\n                                                die ten opzichte van de moederfilm een kwaliteit heeft van ten hoogste 1 target minder\n                                                volgens NEN-ISO 6199:2005. Deze film wordt aangeduid als duplicaatfilm. Bij het kopieerproces\n                                                vindt geen wisseling van polariteit plaats. Voor het overige is de kwaliteit van een\n                                                duplicaatfilm gelijk aan die van de moederfilm.\n\n4 De afwerking van moederfilms en duplicaatfilms voldoet aan NEN 2154:1980.\n\n5 Moederfilms en duplicaatfilms worden niet ter inzage gegeven.\n\n6 Gebruikskopie\u00ebn worden gemaakt van een duplicaatfilm.\n\n1 Zwart-witfilm voor archiefbescheiden is een polyester halogeenzilverfilm, negatief\n                                                ontwikkeld, die voldoet aan NEN ISO 18901:2002. De afwerking voldoet aan ISO 18917:1999.\n\n2 De afwerking van papier voor zwart-witafdrukken voldoet aan ISO 18917:1999.\n\nKleurenfilm voor archiefbescheiden is een polyester film met stabiele kleurstof.\n\n1 Omslagen en mappen zonder hechtmechanieken voldoen aan ICN-kwaliteitseis nummer 1.\n\n2 Omslagen en mappen met hechtmechanieken voldoen aan ICN-kwaliteitseisen nummers 2\n                                                en 12.\n\n1 Archiefdozen voor standaardformaat papier voldoen aan:\n\na. ICN-kwaliteitseis nummer 4 of 13, indien omslagen volgens ICN-kwaliteitseis nummer\n                                                      1 of 2 worden toegepast; of\n\nb. ICN-kwaliteitseis nummer 3, indien de archiefbescheiden rechtstreeks in contact komen\n                                                      met het karton.\n\n2 Karton voor archiefdozen van andere dan standaardformaten voldoet aan:\n\na. ICN-kwaliteitseis nummer 10 of 16, indien omslagen met ICN-kwaliteitseis nummer 1\n                                                      of 2 worden toegepast; of\n\nb. ICN-kwaliteitseis nummer 11, indien de archiefbescheiden rechtstreeks in contact komen\n                                                      met het karton.\n\n1 Zelfklevende etiketten bestemd voor omslagen, mappen en archiefdozen voldoen aan ICN-kwaliteitseis\n                                                nummer 15.\n\n2 Voor niet-zelfklevende etiketten wordt lijm op acrylaatbasis gebruikt. De zuurgraad\n                                                van de lijm heeft een pH-waarde van ten minste 7,5 en ten hoogste 10.\n\n1 Andere materialen dan die, bedoeld in de artikelen 9, 10 en 11, die rechtstreeks met de drager van archiefbescheiden in contact komen, bevatten\n                                                geen:\n\na. metaal;\n\nb. lignine;\n\nc. weekmakers;\n\nd. co-polymeren van vinylchloride; of\n\ne. andere stoffen die de archiefbescheiden kunnen beschadigen of de degradatie ervan\n                                                      bevorderen.\n\n2 Voor zover de andere materialen, bedoeld in het eerste lid, kunststoffen bevatten,\n                                                bestaan die kunststoffen uitsluitend uit:\n\na. polystyreen;\n\nb. polyethyleen;\n\nc. polypropyleen; of\n\nd. polycarbonaat.\n\n3 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op materialen als bedoeld in de\n                                                artikelen 6 tot en met 8.\n\nIndien archiefbescheiden chemische of fysische reacties kunnen aangaan met andere\n                                          archiefbescheiden wanneer zij met die archiefbescheiden in dezelfde verpakkingseenheid\n                                          zouden worden bewaard, worden die andere archiefbescheiden binnen of buiten de verpakkingseenheid\n                                          afzonderlijk verpakt.\n\nArchiefbescheiden worden overgezet op nieuwe dragers, zodra het gevaar dreigt dat\n                                          de informatie verloren gaat dan wel onleesbaar of niet waarneembaar wordt als gevolg\n                                          van:\n\na. natuurlijke of door de verpakking veroorzaakte veroudering van de gebruikte materialen;\n                                                of\n\nb. het in onbruik raken van het type drager.\n\n1 Optische schijven worden stofvrij, verticaal geplaatst en in het donker opgeborgen.\n\n2 Verpakkingsmateriaal voor optische schijven voldoet aan NEN-ISO 18925:2002.\n\n3 Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op magnetische gegevensdragers.\n\nDe zorgdrager zorgt ervoor dat het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toetsbare\n                                          eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem.\n\nDe zorgdrager zorgt ervoor dat van elk van de archiefbescheiden te allen tijde kan\n                                          worden vastgesteld:\n\na. de inhoud, structuur en verschijningsvorm bij het ontvangen of opmaken ervan door\n                                                het overheidsorgaan, een en ander voor zover deze aspecten kenbaar moesten zijn voor\n                                                de uitvoering van het betreffende werkproces;\n\nb. wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het door het overheidsorgaan\n                                                werd ontvangen of opgemaakt;\n\nc. de samenhang met andere door het overheidsorgaan ontvangen en opgemaakte archiefbescheiden;\n\nd. de met betrekking tot de archiefbescheiden uitgevoerde beheeractiviteiten; en\n\ne. de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur waarmee de archiefbescheiden\n                                                worden bewaard of beheerd.\n\n1 De zorgdrager zorgt ervoor dat de onder hem ressorterende overheidsorganen beschikken\n                                                over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de bij dat overheidsorgaan\n                                                berustende archiefbescheiden, geordend overeenkomstig het ten tijde van de vorming\n                                                van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur.\n\n2 Indien de ordeningsstructuur tussentijds wordt aangepast, wordt de oorspronkelijke\n                                                versie tezamen met de nieuwe versie bewaard.\n\n1 De zorgdrager legt een metagegevensschema als bedoeld in NEN-ISO 23081:2006 vast.\n\n2 De zorgdrager koppelt aan archiefbescheiden metagegevens aan de hand waarvan te allen\n                                                tijde de aspecten, bedoeld in artikel 17, kunnen worden herleid.\n\nDe zorgdrager zorgt ervoor dat het archiveringssysteem de toegankelijke staat van\n                                          archiefbescheiden waarborgt, zodanig dat elk van de archiefbescheiden binnen een redelijke\n                                          termijn\n\na. kan worden gevonden\n\n1\u00b0. aan de hand van de daaraan gekoppelde metagegevens; of\n\n2\u00b0. door middel van een andere ontsluitingsmethode; en\n\nb. leesbaar of waarneembaar te maken is.\n\nIn aanvulling op artikel 17, aanhef en onderdeel a, zorgt de zorgdrager ervoor, dat van elk van de digitale archiefbescheiden te allen\n                                          tijde het gedrag kan worden vastgesteld.\n\nDe zorgdrager zorgt ervoor dat van elk van de digitale archiefbescheiden de functionele\n                                          eisen worden vastgelegd van:\n\na. de inhoud, structuur en verschijningsvorm, bedoeld in artikel 17, onderdeel a; en\n\nb. het gedrag, voor zover dit noodzakelijk is voor het waarborgen van de authenticiteit\n                                                van de digitale archiefbescheiden.\n\nIn aanvulling op artikel 18, eerste lid, zorgt de zorgdrager ervoor, dat aan de hand van het in dat lid bedoelde overzicht\n                                          alle relevante digitale bestanden te identificeren zijn waarmee de bij hem berustende\n                                          digitale archiefbescheiden leesbaar of waarneembaar zijn te maken.\n\nIn aanvulling op de metagegevens, bedoeld in artikel 19, tweede lid, koppelt de zorgdrager aan digitale archiefbescheiden metagegevens aan de hand waarvan\n                                          te allen tijde gegevens over het navolgende kunnen worden herleid:\n\na. de oorspronkelijke technische aard van de digitale archiefbescheiden, alsmede van\n                                                de hard- en softwareomgeving daarvan;\n\nb. de actuele technische aard van de digitale archiefbescheiden, alsmede van de hard-\n                                                en softwareomgeving daarvan, zodanig dat reproductie ervan te allen tijde mogelijk\n                                                is; en\n\nc. voor zover gebruik is gemaakt van een digitale handtekening:\n\n1\u00b0. de houder van de digitale handtekening;\n\n2\u00b0. het moment van validatie van de digitale handtekening, alsmede het resultaat daarvan;\n\n3\u00b0. de voor de validatie verantwoordelijke functionaris; en\n\n4\u00b0. voor zover bekend ten tijde van het werkproces: de identificatie van het certificaat\n                                                      van de digitale handtekening.\n\n1 Indien gerede kans bestaat dat als gevolg van wijziging of in onbruik raken van besturingsprogrammatuur\n                                                of toepassingsprogrammatuur niet langer voldaan kan worden aan de bij deze regeling\n                                                gestelde eisen ten aanzien van de toegankelijke en geordende staat van digitale archiefbescheiden,\n                                                zorgt de zorgdrager ervoor dat conversie of migratie van die digitale archiefbescheiden\n                                                plaatsvindt, dan wel dat die digitale archiefbescheiden door toepassing van emulatie\n                                                kunnen worden gebruikt of geraadpleegd overeenkomstig de wijze ten tijde van het ontvangen\n                                                of opmaken ervan door het overheidsorgaan.\n\n2 De zorgdrager maakt van de conversie of migratie een verklaring op, die ten minste\n                                                een specificatie bevat van de digitale archiefbestanden die zijn geconverteerd of\n                                                gemigreerd, en waarin tevens is aangegeven op welke wijze en met welk resultaat getoetst\n                                                is of na de conversie of migratie aan de bij deze regeling gestelde eisen ten aanzien\n                                                van de geordende en toegankelijke staat is of kan worden voldaan.\n\n1 Digitale archiefbescheiden worden, uiterlijk op het tijdstip van overbrenging, opgeslagen\n                                                in een valideerbaar en volledig gedocumenteerd bestandsformaat dat voldoet aan een\n                                                open standaard, tenzij dit redelijkerwijs niet van de zorgdrager kan worden verlangd.\n                                                Alsdan vindt met de beheerder van de voor overbrenging aangewezen archiefbewaarplaats\n                                                overleg plaats over een alternatief bestandsformaat.\n\n2 Voor zover op het tijdstip van overbrenging gebruik wordt gemaakt van encryptietechniek,\n                                                wordt aan de beheerder van de archiefbewaarplaats de bijbehorende decryptiesleutel\n                                                verstrekt.\n\n3 Gebruikmaking van compressietechniek is slechts toegestaan, voor zover daarbij niet\n                                                zodanig verlies van informatie optreedt, dat niet langer aan de bij deze regeling\n                                                gestelde eisen ten aanzien van de toegankelijke en geordende staat van digitale archiefbescheiden\n                                                kan worden voldaan.\n\nOnder vervanging wordt in dit hoofdstuk niet begrepen conversie, migratie of emulatie.\n\nDe zorgdrager verschaft in het besluit tot vervanging, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, voor zover dit besluit archiefbescheiden betreft die ingevolge een selectielijst\n                                       voor bewaring in aanmerking komen, inzicht in ten minste de volgende aspecten van\n                                       het door hem toegepaste vervangingsproces:\n\na. de reikwijdte van het vervangingsproces, waartoe in elk geval worden gerekend een\n                                             opgave van de organisatieonderdelen en de categorie\u00ebn archiefbescheiden waarvoor het\n                                             vervangingsproces geldt;\n\nb. de inrichting van de apparatuur waarmee wordt vervangen, de gekozen instellingen en\n                                             de randapparatuur;\n\nc. voor zover van toepassing de software en de gekozen instellingen;\n\nd. de criteria voor de keuze ter zake van reproductie in kleur, grijswaarden of zwartwit;\n\ne. de wijze waarop de reproductie tot stand komt, waartoe in elk geval worden gerekend\n                                             de formaten, bewerkingen, metagegevens en, voor zover van toepassing, de keuze ter\n                                             zake van reproductie per batch of per stuk;\n\nf. de inrichting van de controle op juiste en volledige weergave en van het herstel van\n                                             fouten;\n\ng. het proces van vernietiging van de vervangen archiefbescheiden;\n\nh. de kwaliteitsprocedures.