Title: wetten.nl - Regeling - Netcode elektriciteit - BWBR0037940

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Netcode elektriciteit - BWBR0037940", "content": "Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21\u00a0april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202151,\n                                    houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet\n                                    1998 (Netcode elektriciteit)\n\nDe Autoriteit Consument en Markt,\n\nGelet op artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998;\n\nBesluit:\n\nDeze code bevat de voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen a, c, en f tot en met k, van de Elektriciteitswet\n                                             1998.\n\n1 Voor de toepassing van deze code gelden de begrippen en bijbehorende begripsbepalingen\n                                                uit de Begrippencode elektriciteit.\n\n2 In deze code wordt onder aangeslotene mede verstaan degene die om een aansluiting\n                                                heeft verzocht.\n\n[Vervallen per 16-03-2019]\n\nDe processen in de artikelen, 3.3, de paragrafen 9.1, 9.2, 9.9, 9.10 en 9.11, de artikelen 9.19, 13.11 tot en met 13.14, alsmede in de hoofdstukken 10 en 11, inclusief de bijlagen 2, 3, 16, 17, 18 en 19, worden toegepast per allocatiepunt in plaats van per aansluiting.\n\nMet in deze code bedoelde materialen en/of producten worden gelijkgesteld materialen\n                                          en/of producten die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een\n                                          andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd of in de\n                                          handel zijn gebracht in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie,\n                                          die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland\n                                          bindt, en die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig\n                                          is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd.\n\n1 De aansluiting voldoet aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden.\n\n2 In afwijking van het eerste lid, gelden de bepalingen van de artikelen 2.13 tot en met 2.16 niet voor aansluitingen tussen netten waarvoor een netbeheerder is aangewezen.\n\n1 De netbeheerder stelt voor een aansluiting op een laagspanningsnet en voor een aansluiting\n                                                op een middenspanningsnet met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld vermogen kleiner\n                                                dan 2 MW of een ander door de netbeheerder te bepalen vermogen, eenmalig een belastingkarakteristiek\n                                                vast die kenmerkend is voor de categorie waartoe de aangesloten installatie behoort.\n\n2 Wanneer de aard van de in het eerste lid bedoelde installatie zodanig wijzigt, dat\n                                                zij tot een andere categorie gaat behoren, meldt de aangeslotene deze wijziging aan\n                                                de netbeheerder en stelt de netbeheerder een nieuwe belastingkarakteristiek vast.\n\n1 Het verbinden van de elektrische installatie met de aansluiting geschiedt door of\n                                                vanwege de netbeheerder.\n\n2 Het verbinden van het primaire gedeelte van de meetinrichting met het secundaire gedeelte\n                                                van de meetinrichting geschiedt door de netbeheerder of een derde die overeenkomstig\n                                                de Meetcode elektriciteit een erkenning heeft als meetverantwoordelijke.\n\n1 De netbeheerder identificeert de aansluitingen en geplande aansluitingen op het eigen\n                                                net door aan elke aansluiting of geplande aansluiting \u00e9\u00e9n unieke EAN-code toe te kennen.\n                                                De netbeheerder deelt de aangeslotene desgevraagd mee welke EAN-code aan diens aansluiting\n                                                is toegekend.\n\n2 De netbeheerder en de aangeslotene komen voor elk van de verbindingen behorende tot\n                                                de aansluiting de locatie van het bijbehorende overdrachtspunt overeen.\n\n3 Aan elke aansluiting, niet zijnde een aansluiting van een net op een ander net, kent\n                                                de netbeheerder een primair allocatiepunt toe ongeacht het aantal overdrachtspunten\n                                                van een aansluiting.