\n\nAan een in deze regeling opgenomen voorschrift dat moet worden toegepast om te voldoen\n                                          aan een met betrekking tot een archiefruimte of archiefbewaarplaats gestelde eis,\n                                          behoeft niet te worden voldaan, voor zover anders dan door toepassing van dat voorschrift\n                                          de archiefruimte of archiefbewaarplaats ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming\n                                          tegen water, klimaatbeheersing en milieuhygi\u00ebne biedt, als is beoogd met het betrokken\n                                          voorschrift.\n\nHet gebouw waarin een archiefruimte of archiefbewaarplaats is of wordt gesitueerd,\n                                          is door zijn locatie, aard en bouwwijze zo goed mogelijk gevrijwaard van risico\u2019s\n                                          van:\n\na. brand;\n\nb. overstroming; en\n\nc. vochtindringing door opkomend grond-, regen- of rioolwater, alsmede van elke overige\n                                                vorm van wateroverlast.\n\nBij ondergronds bouwen van een archiefruimte of een archiefbewaarplaats heeft de waterindringing\n                                          in het bouwmateriaal een waarde die onschadelijk is voor de bewaring van archiefbescheiden,\n                                          gemeten volgens:\n\na. ISO-DIS 7031:1983 of NPR 2877:1991 voor beton;\n\nb. NEN 2778:1991 voor andere bouwmaterialen.\n\n1 Archiefruimten en archiefbewaarplaatsen zijn voorzien van deugdelijke en, mede gelet\n                                                op de aard, oppervlakte en inhoud van de archiefruimte onderscheidenlijk archiefbewaarplaats,\n                                                doelmatige middelen of voorzieningen voor het doven en vertragen van brand, waaronder\n                                                in ieder geval voldoende en zichtbaar gemarkeerde draagbare blustoestellen. Poeder-\n                                                of schuimblussers zijn niet toegestaan.\n\n2 Voor zover toegepast, zijn sprinklerinstallaties volautomatisch werkend en uitgevoerd\n                                                met sprinklerkoppen die zich aan het plafond en in de stellingen of in de rekken bevinden.\n                                                Open sprinklerkoppen zijn niet toegestaan.\n\n3 De middelen en voorzieningen voor het doven en vertragen van brand, bedoeld in eerste\n                                                en tweede lid, zijn geschikt om de schadelijke gevolgen daarvan voor de aanwezige\n                                                archiefbescheiden te beperken.\n\n4 De bijdrage tot de brandvoortplanting van in- en uitwendige scheidingsconstructies\n                                                voldoet ten minste aan klasse 2 volgens NEN 6065:1991.\n\n5 Ventilatie- of luchtbehandelingskanalen zijn voorzien van brandkleppen die voldoen\n                                                aan NEN-EN 1366-1:1999 en NEN-EN 1366-2:1999.\n\n6 Archiefruimten en archiefbewaarplaatsen zijn voorzien van rookmelders en een brandmeldinstallatie\n                                                met een automatische doormelding naar de brandweer. De brandmeldinstallatie wordt\n                                                beheerd overeenkomstig NEN 2654-1:2002, deel 1.\n\n7 In een archiefruimte of archiefbewaarplaats bevinden zich geen materialen en apparaten\n                                                die brandgevaar kunnen veroorzaken.\n\nIn archiefruimten en archiefbewaarplaatsen geldt een rookverbod.\n\nWatermelders, voorzien van een doormelding via het gebouwbeheerssysteem, het beveiligingssysteem\n                                          of het installatiebeheerssysteem, zijn aanwezig in archiefruimten en archiefbewaarplaatsen\n\na. die zich deels of geheel beneden het maaiveld bevinden;\n\nb. die zijn voorzien van een sprinklerinstallatie; of\n\nc. waarin zich een of meer brandslanghaspels bevinden.\n\n1 Kabels, leidingen of kanalen zijn slechts toegestaan\n\na. als opbouw; en\n\nb. voor noodzakelijke voorzieningen in de archiefruimte of archiefbewaarplaats zelf.\n\n2 Voor zover een noodzakelijke voorziening zich in een compartiment bevindt, worden\n                                                de daarvoor benodigde kabels, leidingen of kanalen niet door het overige gedeelte\n                                                van de archiefruimte of archiefbewaarplaats gevoerd.\n\nDeuren in een archiefruimte of een archiefbewaarplaats zijn zelfsluitend en draaien,\n                                          voor zover draaiend uitgevoerd, naar buiten toe open.\n\nDe zorgdrager neemt doeltreffende maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang tot de\n                                          archiefruimte of de archiefbewaarplaats.\n\n1 In een archiefruimte of archiefbewaarplaats bevinden zich geen materialen, apparaten\n                                                of stoffen die:\n\na. de temperatuur en de luchtvochtigheid nadelig kunnen be\u00efnvloeden;\n\nb. verontreiniging kunnen verspreiden;\n\nc. insecten of micro-organismen kunnen aantrekken; of\n\nd. archiefbescheiden op een andere wijze kunnen beschadigen of de degradatie ervan bevorderen.\n\n2 Niet toegestaan zijn bouw- en afwerkmaterialen waaruit schadelijke gassen kunnen vrijkomen\n                                                of die op andere wijze schade aan de archiefbescheiden kunnen veroorzaken of waarvan\n                                                een redelijk vermoeden bestaat dat zij in de toekomst schade kunnen veroorzaken.\n\nVloeren, wanden en plafonds in een archiefruimte of een archiefbewaarplaats worden\n                                          glad, vlak en stofvrij afgewerkt.\n\n[Vervallen per 18-11-2010]\n\n1 Klimaatapparatuur ten behoeve van een archiefruimte of een archiefbewaarplaats is\n                                                zodanig uitgevoerd dat\n\na. via de kanalen ervan geen water, stof, vuil of ongedierte kunnen doordringen; en\n\nb. geen onderlinge besmetting van compartimenten kan ontstaan met schimmels of andere\n                                                      micro-organismen.\n\n2 De deugdelijke werking van alle in een archiefruimte of archiefbewaarplaats aanwezige\n                                                meetapparatuur voor relatieve luchtvochtigheid en temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd.\n\nArchiefstellingen in een archiefruimte of een archiefbewaarplaats worden zodanig geplaatst\n                                          van\n\na. elkaar, van wanden en plafonds alsmede van de overige inrichting, dat steeds voldoende\n                                                luchtcirculatie mogelijk is ter voorkoming van schimmels of andere micro-organismen;\n\nb. verlichtingselementen, dat geen voor de archiefbescheiden schadelijke warmteontwikkeling\n                                                kan plaatsvinden; of\n\nc. doorvoeringen door scheidingsconstructies, dat eventuele branddoorslag geen direct\n                                                gevaar voor de archiefbescheiden oplevert.\n\nMagnetische gegevensdragers voor archiefbescheiden worden bewaard in een gesloten\n                                          constructie die tegengaat dat voor de archiefbescheiden schadelijke elektromagnetische\n                                          straling deze constructie kan binnendringen.\n\nDe vloerbelasting van een archiefruimte is berekend op het maximale gewicht van de\n                                          daarop staande inrichting inclusief archiefbescheiden.\n\n1 De in- en uitwendige scheidingsconstructies van een archiefruimte hebben een brandwerendheid\n                                                van ten minste 60 minuten volgens NEN 6069:2005, dan wel, voor zover gelet op de aard\n                                                van de scheidingsconstructie van toepassing, NEN 6071:2001, NEN 6072:1991 of NEN 6073:1991.\n\n2 De bijdrage tot de brandvoortplanting van de inrichting voldoet aan klasse 2 volgens\n                                                NEN 6065:1991.\n\n3 In of in de nabijheid van een archiefruimte zijn brandslanghaspels aanwezig. Indien\n                                                de haspels zich in de archiefruimte bevinden, zijn deze toegepast met droge blusleidingen\n                                                waarvan de aansluiting zich buiten de archiefruimte bevindt.\n\nDe luchtinhoud van een archiefruimte wordt ten hoogste eenmaal per etmaal ververst.\n\nEen archiefruimte is voorzien van een goedwerkende thermometer en hygrometer. Haarhygrometers\n                                          zijn niet toegestaan.\n\nDe relatieve luchtvochtigheid van archiefruimten heeft een zo constant mogelijke waarde\n                                          van 50% R.V. +/- 10%. De temperatuur varieert tussen de 16\u00b0C en 20\u00b0C. Een overschrijding\n                                          tot 25\u00b0C gedurende ten hoogste 10 etmalen per jaar is toegestaan.\n\n1 Toegangsdeuren in een archiefruimte en hang- en sluitwerk daarop voldoen aan klasse\n                                                3 volgens NEN 5088:1994/C2:1996 nl.\n\n2 Externe scheidingsconstructie en gevelelementen voldoen aan weerstandsklasse 4 of\n                                                hoger volgens NEN 5096:2007 +C1:2007 nl.\n\nDe in- en uitwendige scheidingsconstructies van een archiefbewaarplaats zijn\n\na. vervaardigd van gewapend beton in kwaliteiten volgens NEN 6720:1995 of gelijkwaardig\n                                                materiaal met een massa van minimaal 625 kg/m3;\n\nb. bestand tegen maximale belasting gedurende ten minste 120 minuten volgens NEN 6702:2007\n                                                ingeval van calamiteiten;\n\nc. waterdicht; en\n\nd. voldoende bestand tegen optredende waterdruk.\n\n1 De in- en uitwendige scheidingsconstructies van een archiefbewaarplaats zijn brandwerend\n                                                gedurende ten minste 120 minuten volgens NEN 6069:2005, dan wel, voor zover gelet\n                                                op de aard van de scheidingsconstructie van toepassing, NEN 6071:2001, NEN 6072:1991\n                                                of NEN 6073:1991.\n\n2 De hoofddraagconstructie van het gebouw heeft, voor zover van belang voor de archiefbewaarplaats,\n                                                een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van ten minste 120 minuten volgens\n                                                NEN 6069:2005, dan wel, voor zover gelet op de aard van de hoofddraagconstructie van\n                                                toepassing, NEN 6071:2001, NEN 6072:1991 of NEN 6073:1991.\n\n3 De bijdrage tot de brandvoortplanting van de inrichting voldoet aan klasse 4 volgens\n                                                NEN 6065:1991. Deuren zijn ten minste 120 minuten brandwerend.\n\n4 De wijze waarop de bijdrage tot brandvoortplanting van de vloer wordt bepaald voldoet\n                                                aan klasse T volgens NEN 1775:1991.\n\n5 Onverminderd artikel 30, tweede lid, en voor zover toegepast, zijn sprinklerinstallaties\n                                                in archiefbewaarplaatsen uitgevoerd als tweemelderafhankelijk.\n\n6 De in de archiefbewaarplaats aanwezige draagbare blusapparaten bevinden zich in de\n                                                directe nabijheid van de deuren alsmede op een plaats het verst verwijderd van de\n                                                uitgang.\n\n7 In de archiefbewaarplaats is in directe nabijheid van de toegang daartoe een brandslanghaspel\n                                                aanwezig, die voldoet aan NEN-EN 671-1:2001 en waarvan de afsluitkraan buiten de archiefbewaarplaats\n                                                is aangebracht.\n\nDe maatgevende rookdichtheid van de archiefbewaarplaats, met inbegrip van de inrichting\n                                          ervan, bedraagt ten hoogste 10 m\u20131 volgens NEN 6066:1991.\n\nIn een archiefbewaarplaats zijn te allen tijde voldoende, goedwerkende telecommunicatiemiddelen\n                                          voorhanden waarmee aanwezigen zich in verbinding kunnen stellen met personen buiten\n                                          de archiefbewaarplaats.\n\n1 De tot de archiefbewaarplaats toetredende verse en gerecirculeerde lucht wordt gezuiverd\n                                                van zwaveldioxide, stikstofoxiden en ozon. De gemiddelde jaarconcentratie in de archiefbewaarplaats\n                                                bedraagt ten hoogste:\n\na. 1.3 ppb voor zwaveldioxide;\n\nb. 6.7 ppb voor stikstofoxiden; en\n\nc. 0.3 ppb voor ozon.\n\n2 Het ventilatievoud bedraagt bij een inrichting met vaste archiefstellingen ten minste\n                                                0,1 maal het volume van de ruimte per uur.\n\n3 Het circulatievoud bedraagt ten minste 1 maal het volume van de ruimte per uur.\n\n4 Bij toepassing van verrijdbare archiefstellingen bedraagt de inwendige circulatie\n                                                ten minste 1,5 maal het volume van de ruimte per uur.\n\n5 De tot de archiefbewaarplaats toetredende verse en gerecirculeerde lucht bevat ten\n                                                hoogste 75 \u00b5g/m3 stofdeeltjes.\n\nDe bewaarcondities in een archiefbewaarplaats worden bewaakt door luchtvochtigheid-\n                                          en temperatuuropnemers die gekoppeld zijn aan het gebouwbeheerssysteem.\n\nEen archiefbewaarplaats waarin regelmatig archiefbescheiden van buiten het gebouw\n                                          worden opgenomen is voorzien van een ontvangst- en quarantaineruimte.\n\nOnverminderd artikel 37 worden wanden en plafonds van een archiefbewaarplaats afgewerkt\n                                          met een dampdoorlatende laag.\n\n1 de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur voor archiefbewaarplaatsen bedragen:\n\na. 50% R.V. +/- 5% onderscheidenlijk 18\u00b0C +/- 2\u00b0C voor bewaring van:\n\n1\u00b0. papier;\n\n2\u00b0. perkament;\n\n3\u00b0. was;\n\n4\u00b0. leer;\n\n5\u00b0. textiel;\n\n6\u00b0. hout;\n\n7\u00b0. fotomateriaal op papier; of\n\n8\u00b0. optische schijven;\n\nb. 35% R.V. +/- 5% onderscheidenlijk 13\u00b0 C +/- 2\u00b0C voor de bewaring van zwart-wit negatiefmaterialen;\n\nc. 38% R.V.+/- 5% R.V. onderscheidenlijk \u201320\u00b0C +/- 2\u00b0C voor de bewaring van zwart-wit\n                                                      negatiefmaterialen van di- en triacetaat en nitraatfilm en kleurnegatiefmaterialen;\n\nd. 40% R.V.+/- 2% R.V. onderscheidenlijk 10\u00b0C +/- 2\u00b0C voor de bewaring van moederkopie\u00ebn\n                                                      van tapes; of\n\ne. 40% R.V.+/- 2% R.V. onderscheidenlijk 18\u00b0C +/- 2\u00b0C voor de bewaring van werkkopie\u00ebn\n                                                      van tapes.\n\n2 Bij tussentijdse verplaatsing van archiefbescheiden naar een andere ruimte wordt voorzien\n                                                in acclimatisering van de archiefbescheiden, indien gerede kans bestaat dat schadelijke\n                                                condensvorming op zal treden als gevolg van verandering van relatieve vochtigheid\n                                                of temperatuur.\n\n1 Buitendeuren en andere gevelelementen van een archiefbewaarplaats voldoen aan klasse\n                                                3 volgens NEN 5096:2007 +C1:2007 nl.\n\n2 Toegangsdeuren zijn ten minste voorzien van insteeksloten met sluitkommen en van veiligheidsbouwbeslag\n                                                met boorzekering, die voldoen aan klasse 3 volgens NEN 5088:1994.\n\n3 Een archiefbewaarplaats is voorzien van inbraakwering en -signalering die voldoen\n                                                aan NEN 5089:2009 4e Ontw. nl.\n\nRamen zijn niet toegestaan in een archiefbewaarplaats.\n\n1 Op daartoe strekkend verzoek kan in een bijzonder geval ontheffing worden verleend\n                                             van een of meerdere voorschriften in de hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze regeling door:\n\na. de minister, voor wat betreft archiefruimten bestemd of aangewezen voor de bewaring\n                                                   van archiefbescheiden, bedoeld in de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 41, eerste lid van de Archiefwet 1995, alsmede voor wat betreft de rijksarchiefbewaarplaatsen;\n\nb. gedeputeerde staten, voor wat betreft andere archiefruimten of archiefbewaarplaatsen.\n\n2 Aan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorschriften worden verbonden.\n\n1 \nArtikel 19, tweede lid, is niet van toepassing op archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand\n                                             aan de inwerkingtreding van deze regeling en, voor zover het digitale archiefbescheiden\n                                             betreft, waaraan of waarin sinds dat tijdstip geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk\n                                             zijn gewijzigd.\n\n2 De artikelen 21, 22, aanhef en onderdeel b, en 24 zijn niet van toepassing op digitale archiefbescheiden in digitale bestanden ontvangen\n                                             of opgemaakt in de periode, gelegen tussen 31 december 2003 en het tijdstip van inwerkingtreding\n                                             van deze regeling, waaraan of waarin sinds laatstbedoeld tijdstip geen gegevens zijn\n                                             toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd.\n\n3 \nHoofdstuk 3 is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt\n                                             voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum geen gegevens zijn\n                                             toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd.\n\n4 Op digitale archiefbescheiden als bedoeld in het derde lid blijven de bepalingen van\n                                             de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, zoals die luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing, met dien\n                                             verstande dat in afwijking van die bepalingen toepassing wordt gegeven aan:\n\na. \nartikel 25 van deze regeling, indien een gerede kans bestaat dat dergelijke archiefbescheiden\n                                                   als gevolg van wijziging van besturingsprogrammatuur, toepassingsapparatuur of apparatuur\n                                                   niet binnen een redelijke termijn leesbaar of waarneembaar te maken zijn; en\n\nb. \nartikel 26 van deze regeling, indien niet kan worden voldaan aan artikel 6 van de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, zoals die luidde voor inwerkingtreding van deze regeling.\n\n5 De voor de inwerkingtreding van deze regeling op grond van artikel 10, vierde lid, van de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, zoals die luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, verleende ontheffingen\n                                             blijven van kracht.\n\n1 \nArtikel 33, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en tweede lid, is niet van toepassing op archiefruimten die zijn gebouwd voor het tijdstip van\n                                             inwerkingtreding van deze regeling.\n\n2 \nArtikel 39, eerste lid, zoals die bepaling luidde voor 1 januari 2014, blijft van toepassing op klimaatapparatuur\n                                             die is geplaatst in de periode van 1 april 2010 tot en met 31 december 2013.\n\n3 De voor de inwerkingtreding van deze regeling op grond van de artikelen 43 en 44 van de Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen, zoals die luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, verleende ontheffingen\n                                             blijven van kracht en gelden als ontheffingen als bedoeld in artikel 57.\n\nArtikel 26b is niet van toepassing op besluiten tot vervanging die zijn genomen voorafgaand aan\n                                       1 januari 2013.\n\nDe volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:\n\na. \nRegeling duurzaamheid archiefbescheiden;\n\nb. \nRegeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden;\n\nc. \nRegeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen;\n\nd. \nBesluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december\n                                                2004, nr. C/S/04/2750, houdende instelling van de Evaluatiecommissie Regeling Duurzaamheid\n                                                Archiefbescheiden;\n\ne. \nBesluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december\n                                                2004, nr. C/S/04/2751, houdende instelling van de Evaluatiecommissie Regeling Geordende\n                                                en Toegankelijke Staat Archiefbescheiden; en\n\nf. \nBesluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december\n                                                2004, nr. C/S/04/2752, houdende instelling van de Evaluatiecommissie Regeling Bouw\n                                                en Inrichting Archiefruimten en Archiefbewaarplaatsen.\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2010.\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Archiefregeling.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nMinister\n\nR.H.A. Plasterk\n\nDe in deze bijlage vermelde normen zijn de normen, uitgegeven door het Deutsches Institut\n                                 f\u00fcr Normung, de International Organization for Standardization respectievelijk het\n                                 Nederlands Normalisatie-Instituut, bedoeld in de Archiefregeling.\n\nDIN 16554-2:1982:\n\nnorm \u2018Kugelschreiber-Minen. Schriftqualit\u00e4t. Anforderungen. Pr\u00fcfung. Kennzeichnung\u2019,\n                                 uitgegeven door het Deutsches Institut f\u00fcr Normung, zoals deze luidde op 1 februari\n                                 1982\n\nISO 9660:1988:\n\nnorm \u2018Information processing \u2013 Volume and file structure of CD-ROM for information\n                                 interchange\u2019, uitgegeven door de International Organization for Standardization, zoals\n                                 deze luidde op 14 april 1988\n\nISO 11798:1999:\n\nnorm \u2018Information and documentation \u2013 Permanence and durability of writing, printing\n                                 and copying on paper \u2013 Requirements and test methods\u2019, uitgegeven door de International\n                                 Organization for Standardization, zoals deze luidde op 1 juli 1999;\n\nISO 12757-2:1998:\n\nnorm \u2018Ball point pens and refills \u2013 Part 2: Documentary use (DOC)\u2019, uitgegeven door\n                                 de International Organization for Standardization, zoals deze luidde op 1 mei 1998;\n\nISO 10149:1995:\n\nnorm \u2018Information technology \u2013 Data interchange on read-only 120 mm optical data disks\n                                 (CD-ROM)\u2019, uitgegeven door de International Organization for Standardization, zoals\n                                 deze luidde op 6 juli 1995;\n\nISO 14145-2:1998:\n\nnorm \u2018Roller ball pens and refills \u2013 Part 2: Documentary use (DOC)\u2019, uitgegeven door\n                                 de International Organization for Standardization, zoals deze luidde op 1 april 1998;\n\nISO 18917:1999:\n\nnorm \u2018Photography \u2013 Determination of residual thiosulfate and other related chemicals\n                                 in processed photographic materials \u2013 Methods using iodine-amylose, methylene blue\n                                 and silver sulfide\u2019, uitgegeven door de International Organization for Standardization,\n                                 zoals deze luidde op 1 juni 1999;\n\nISO-DIS 7031:1983:\n\nnorm \u2018Concrete hardened; determination of the depth of penetration of water under\n                                 pressure\u2019, uitgegeven door de International Organization for Standardization, zoals\n                                 deze luidde op 21 oktober 1983;\n\nNEN 1775:1991:\n\nnorm \u2018Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren\u2019, uitgegeven door\n                                 het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 1991;\n\nNEN 2154:1980:\n\nnorm \u2018Microfilmtechniek \u2013 Bewaren van nabewerkte halogeenzilvermicrofilms\u2019, uitgegeven\n                                 door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 juli 1980;\n\nNEN 2654-1:2002:\n\nnorm \u2018Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties \u2013 Deel 1: Brandmeldinstallaties\u2019,\n                                 uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 februari\n                                 2002;\n\nNEN 2728:2006:\n\nnorm \u2018Permanent houdbaar papier \u2013 Eisen en beproevingsmethoden\u2019, uitgegeven door het\n                                 Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 september 2006;\n\nNEN 2778:1991:\n\nnorm \u2018Vochtwering in gebouwen \u2013 Bepalingsmethoden\u2019, uitgegeven door het Nederlands\n                                 Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 1991;\n\nNEN 3528:1975:\n\nnorm \u2018Microfilmtechniek \u2013 Halogeenzilverfilms, 16 en 35 mm\u2019, uitgegeven door het Nederlands\n                                 Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 april 1975;\n\nNEN 5088:1994/C2:1996 nl:\n\nnorm \u2018Inbraakveiligheid van gebouwen \u2013 Toepassing van hang- en sluitwerk\u2019, uitgegeven\n                                 door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 februari 1996;\n\nNEN 5089:2009 4e Ontw. nl:\n\nOntwerpnorm \u2018Inbraakwerend hang- en sluitwerk \u2013 Classificatie, eisen en beproevingsmethoden\u2019,\n                                 uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 januari\n                                 2009;\n\nNEN 5096: 2007 +C1:2007 nl:\n\nnorm \u2018Inbraakwerendheid \u2013 Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste\n                                 vullingen \u2013 Eisen, classificatie en beproevingsmethoden\u2019, uitgegeven door het Nederlands\n                                 Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 december 2007;\n\nNEN 6065:1991:\n\nnorm \u2018Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties)\u2019,\n                                 uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 14 november\n                                 1991;\n\nNEN 6066:1991:\n\nnorm \u2018Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties)\u2019, uitgegeven\n                                 door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 1991,\n                                 inclusief wijzigingsblad NEN 6066:1991/A1:1997 nl, zoals deze luidde op 1 mei 1997;\n\nNEN 6069:2005:\n\nnorm \u2018Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten\n                                 en het classificeren daarvan\u2019, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut,\n                                 zoals deze luidde op 1 juli 2005;\n\nNEN 6071:2001:\n\nnorm \u2018Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen \u2013 Betonconstructies\u2019,\n                                 uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 december\n                                 2001;\n\nNEN 6072:1991:\n\nnorm \u2018Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen \u2013 Staalconstructies\u2019,\n                                 uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 december\n                                 1991;\n\nNEN 6073:1991:\n\nnorm \u2018Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen \u2013 Houtconstructies\u2019,\n                                 uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 december\n                                 1991;\n\nNEN 6702:2007:\n\nnorm \u2018Technische grondslagen voor bouwconstructies \u2013 TGB 1990 \u2013 Belastingen en vervormingen\u2019,\n                                 uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 september\n                                 2007;\n\nNEN 6720:1995:\n\nnorm \u2018TGB 1990 \u2013 Voorschriften Beton \u2013 Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995)\u2019,\n                                 uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 september\n                                 1995;\n\nNEN-EN 671-1:2001:\n\nnorm \u2018Vaste brandblusinstallaties \u2013 Brandslangsystemen \u2013 Deel 1: Brandslanghaspels\n                                 met vormvaste slang\u2019, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals\n                                 deze luidde op 1 mei 2001;\n\nNEN-EN 1366-1:1999:\n\nnorm \u2018Bepaling van de brandwerendheid van installaties \u2013 Deel 1: Ventilatiekanalen\u2019,\n                                 uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 augustus\n                                 1999;\n\nNEN-EN 1366-2:1999:\n\nnorm \u2018Bepaling van de brandwerendheid van installaties \u2013 Deel 2: Brandkleppen\u2019, uitgegeven\n                                 door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 augustus 1999;\n\nNEN-EN-IEC 60908:1999:\n\nnorm \u2018Geluidopname \u2013 Audiocompactschijf\u2019, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut,\n                                 zoals deze luidde op 1 maart 1999;\n\nNEN-EN-ISO/IEC 17025:2005:\n\nnorm \u2018Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria\u2019,\n                                 uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 juli\n                                 2005;\n\nNEN-ISO 6199:2005:\n\nnorm \u2018Microfilmtechniek \u2013 Microverfilming van documenten op 16 mm en 35 mm halogeenzilverfilm\n                                 \u2013 Uitvoeringprocedures\u2019, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals\n                                 deze luidde op 1 juli 2005;\n\nNEN-ISO 15489-1:2001:\n\nnorm \u2018Informatie en documentatie \u2013 Informatie- en archiefmanagement \u2013 Deel 1: Algemeen\u2019,\n                                 uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november\n                                 2001;\n\nNEN-ISO 18901:2002:\n\nnorm \u2018Beelddragers \u2013 Behandelde halogeenzilverfims type zwart-en-wit films \u2013 Specificaties\n                                 voor stabiliteit\u2019, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze\n                                 luidde op 1 maart 2002;\n\nNEN-ISO 18925:2002:\n\nnorm \u2018Beelddragers \u2013 Optische schijven \u2013 Opslagpraktijken\u2019, uitgegeven door het Nederlands\n                                 Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 maart 2002;\n\nNEN-ISO 23081:\n\nnorm \u2018Informatie en documentatie \u2013 Processen voor informatie- en archiefmanagement\n                                 \u2013 Metadata voor archiefbescheiden \u2013 Deel 1: Principles\u2019, uitgegeven door het Nederlands\n                                 Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 februari 2006; en\n\nnorm \u2018Informatie en documentatie \u2013 Processen voor informatie- en archiefmanagement\n                                 \u2013 Metadata voor archiefbescheiden \u2013 Deel 2: Conceptual and implementation issues (Technical\n                                 Specification, 2007)\u2019, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals\n                                 deze luidde op 1 augustus 2007;\n\nNPR 2877:1991:\n\nnorm \u2018Beproevingsmethoden voor de waterdichtheid van scheidingsconstructies\u2019, uitgegeven\n                                 door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 1991;\n\nArchiefomslagen zonder hechtmechaniek voor permanente bewaring. Eisen en beproevingsmethoden,\n                                    februari 1998\n\nDeze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen\n                                       en duurzaamheid van archiefomslagen van papier of karton, zonder hechtmechaniek voor\n                                       langdurige bewaring van archiefstukken.\n\nArchiefomslagen voor permanente bewaring: Omslagen van papier of karton, waarbij onder\n                                       normale bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na ten minste 100 jaar geen\n                                       noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op\n                                       de, in het omslag bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden. Voor de overige in deze\n                                       kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376.\n\nHet omslag moet gemaakt zijn van katoen- en/of linnenpulp, 100% gebleekte celstof\n                                          of een mengsel hiervan. Indien het papier of karton is samengesteld uit twee tegen\n                                          elkaar geplakte lagen duplex papier of karton, mag de binnenlaag houthoudend vezelmateriaal\n                                          bevatten. Het gehalte aan houthoudend vezelmateriaal mag niet meer zijn dan 40% van\n                                          de totale hoeveelheid vezelmateriaal. De buitenzijden van het samengestelde karton\n                                          mogen geen positieve kleurreactie met de phloroglucinol-test geven (ASTM D 1030, X5).\n                                          Voor het bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI T\n                                          401.\n\nHet omslag bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de\n                                          koude extractiemethode. Voor het bepalen van de pH: zie NEN 2151 of ISO 6588.\n\nHet omslag bevat een alkalische reserve die correspondeert met ten minste 0,4 mol\n                                          zuur per kilogram droog papier. Indien calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische\n                                          reserve, dan voldoet het papier aan de eis indien het 20 g CaCO3 per kg droog papier bevat. Voor het bepalen van de alkalische reserve: zie ISO 10716\n                                          of ASTM D 4988.\n\nHoewel geen specifieke eisen gesteld worden aan de massa per oppervlakte, wordt uitgegaan\n                                          van een minimum van 120 g/m2. Indien specifieke eisen gesteld worden, mag het gemiddelde van de levering niet\n                                          meer dan 5% van de gestelde eis afwijken. Voor de bepaling van de massa per oppervlakte:\n                                          zie NEN 1109 of ISO 536.\n\nHet omslag heeft in de machinerichting een minimum doorscheurindex van 10 mN.m2/g. Voor de bepaling van de doorscheurweerstand: zie NEN 1760 of ISO 1974.\n\nHet omslag heeft een vouwgetal in de dwarsrichting van minimaal 300 dubbelvouwen indien\n                                          gemeten met het MIT instrument. Voor het bepalen van het vouwgetal: zie TAPPI 511.\n\nIndien het omslag gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier\n                                          waarmee het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23\u00b0C, gedurende 4 uur is\n                                          samengeklemd, minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijsschaal voor uitbloeden.\n                                          Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard\n                                          Onderzoek Procedure ICN-SOP 10.\n\nHet omslag bezit na versnelde veroudering nog minimaal 80% van het oorspronkelijke\n                                       vouwgetal en de oorspronkelijke doorscheurweerstand. Versnelde veroudering vindt plaats\n                                       gedurende 12 dagen bij 80\u00b0C \u00b1 0,5\u00b0C en 65% \u00b1 2% relatieve vochtigheid. Beproevingsmethode:\n                                       ISO 5630/3.\n\nNEN 1109\n\nPapier en karton. Bepaling van de massa per oppervlakte\n\nNEN 1760\n\nPapier en karton. Bepaling van de doorscheurweerstand (Elmendorf-methode)\n\nNEN 2151\n\nPapier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie\n\nNEN 3376\n\nPapier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)\n\nISO 536\n\nPaper and board. Determination of grammage\n\nISO 1974\n\nPaper. Determination of tearing resistance\n\nISO 5630/3\n\nPaper and board- Accelerated ageing \u2013 part 3: Moist heat treatment at 80\u00b0C and 65%\n                                                      relative humidity\n\nISO 6588\n\nPaper, board and pulps. Determination of pH of aqueous extracts\n\nISO 10716\n\nPaper and board. Determination of alkaline reserve\n\nASTM D 1030\n\nStandard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stain\n\nASTM D 4988\n\nStandard test method for the determination of calcium carbonate content of paper\n\nTAPPI T 401\n\nFiber analysis of paper and paperboard\n\nTAPPI T 511\n\nFolding endurance of paper (MIT tester)\n\nICN-SOP 10\n\nBepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water\n\nArchiefomslagen met hechtmechaniek voor permanente bewaring. Eisen en beproevingsmethoden,\n                                    februari 1998\n\nDeze kwaliteitseis geeft eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen\n                                       en duurzaamheid van archiefomslagen van papier of karton met hechtmechaniek voor toepassing\n                                       in statische archieven.\n\nArchiefomslagen voor permanente bewaring: Omslagen van papier of karton, waarbij onder\n                                       normale bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na ten minste 100 jaar geen\n                                       noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op\n                                       de, in het omslag bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden. Hechtmechanieken: Bevestigingssystemen\n                                       ter bundeling van archiefstukken in een omslag. Voor de overige in deze kwaliteitseis\n                                       gebruikte termen: zie NEN 3376.\n\nHet omslag moet gemaakt zijn van katoen- en/of linnen-pulp, 100% gebleekte celstof\n                                          of een mengsel hiervan. Indien het papier of karton is samengesteld uit twee tegen\n                                          elkaar geplakte lagen duplex papier of karton, mag de binnenlaag houthoudend vezelmateriaal\n                                          bevatten. Het gehalte aan houthoudend vezelmateriaal mag echter niet meer zijn dan\n                                          40% van de totale hoeveelheid vezelmateriaal. De buitenzijden van het samengestelde\n                                          karton mogen geen positieve kleurreactie met de phloroglucinol-test geven (ASTM D\n                                          1030, X5). Voor het bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie\n                                          TAPPI T 401.\n\nHet omslag bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de\n                                          koude extractiemethode. Voor het bepalen van de pH: zie NEN 2151 of ISO 6588.\n\nHet omslag bevat een alkalische reserve die correspondeert met ten minste 0,4 mol\n                                          zuur per kilogram droog papier. Indien calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische\n                                          reserve, dan voldoet het papier aan de eis indien het 20 g CaCO3 per kg droog papier bevat. Voor het bepalen van de alkalische reserve: zie ISO 10716\n                                          of ASTM D 4988.\n\nHoewel geen specifieke eisen gesteld worden aan de massa per oppervlakte, wordt uitgegaan\n                                          van een minimum van 210 g/m2. Indien specifieke eisen gesteld worden, mag het gemiddelde van de levering niet\n                                          meer dan 5% van de gestelde eis afwijken. Voor de bepaling van de massa per oppervlakte:\n                                          zie NEN 1109 of ISO 536.\n\nHet omslag heeft in de machinerichting een minimum doorscheurindex van 15 mN.m2/g. Voor de bepaling van de doorscheurweerstand: zie NEN 1760 of ISO 1974.\n\nHet omslag heeft een vouwgetal in de dwarsrichting van minimaal 350 dubbelvouwen indien\n                                          gemeten met het MIT instrument. Voor het bepalen van het vouwgetal: zie TAPPI T 511.\n\nIndien het omslag gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier\n                                          waarmee het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23\u00b0C, gedurende 4 uur is\n                                          samengeklemd, minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijsschaal voor uitbloeden.\n                                          Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard\n                                          Onderzoek Procedure ICN-SOP 10.\n\nHet papier bezit na versnelde veroudering nog minimaal 80% van het oorspronkelijke\n                                       vouwgetal en de oorspronkelijke doorscheurweerstand. Versnelde veroudering vindt plaats\n                                       gedurende 12 dagen bij 80\u00b0C \u00b1 0,5\u00b0C en 65% \u00b1 2% relatieve vochtigheid. Beproevingsmethode:\n                                       ISO 5630/3.\n\n1. Het materiaal van een hechtmechaniek mag geen stoffen bevatten, die de degradatie\n                                             van het archiefstuk bevorderen.\n\n1. Kunststof hechtmechanieken mogen geen polyvinylchloride of copolymeren van vinylchloride\n                                                   bevatten.\n\n2 Gebruikte kunststoffen mogen geen weekmaker bevatten.\n\n3. Hechtmechanieken mogen geen zelfklevende elementen bevatten.\n\nHet hechtmechaniek mag bij gebruik geen mechanische schade aan het archiefstuk veroorzaken.\n\nNEN 1109\n\nPapier en karton. Bepaling van de massa per oppervlakte\n\nNEN 1760\n\nPapier en karton. Bepaling van de doorscheurweerstand (Elmendorfmethode)\n\nNEN 2151\n\nPapier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie\n\nNEN 3376\n\nPapier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)\n\nISO 536\n\nPaper and board. Determination of grammage\n\nISO 1974\n\nPaper. Determination of tearing resistance\n\nISO 5630/3\n\nPaper and board- Accelerated ageing- part 3: Moist heat treatment at 80\u00b0C and 65%\n                                                      relative humidity\n\nISO 6588\n\nPaper, board and pulps. Determination of pH of aqueous extracts\n\nISO 10716\n\nPaper and board. Determination of alkaline reserve\n\nASTM D 1030\n\nStandard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stain\n\nASTM D 4988\n\nStandard test method for the determination of calcium carbonate content of paper\n\nTAPPI T 401\n\nFiber analysis of paper and paperboard\n\nTAPPI T 511\n\nFolding endurance of paper (MIT tester)\n\nICN-SOP 10\n\nBepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water\n\nArchiefdozen voor permanente bewaring. Gebufferde, ligninearme golfkartonnen dozen.\n                                    Eisen en beproevingsmethoden, augustus 2002\n\nDeze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen\n                                       en duurzaamheid van ligninearme, gebufferde dozen voor langdurige bewaring van archiefstukken.\n\nArchiefdozen voor permanente bewaring: Dozen van golfkarton, waarbij onder normale\n                                       bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na ten minste 30 jaar geen noemenswaardige\n                                       achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in de doos\n                                       bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden. Golfkarton: Uit vlakke en in een regelmatig\n                                       patroon gegolfde lagen samengeplakt karton. \u2018Fijn\u2019 of \u2018B\u2019-golf, golfhoogte ca. 3 mm\n                                       met ca. 164 golven per strekkende meter. \u2018Dubbel-dubbel\u2019, bestaande uit twee gegolfde\n                                       lagen tussen drie vlakke lagen. Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen:\n                                       zie NEN 3376.\n\nAlle lagen van het golfkarton moeten gemaakt zijn van katoen en/of linnen- pulp, 100%\n                                          gebleekte celstof of een mengsel hiervan. Het karton moet vrij zijn van houthoudend\n                                          vezelmateriaal, metaaldeeltjes, wassen, weekmakers en mag niet meer dan 0,0008% reduceerbaar\n                                          zwavel bevatten (TAPPI T406). Het oppervlak van het karton moet vrij zijn van knopen,\n                                          scheven en schurende deeltjes. Geen van de lagen van het golfkarton mag een positieve\n                                          kleurreactie geven met de phloroglucinol test (ASTM D 1030, \u00d7 5.1.1/2 Spot Stains)\n                                          of moet een Kappa nummer hebben van maximaal 5 (TAPPI T-236). Voor het bepalen van\n                                          de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI T 401.\n\nHet golfkarton bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met\n                                          de koude extractiemethode (NEN 2151 of ISO 6588).\n\nAlle lagen van het golfkarton bevatten een alkalische reserve die correspondeert met\n                                          tenminste 0,4 mol zuur per kilogram droog karton. Indien calcium- carbonaat is gebruikt\n                                          als alkalische reserve, dan voldoet het karton aan de eis indien het 20 g CaCO3 per kg droog papier bevat. De alkalische reserve moet gelijkmatig door alle lagen\n                                          van het golfkarton verdeeld zijn. (ISO 10716 of ASTM D 4988).\n\nHet golfkarton is bij voorkeur van het type \u2018B\u2019-golf, met een golfhoogte van ca. 3\n                                          mm. Afhankelijk van de te bewaren voorwerpen kan ook het type dubbel-dubbel worden\n                                          toegepast.\n\nDe doorsteekweerstand, gemeten volgens DIN 53142, gemeten aan de binnen- en buitenzijde,\n                                          evenwijdig aan en loodrecht op de machinerichting, moet minimaal 5 J bedragen.\n\nHet oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen\n                                          vasthouden (bij 6 van de 10 bepalingen) indien het onderzocht wordt volgens ASTM D\n                                          2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:\n\n\u2022 gebruik 3M # 810 3/4\" breed, zelfklevend plakband\n\n\u2022 bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg \u00b1 0,5 kg zware\n                                                en 200 mm brede rol met een diameter van 90 mm \u00b1 10 mm. (De rol van de Cobb-test:\n                                                ISO 535)\n\n\u2022 hang een gewicht van 50 g aan het plakband.\n\nIndien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee\n                                          het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23\u00b0C, gedurende 4 uur is samengeklemd,\n                                          minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijsschaal voor uitbloeden. Voor de\n                                          bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard Onderzoek\n                                          Procedure ICN-SOP 10.\n\nVoor het verlijmen van het golfpapier aan het vlakke papier zal bij voorkeur een waterbestendige\n                                          zetmeellijm gebruikt worden. Na onderdompeling in water van 23\u00b0C gedurende 24 uur\n                                          mogen de lagen onderling niet loslaten en moet er bij het voorzichtig lostrekken van\n                                          de lagen vezeloverdracht ontstaan.\n\nDe doos is gemaakt van golfkarton dat bestaat uit \u00e9\u00e9n gegolfde laag, aan weerszijden\n                                          samengeplakt met een vlak papier. De golf is bij voorkeur van het type \u2018B\u2019, met een\n                                          golfhoogte van 3 mm en ca. 164 golven per strekkende meter. De doos is zodanig geconstrueerd\n                                          dat de richting van de golf loodrecht op de lengteas van de doos staat. De doos wordt\n                                          vlak aangeleverd en moet zonder nadere bevestigingen tot een doos gevouwen kunnen\n                                          worden. De doos kan zowel uit \u00e9\u00e9n als uit twee delen bestaan. De ingerilde vouwen\n                                          moeten recht zijn. Na het in elkaar vouwen van de doos moeten de hoeken recht zijn\n                                          en mogen er geen scheve openingen ontstaan. De doos moet goed rechtop kunnen staan\n                                          en de sluiting moet goed dicht blijven nadat de doos gesloten is.\n\nDe afmeting van de doos wordt bepaald door de opdrachtgever. Deze maten worden aangegeven\n                                          als binnenmaten en mogen bij aflevering niet meer afwijken dan \u00b1 1 mm.\n\nDe druksterkte (volgens (NEN)ISO 2872) van een platliggende doos bedraagt minimaal\n                                          3000 N met een maximale indrukking van 7,0 mm. De druksterkte van een staande doos\n                                          bedraagt minimaal 2000 N met een maximale indrukking van 6,0 mm.\n\nDe valweerstand wordt bepaald volgens (NEN)ISO 2248 met een vulgewicht van 0,5 kg\n                                          papier per cm breedte. Er mogen na de valproef geen ernstige mankementen aan de doos\n                                          zijn ontstaan en de functie van de doos moet bewaard blijven.\n\nNa onderdompeling in gedestilleerd water van 23\u00b0C gedurende 24 uur moet de doos zijn\n                                          vorm behouden.\n\nNEN 3376\n\nPapier.\n\nVerklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)\n\nTAPPI T 406\n\nReducible sulfur in paper and paperboard\n\nASTM D 1030\n\nStandard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stains\n\nTAPPI T 236\n\nKappa number of pulp\n\nASTM D 4988\n\nStandard test method for the determination of calcium carbonate content of paper\n\nNEN 2151\n\nPapier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie\n\nISO 6588\n\nPaper, board and pulps: Determination of pH of aqueous extracts\n\nISO 10716\n\nPaper and board. Determination of alkaline reserve\n\nDIN 53142\n\nDurchstossversuch\n\nTAPPI T 401\n\nFiber analysis of paper and paperboard\n\nASTM D 2860\n\nSurface smoothness\n\n(NEN)ISO 2248\n\nValweerstand\n\n(NEN)ISO 2872\n\nDruksterkte (Compressiesterkte)\n\nICN-SOP 10\n\nBepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water\n\nArchiefdozen voor bewaring op middellange termijn. Zuurvrije golfkartonnen dozen.\n                                    Eisen en beproevingsmethoden, augustus 2002\n\nDeze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen\n                                       en duurzaamheid van dozen voor bewaring van archiefstukken op middellange termijn\n\nArchiefdozen voor bewaring op middellange termijn: Dozen van golfkarton waarbij onder\n                                       normale bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na 10 jaar geen noemenswaardige\n                                       achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in de doos\n                                       bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden. Golfkarton: Uit vlakke en in een regelmatig\n                                       patroon gegolfde lagen samengeplakt karton. \u2018Fijn\u2019 of \u2018B\u2019-golf, golfhoogte ca. 3 mm\n                                       met ca. 164 golven per strekkende meter. \u2018Dubbel-dubbel\u2019, bestaande uit twee gegolfde\n                                       lagen tussen drie vlakke lagen. Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen:\n                                       zie NEN 3376.\n\nDe golflaag en de buitenste papierlaag van het golfkarton mogen houthoudend vezelmateriaal\n                                          bevatten mits het gehalte houthoudende vezels niet meer is dan 40% van de totale hoeveelheid\n                                          vezelmateriaal. De papierlaag van het golfkarton aan de binnenzijde van de doos moet\n                                          gemaakt zijn van katoen- en/of linnen-pulp of van gebleekte celstof en bevat een alkalische\n                                          reserve die correspondeert met tenminste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Het\n                                          oppervlak van het karton moet vrij zijn van knopen, scheven en schurende deeltjes.\n                                          De papierlaag van het golfkarton aan de binnenzijde van de doos mag geen positieve\n                                          kleurreactie geven met de phloroglucinol test (ASTM D 1030, \u00d7 5.1.1/2 Spot Stains).\n                                          Voor het bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI T\n                                          401.\n\nHet golfkarton bezit een minimum pH van 6,5, gemeten met de koude extractiemethode.\n                                          De papierlaag van het golfkarton aan de binnenzijde van de doos bezit een minimum\n                                          pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de koude extractiemethode (NEN 2151\n                                          of ISO 6588).\n\nDe papierlaag van het golfkarton aan de binnenzijde van de doos bevat een alkalische\n                                          reserve die correspondeert met ten minste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier.\n                                          Indien calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische reserve, dan voldoet het papier\n                                          aan de eis indien het 20 g CaCO3 per kg droog papier bevat. De alkalische reserve moet gelijkmatig verdeeld zijn (ISO\n                                          10716 of ASTM D4988).\n\nHet golfkarton is bij voorkeur van het type \u2018B\u2019-golf met een golfhoogte van ca. 3\n                                          mm. Afhankelijk van de te bewaren voorwerpen kan ook het type dubbel-dubbel worden\n                                          toegepast.\n\nDe doorsteekweerstand, gemeten volgens DIN 53142, gemeten aan de binnen- en buitenzijde,\n                                          evenwijdig aan en loodrecht op de machinerichting, moet minimaal 5 J bedragen.\n\nHet oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen\n                                          vasthouden (bij 6 van de 10 bepalingen) indien het onderzocht wordt volgens ASTM D\n                                          2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:\n\n\u2022 gebruik 3M # 810 3/4\" breed, zelfklevend plakband\n\n\u2022 bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg \u00b1 0,5 kg zware\n                                                en 200 mm brede rol met een diameter van 90 mm \u00b1 10 mm. (De rol van de Cobb-test:\n                                                ISO 535)\n\n\u2022 hang een gewicht van 50 g aan het plakband.\n\nIndien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee\n                                          het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23\u00b0C, gedurende 4 uur is samengeklemd,\n                                          minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijsschaal voor uitbloeden. Voor de\n                                          bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard Onderzoek\n                                          Procedure ICN-SOP 10.\n\nVoor het verlijmen van het golfpapier aan het vlakke papier zal bij voorkeur een waterbestendige\n                                          zetmeellijm gebruikt worden. Na onderdompeling in water gedurende 24 uur mogen de\n                                          lagen onderling niet loslaten en moet er bij het voorzichtig lostrekken van de lagen\n                                          vezeloverdracht ontstaan.\n\nDe doos is gemaakt van golfkarton dat bestaat uit \u00e9\u00e9n gegolfde laag die aan weerszijden\n                                          is samengeplakt met een vlak karton. De golf is bij voorkeur van het type \u2018B\u2019, met\n                                          een golfhoogte van 3 mm en ca. 164 golven per strekkende meter. De doos is zodanig\n                                          geconstrueerd dan de richting van de golf loodrecht op de lengteas van de doos staat.\n                                          De doos wordt vlak aangeleverd en moet zonder nadere bevestigingen tot een doos gevouwen\n                                          kunnen worden. De doos kan zowel uit \u00e9\u00e9n als uit twee delen bestaan. De ingerilde\n                                          vouwen moeten recht zijn. Na het in elkaar vouwen van de doos moeten de hoeken recht\n                                          zijn en mogen er geen scheve openingen ontstaan. De doos moet goed rechtop kunnen\n                                          staan en de sluiting moet goed dicht blijven nadat de doos gesloten is.\n\nDe afmeting van de doos wordt bepaald door de opdrachtgever. Deze maten worden aangegeven\n                                          als binnenmaten en mogen bij aflevering niet meer afwijken dan \u00b1 1 mm.\n\nDe druksterkte (volgens (NEN)ISO 2872) van een platliggende doos bedraagt minimaal\n                                          3000 N met een maximale indrukking van 7,0 mm. De druksterkte van een staande doos\n                                          bedraagt minimaal 2000 N met een maximale indrukking van 6,0 mm.\n\nDe valweerstand wordt bepaald volgens (NEN)ISO 2248 met een vulgewicht van 0,5 kg\n                                          per cm breedte. Er mogen na de valproef geen ernstige mankementen aan de doos zijn\n                                          ontstaan en de functie van de doos moet bewaard blijven.\n\nNa onderdompeling in gedestilleerd water van 23\u00b0C gedurende 24 uur moet de doos zijn\n                                          vorm behouden.\n\nNEN 3376\n\nPapier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)\n\nASTM D 1030\n\nStandard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stains\n\nASTM D 4988\n\nStandard test method for the determination of calcium carbonate content of paper\n\nNEN 2151\n\nPapier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie\n\nISO 6588\n\nPaper, board and pulps: Determination of pH of aqueous extracts\n\nISO 10716\n\nPaper and board. Determination of alkaline reserve\n\nDIN 53142\n\nDurchstossversuch\n\nASTM D 2860\n\nSurface smoothness\n\n(NEN)ISO 2248\n\nValweerstand\n\n(NEN)ISO 2872\n\nDruksterkte (Compressiesterkte)\n\nTAPPI T 401\n\nFiber analysis of paper and paperboard\n\nICN-SOP 10\n\nBepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water\n\nGolfkarton voor verpakkingsdoeleinden in archieven en musea voor bewaring op de middellange\n                                    termijn. Zuurvrije golfkarton. Eisen en beproevingsmethoden, augustus 2002\n\nDeze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen\n                                       en duurzaamheid van zuurvrij golfkarton voor de productie van dozen en andere toepassingen\n                                       voor de bewaring op middellange termijn van voorwerpen van culturele waarde.\n\nGolfkarton voor bewaring op middellange termijn: Golfkarton, waarbij onder normale\n                                       bewaaromstandigheden in archieven, bibliotheken en musea na 10 jaar geen noemenswaardige\n                                       achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, met het golfkarton\n                                       in contact komende, voorwerpen van culturele waarde mag plaatsvinden. Golfkarton:\n                                       Uit vlakke en in een regelmatig patroon gegolfde lagen samengeplakt karton. \u2018Fijn\u2019\n                                       of \u2018B\u2019 golf, golfhoogte ca. 3 mm met ca. 164 golven per strekkende meter. \u2018dubbel-dubbel\u2019,\n                                       bestaande uit twee gegolfde lagen tussen drie vlakke lagen. Voor de overige in deze\n                                       kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376.\n\nDe zijde van het karton welke niet in contact komt met de archiefstukken mag houthoudende\n                                          vezels bevatten, echter het gehalte aan houthoudende vezels mag niet meer zijn dan\n                                          30% van de totale hoeveelheid vezelmateriaal. De papierlaag van het golfkarton aan\n                                          de binnenzijde van de doos moet gemaakt zijn van katoen en/of linnen-pulp of van gebleekte\n                                          celstof. Het oppervlak van het karton moet vrij zijn van knopen, scheven en schurende\n                                          deeltjes. De papierlaag van het golfkarton dat in rechtstreeks contact kan komen met\n                                          voorwerpen van culturele waarde, mag geen positieve kleurreactie geven met de phloroglucinol\n                                          test (ASTM D 1030, \u00d7 5.1.1/2 Spot Stains). Voor het bepalen van de vezelsamenstelling\n                                          en de chemische kenmerken: zie TAPPI T 401.\n\nHet golfkarton bezit een minimum pH van 6,5, gemeten met de koude extractiemethode.\n                                          De papierlaag van het golfkarton dat in rechtstreeks contact kan komen met voorwerpen\n                                          van culturele waarde, bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten\n                                          met de koude extractiemethode (NEN 2151 of ISO 6588).\n\nDe papierlaag van het golfkarton dat in rechtstreeks contact kan komen met voorwerpen\n                                          van culturele waarde bevat een alkalische reserve die correspondeert met tenminste\n                                          0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Indien calcium-carbonaat is gebruikt als alkalische\n                                          reserve, dan voldoet het papier aan de eis, indien het 20 g CaCO3 per kg droog papier bevat. De alkalische reserve moet gelijkmatig verdeeld zijn (ISO\n                                          10716 of ASTM D 4988).\n\nHet golfkarton is bij voorkeur van het type \u2018B\u2019-golf met een golfhoogte van ca. 3\n                                          mm. Afhankelijk van de te bewaren voorwerpen kan ook het type \u2018dubbel-dubbel\u2019 worden\n                                          toegepast.\n\nDe doorsteekweerstand, gemeten volgens DIN 53142 aan de binnen- en buitenzijde, evenwijdig\n                                          aan en loodrecht op de machinerichting, moet minimaal 5 J bedragen.\n\nHet oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen\n                                          vasthouden (bij 6 van de 10 bepalingen), indien het onderzocht wordt volgens ASTM\n                                          D 2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:\n\n\u2022 gebruik 3M # 810 3/4\" breed, zelfklevend plakband\n\n\u2022 bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg \u00b1 0,5 kg zware\n                                                en 200 mm brede rol met een diameter van 90 mm \u00b1 10 mm (De rol van de Cobb-test: ISO\n                                                535)\n\n\u2022 hang een gewicht van 50 g aan het plakband.\n\nIndien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee\n                                          het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23\u00b0C, gedurende 4 uur is samengeklemd,\n                                          minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijsschaal voor uitbloeden. Voor de\n                                          bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard Onderzoek\n                                          Procedure ICN-SOP 10.\n\nVoor het verlijmen van het golfpapier aan het vlakke papier zal bij voorkeur een waterbestendige\n                                          zetmeellijm gebruikt worden. Na onderdompeling in water gedurende 24 uur mogen de\n                                          lagen onderling niet loslaten en moet er bij het voorzichtig lostrekken van de lagen\n                                          vezeloverdracht ontstaan.\n\nNEN 3376\n\nPapier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)\n\nASTM D 1030\n\nStandard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stains\n\nASTM D 4988\n\nStandard test method for the determination of calcium carbonate content of paper\n\nNEN 2151\n\nPapier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie\n\nISO 10716\n\nPaper and board. Determination of alkaline reserve\n\nDIN 53142\n\nDurchstossversuch\n\nASTM D 2860\n\nSurface smoothness\n\nTAPPI T 401\n\nFiber analysis of paper and paperboard\n\nICN-SOP 10\n\nBepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water\n\nGolfkarton voor verpakkingsdoeleinden in archieven en musea voor bewaring op de middellange\n                                    termijn. Gebufferd, ligninearm golfkarton. Eisen en beproevingsmethoden, augustus\n                                    2002\n\nDeze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen\n                                       en duurzaamheid van zuurvrij golfkarton voor de productie van dozen en andere toepassingen\n                                       voor de bewaring op lange termijn van voorwerpen van culturele waarde.\n\nGolfkarton voor bewaring op lange termijn: Golfkarton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden\n                                       in archieven, bibliotheken en musea na ten minste 30 jaar geen noemenswaardige achteruitgang\n                                       is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in de doos bewaarde, voorwerpen\n                                       van culturele waarde mag plaatsvinden. Golfkarton: Uit vlakke en in een regelmatig\n                                       patroon gegolfde lagen samengeplakt karton. \u2018Fijn\u2019 of \u2018B\u2019 golf, golfhoogte ca. 3 mm\n                                       met ca. 164 golven per strekkende meter. \u2018dubbel-dubbel\u2019, bestaande uit twee gegolfde\n                                       lagen tussen drie vlakke lagen. Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen:\n                                       zie NEN 3376.\n\nAlle lagen van het golfkarton moeten gemaakt zijn van katoen en/of linnen- pulp, 100%\n                                          gebleekte celstof of een mengsel hiervan. Het karton moet vrij zijn van houthoudend\n                                          vezelmateriaal, metaaldeeltjes, wassen, weekmakers en mag niet meer dan 0,0008% reduceerbaar\n                                          zwavel bevatten (TAPPI T 406). Het oppervlak van het karton moet vrij zijn van knopen,\n                                          scheven en schurende deeltjes. Geen van de lagen van het golfkarton mag een positieve\n                                          kleurreactie geven met de phloroglucinol test (ASTM D1030, \u00d7 5.1.1/2 Spot Stains)\n                                          of moet een Kappa nummer hebben van maximaal 5 (TAPPI T 236). Voor het bepalen van\n                                          de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI T 401.\n\nHet golfkarton bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met\n                                          de koude extractiemethode (NEN 2151 of ISO 6588).\n\nHet golfkarton bevat een alkalische reserve die correspondeert met ten minste 0,4\n                                          mol zuur per kilogram droog papier. Indien calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische\n                                          reserve, dan voldoet het papier aan de eis, indien het 20 g CaCO3 per kg droog papier bevat. De alkalische reserve moet gelijkmatig door alle lagen\n                                          van het golfkarton verdeeld zijn (ISO 10716 of ASTM D 4988).\n\nHet golfkarton is bij voorkeur van het type \u2018B\u2019-golf, met een golfhoogte van ca. 3\n                                          mm. Afhankelijk van de te bewaren voorwerpen kan ook het type \u2018dubbel-dubbel\u2019 worden\n                                          toegepast.\n\nDe doorsteekweerstand, gemeten volgens DIN 53142, gemeten aan de binnen- en buitenzijde,\n                                          evenwijdig aan en loodrecht op de machinerichting, moet minimaal 5 J bedragen.\n\nHet oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen\n                                          vasthouden (bij 6 van de 10 bepalingen), indien het onderzocht wordt volgens ASTM\n                                          D 2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:\n\n\u2022 gebruik 3M # 810 3/4\" breed, zelfklevend plakband\n\n\u2022 bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg \u00b1 0,5 kg zware\n                                                en 200 mm brede rol met een diameter van 90 mm \u00b1 10 mm (De rol van de Cobb-test: ISO\n                                                535)\n\n\u2022 hang een gewicht van 50 g aan het plakband.\n\nIndien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee\n                                          het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23\u00b0C, gedurende 4 uur is samengeklemd,\n                                          minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijsschaal voor uitbloeden. Voor de\n                                          bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard Onderzoek\n                                          Procedure ICN-SOP 10.\n\nVoor het verlijmen van het golfpapier aan het vlakke papier zal bij voorkeur een waterbestendige\n                                          zetmeellijm gebruikt worden. Na onderdompeling in water gedurende 24 uur mogen de\n                                          lagen onderling niet loslaten en moet er bij het voorzichtig lostrekken van de lagen\n                                          vezeloverdracht ontstaan.\n\nNEN 3376\n\nPapier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)\n\nTAPPI T 406\n\nReducible sulfur in paper and paperboard\n\nASTM D 1030\n\nStandard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stains\n\nTAPPI T 236\n\nKappa number of pulp\n\nASTM D 4988\n\nStandard test method for the determination of calcium carbonate content of paper\n\nNEN 2151\n\nPapier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie\n\nISO 10716\n\nPaper and board. Determination of alkaline reserve\n\nDIN 53142\n\nDurchstossversuch\n\nASTM D 2860\n\nSurface smoothness\n\nTAPPI T 401\n\nFiber analysis of paper and paperboard\n\nICN-SOP 10\n\nBepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water\n\nHechtmechanieken voor archiefomslagen voor permanente bewaring. Eisen en beproevingsmethoden,\n                                    februari 1998\n\nDeze kwaliteitseis geeft eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen\n                                       en duurzaamheid van hechtmechanieken voor archiefomslagen van papier of karton met\n                                       hechtmechaniek voor toepassing in statische archieven.\n\nHechtmechanieken: Bevestigingssystemen ter bundeling van archiefstukken in een archiefomslag\n                                       dat voldoet aan ICN-kwaliteitseis no. 2. Archiefomslagen voor permanente bewaring:\n                                       Omslagen van papier of karton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden in archieven\n                                       en bibliotheken na ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren\n                                       en waarvan geen nadelige invloed op de, in het omslag bewaarde, archiefstukken mag\n                                       plaatsvinden. Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376.\n\n1. Het materiaal van een hechtmechaniek mag geen stoffen bevatten, die de degradatie\n                                             van het archiefstuk bevorderen.\n\n1. Kunststof hechtmechanieken mogen geen polyvinylchloride of copolymeren van vinylchloride\n\n2. Gebruikte kunststoffen mogen geen weekmaker bevatten.\n\n3. Hechtmechanieken mogen geen zelfklevende elementen bevatten.\n\n4. Metalen hechtmechanieken zijn niet toegestaan.\n\nTestmethode: Bepaling van samenstelling met behulp van Fourier Transform Infrarood\n                                       Spectroscopie (FTIR).\n\n1. Het hechtmechaniek mag bij gebruik geen mechanische schade aan het archiefstuk veroorzaken.\n\n2. Gebruikseigenschappen worden niet getest.\n\nNEN 3376 ICN-\n\nPapier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)\n\nkwaliteitseis no.2\n\nArchiefomslagen met hechtmechaniek voor permanente bewaring\n\nArchiefdozen voor bewaring op middellange termijn. Zuurvrije dozen gemaakt van massief\n                                    karton. Eisen en beproevingsmethoden, februari 1998\n\nDeze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen\n                                       en duurzaamheid van dozen van massief karton voor bewaring van archiefstukken op middellange\n                                       termijn.\n\nArchiefdozen voor bewaring op middellange termijn: Dozen van massief karton waarbij\n                                       onder normale bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na 10 jaar geen noemenswaardige\n                                       achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in de doos\n                                       bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden. Massief karton: In deze kwaliteitseis wordt\n                                       verder gesproken over \u2018karton\u2019 waarmee \u2018massief karton\u2019 wordt bedoeld. Karton is materiaal\n                                       dat kan worden gedefinieerd als papier, echter met een grotere massa per oppervlak\n                                       (>225 g/m2 ), waardoor de stijfheid groter is dan die van papier. Voor de overige in deze kwaliteitseis\n                                       gebruikte termen: zie NEN 3376.\n\nDe zijde van het karton welke in contact komt met de archiefstukken, dient te zijn\n                                          beplakt met papier dat geen houthoudende vezels bevat. De zijde van het karton welke\n                                          niet in contact komt met de archiefstukken mag houthoudende vezels bevatten. et gehalte\n                                          aan houthoudend vezelmateriaal mag echter niet meer zijn dan 40% van de totale hoeveelheid\n                                          vezelmateriaal. Het oppervlak van het karton moet vrij zijn van knopen, scheven en\n                                          schurende deeltjes. De papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van de\n                                          doos mag geen positieve kleurreactie geven met de phloroglucinol-test (ASTM D 1030,\n                                          \u00d7 5.1.1/2 Spot Stains). Voor het bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische\n                                          kenmerken: zie TAPPI T 401.\n\nHet massief karton bezit een minimum pH van 6,5, gemeten met de koude extractiemethode\n                                          (NEN 2151 of ISO 6588). De papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van\n                                          de doos bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de oppervlakte\n                                          pH-methode (TAPPI T 529).\n\nDe papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van de doos bevat een alkalische\n                                          reserve die correspondeert met ten minste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier.\n                                          Indien calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische reserve, dan voldoet het papier\n                                          aan de eis indien het 20 g CaCO3 per kg droog papier bevat. Voor het bepalen van de alkalische reserve: zie ISO 10716\n                                          of ASTM D 4988.\n\nDe doorsteekweerstand, gemeten volgens DIN 53142 aan de binnen- en de buitenzijde,\n                                          evenwijdig aan en loodrecht op de machinerichting, moet minimaal  J bedragen.\n\nHet oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen\n                                          vasthouden (bij 6 van de 10 bepalingen), indien het onderzocht wordt volgens ASTM\n                                          D 2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:\n\n\u2022 gebruik 3M # 810 3/4\" breed, zelfklevend plakband\n\n\u2022 bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg \u00b1 0,5 kg zware\n                                                en 200 mm brede rol met een diameter van 90 mm \u00b1 10 mm (De rol van de Cobb-test: ISO\n                                                535)\n\n\u2022 hang een gewicht van 50 g aan het plakband.\n\nIndien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee\n                                          het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23\u00b0C, gedurende 4 uur is samengeklemd,\n                                          minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijsschaal voor uitbloeden. Voor de\n                                          bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard Onderzoek\n                                          Procedure ICN-SOP 10.\n\nHet karton heeft bij voorkeur een massa per oppervlak van minstens 800 g/m2.\n\nDe doos is gemaakt van massief karton. De doos wordt vlak aangeleverd en moet bij\n                                          voorkeur zonder nadere bevestigingen tot een doos gevouwen kunnen worden. Indien de\n                                          doos na het vouwen voorzien wordt van metalen hechtingen dienen deze zodanig te worden\n                                          aangebracht dat er geen schade aan de archiefstukken wordt toegebracht. Metalen hechtingen\n                                          dienen corrosiebestendig te zijn. De doos kan zowel uit \u00e9\u00e9n als uit twee delen bestaan.\n                                          De ingerilde vouwen moeten recht zijn. Na het in elkaar vouwen van de doos moeten\n                                          de hoeken recht zijn en mogen er geen scheve openingen ontstaan. De doos moet goed\n                                          rechtop kunnen staan en de sluiting moet goed dicht blijven nadat de doos gesloten\n                                          is.\n\nDe afmeting van de doos wordt bepaald door de opdrachtgever. De maten worden aangegeven\n                                          als binnenmaten en mogen bij aflevering niet meer afwijken dan \u00b1 1 mm.\n\nDe druksterkte (volgens (NEN)ISO 2872) van een platliggende doos bedraagt minimaal\n                                          3000 N met een maximale indrukking van 7,0 mm. De druksterkte van een staande doos\n                                          bedraagt minimaal 2000 N met een maximale indrukking van 6,0 mm.\n\nDe valweerstand wordt bepaald volgens (NEN)ISO 2248 met een vulgewicht van 0,5 kg\n                                          per cm breedte. Er mogen na de valproef geen ernstige mankementen aan de doos zijn\n                                          ontstaan en de functie van de doos moet bewaard blijven.\n\nNa onderdompeling in gedestilleerd water van 23\u00b0C gedurende 24 uur moet de doos zijn\n                                          vorm behouden.\n\nNEN 3376\n\nPapier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)\n\nASTM D 1030\n\nStandard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stains\n\nASTM D 4988\n\nStandard test method for the determination of calcium carbonate content of paper\n\nNEN 2151\n\nPapier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie\n\nISO 6588\n\nPaper, board and pulps: Determination of pH of aqueous extracts\n\nTAPPI T 529\n\nSurface pH measurement of paper\n\nISO 10716\n\nPaper and board. Determination of alkaline reserve\n\nDIN 53142\n\nDurchstossversuch\n\nASTM D 2860\n\nSurface smoothness\n\n(NEN)ISO 2248\n\nValweerstand\n\n(NEN)ISO 2872\n\nDruksterkte (Compressiesterkte)\n\nICN-SOP 10\n\nBepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water\n\nZelfklevende etiketten voor omslagen, archief- en museumdozen voor permanente bewaring.\n                                    Eisen en beproevingsmethoden, februari 1998\n\nDeze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen\n                                       en duurzaamheid van zelfklevende etiketten voor omslagen en dozen bestemd voor permanente\n                                       bewaring van voorwerpen van culturele waarde.\n\nZelfklevende etiketten voor permanente bewaring: Zelfklevende etiketten, waarbij onder\n                                       normale bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na tenminste 30 jaar geen\n                                       noemenswaardige achteruitgang is te constateren. Voor de overige in deze kwaliteitseis\n                                       gebruikte termen: zie NEN 3376.\n\nHet papier van het etiket moet voldoen aan NEN 2728.\n\nDe kleefkracht van de zelfklevende lijmlaag moet tenminste 400 N/m bedragen. Voor\n                                          de bepaling van de kleefkracht zie: FTM9 FINAT Testmethode.\n\nIndien op het etiket een tekst gedrukt of geprint wordt, moet de hechtkracht van de\n                                          toner voldoen aan 20 volgens de Columbia Fix Crease Scale SIR 513.00. Voor de bepaling\n                                          van de hechtkracht zie: ICN-SOP 01.\n\nNEN 2728\n\nPermanent houdbaar papier. Eisen en bepoevingsmethoden.\n\nNEN 3376\n\nPapier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)\n\nFTM 9\n\nQuick Stick tack measurement. FINAT TEST MEASUREMENTS\n\nICN-SOP 10\n\nHet bepalen van de hechtkracht van gedrukte, geprinte of gekopieerde teksten\n\nMassief karton voor verpakkingsdoeleinden in archieven en musea voor bewaring op de\n                                    middellange termijn. Zuurvrij massief karton. Eisen en beproevingsmethoden, mei 1999\n\nDeze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen\n                                       en duurzaamheid van massief karton voor de productie van dozen en andere toepassingen\n                                       voor de bewaring op middellange termijn van voorwerpen van culturele waarde.\n\nMassief karton voor bewaring op middellange termijn: Massief karton waarbij onder\n                                       normale bewaaromstandigheden in archieven, bibliotheken en musea na 10 jaar geen noemenswaardige\n                                       achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, met het karton\n                                       in contact komende, voorwerpen van culturele waarde mag plaatsvinden. Massief karton:\n                                       In deze kwaliteitseis wordt verder gesproken over \u2018karton\u2019 waarmee \u2018massief karton\u2019\n                                       wordt bedoeld. Karton is materiaal dat kan worden gedefinieerd als papier, echter\n                                       met een grotere massa per oppervlak (>225 g/m2 ), waardoor de stijfheid groter is dan die van papier. Voor de overige in deze kwaliteitseis\n                                       gebruikte termen: zie NEN 3376.\n\nDie zijde van het karton welke in contact komt met de archiefstukken of andere voorwerpen\n                                          van culturele waarde, dient te zijn beplakt met papier dat geen houthoudende vezels\n                                          bevat. De zijde van het karton welke niet in contact komt met de archiefstukken mag\n                                          houthoudende vezels bevatten. Het gehalte aan houthoudend vezelmateriaal mag echter\n                                          niet meer zijn dan 40% van de totale hoeveelheid vezelmateriaal. Het oppervlak van\n                                          het karton moet vrij zijn van knopen, scheven en schurende deeltjes. De papierlaag\n                                          van het massief karton aan de binnenzijde van de doos mag geen positieve kleurreactie\n                                          geven met de phloroglucinol-test (ASTM D1030, \u00d7 5.1.1/2 Spot Stains). Voor het bepalen\n                                          van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI T 401\n\nHet massief karton bezit een minimum pH van 6,5, gemeten met de koude extractiemethode\n                                          (NEN 2151 of ISO 6588). De papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van\n                                          de doos bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de oppervlakte\n                                          pH-methode (TAPPI T 529).\n\nDe papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van de doos bevat een alkalische\n                                          reserve die correspondeert met tenminste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Indien\n                                          calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische reserve, dan voldoet het papier aan de\n                                          eis indien het 20 g CaCO3 per kg droog papier bevat. Voor het bepalen van de alkalische reserve: zie ISO 10716\n                                          of ASTM D 4988.\n\nDe doorsteekweerstand, gemeten volgens DIN 53142 aan de binnen- en de buitenzijde,\n                                          evenwijdig aan en loodrecht op de machinerichting moet minimaal 5 J bedragen.\n\nHet oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen\n                                          vasthouden (bij 6 van de 10 bepalingen), indien het onderzocht wordt volgens ASTM\n                                          D2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:\n\n\u2022 gebruik 3M # 810 3/4\" breed, zelfklevend plakband\n\n\u2022 bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg \u00b1 0,5 kg zware\n                                                en 200 mm brede rol met een diameter van 90 mm \u00b110 mm (De rol van de Cobb-test: ISO\n                                                535)\n\n\u2022 hang een gewicht van 50 g aan het plakband.\n\nIndien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee\n                                          het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23\u00b0C, gedurende 4 uur is samengeklemd,\n                                          minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijsschaal voor uitbloeden. Voor de\n                                          bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard Onderzoek\n                                          Procedure ICN-SOP 10.\n\nNEN 3376\n\nPapier. Verklarende woordenlijst met vertalingen (Eng., Fr., Du.)\n\nASTM D 1030\n\nStandard Test Method for Fiber Analysis of Paper and Paperboard, X5, Spot Stains\n\nASTM D 4988\n\nStandard test method for the determination of calcium carbonate content of paper\n\nNEN 2151\n\nPapier en karton. Bepaling van de pH van een waterige suspensie\n\nISO 6588\n\nPaper, board and pulps: Determination of pH of aqueous extracts\n\nTAPPI T 401\n\nFiber analysis of paper and paperboard\n\nTAPPI T 529\n\nSurface pH measurement of paper\n\nISO 10716\n\nPaper and board. Determination of alkaline reserve\n\nDIN 53142\n\nDurchstossversuch\n\nASTM D 2860\n\nSurface smoothness\n\nICN-SOP 10\n\nBepaling kleurechtheid van papier en karton tegen water"}