\n\n4 In aanvulling op het derde lid kan een primair allocatiepunt worden toegekend aan\n                                                een aansluiting van een net op een ander net indien dit een aansluiting betreft van\n                                                een gesloten distributiesysteem waarvan de beheerder geen gebruik maakt van het elektronische\n                                                berichtenverkeer als bedoeld in paragraaf 13.5 ten behoeve van het faciliteren van derdentoegang.\n\n5 Het primaire allocatiepunt van een aansluiting wordt ge\u00efdentificeerd met dezelfde\n                                                EAN-code als de aansluiting.\n\n6 Indien de netbeheerder op grond van artikel 2.5 tot en met 2.9 een secundair allocatiepunt toekent aan een aansluiting, identificeert de netbeheerder\n                                                het desbetreffende secundaire allocatiepunt door middel van het toekennen van een\n                                                unieke EAN-code.\n\n7 Indien voor een aansluiting, bestaande uit meer dan \u00e9\u00e9n verbinding, overeenkomstig\n                                                het tweede lid meer dan \u00e9\u00e9n overdrachtspunt is overeengekomen, identificeert de netbeheerder\n                                                elk van die overdrachtspunten door het toekennen van een unieke EAN-code, onverminderd\n                                                de verplichting om overeenkomstig het eerste lid aan de aansluiting als geheel een\n                                                EAN-code toe te kennen.\n\n8 Indien op een aansluiting bestaande uit \u00e9\u00e9n verbinding artikel 2.6 of artikel 2.9 wordt toegepast, identificeert de netbeheerder het overdrachtspunt door het toekennen\n                                                van een unieke EAN-code, onverminderd de verplichting om overeenkomstig het eerste\n                                                lid aan de aansluiting als geheel een EAN-code toe te kennen.\n\n9 De netbeheerder identificeert elke overeenkomstig artikel 2.16, tweede lid gemelde elektriciteitsproductie-eenheid of elektriciteitsopslageenheid met een unieke\n                                                EAN-code en verstrekt deze desgevraagd aan de aangeslotene. De netbeheerder legt deze\n                                                EAN-code vast in het register als bedoeld in paragraaf 13.4.\n\n10 De netbeheerder identificeert desgevraagd een beoogde GCvO-installatie met een unieke\n                                                EAN-code, verstrekt deze aan de aangeslotene en legt deze EAN-code vast in het register\n                                                als bedoeld in paragraaf 13.4.\n\n11 Indien de aan een elektriciteitsproductie-eenheid of een GCvO-installatie toegekende\n                                                EAN-code op 5\u00a0april 2022 dezelfde is als de EAN-code die op grond van het eerste lid\n                                                aan de aansluiting van de desbetreffende aangeslotene is toegekend, kan deze situatie\n                                                gehandhaafd blijven tot op het moment dat er wijziging van de aansluiting, de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                of de GCvO-installatie plaatsvindt.\n\n12 De netbeheerder identificeert desgevraagd een verbruiksinstallatie die vraagsturing\n                                                levert aan een netbeheerder per vraagsturingleverende verbruikseenheid door het toekennen\n                                                van een unieke EAN-code en legt deze vast in het register als bedoeld in paragraaf 13.4.\n\nIndien een aansluiting waaraan een primair allocatiepunt is toegekend, bestaat uit\n                                          meer dan \u00e9\u00e9n verbinding en de installaties die zich achter die verbindingen bevinden\n                                          niet elektrisch gekoppeld zijn of kunnen worden anders dan via de netzijde van de\n                                          aansluiting, kent de netbeheerder op verzoek van de aangeslotene een of meer secundaire\n                                          allocatiepunten aan de aansluiting toe ten behoeve van het faciliteren van meerdere\n                                          overeenkomsten met leveranciers en BRP\u2019s op die aansluiting onder voorwaarde dat:\n\na. elk allocatiepunt bij een afzonderlijke installatie behoort, die niet elektrisch gekoppeld\n                                                is of kan worden met een andere installatie anders dan via de netzijde van de aansluiting;\n\nb. de afzonderlijke installaties als bedoeld in onderdeel a, zich op dezelfde onroerende\n                                                zaak bevinden, met uitzondering van aansluitingen als bedoeld in artikel 1, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998;\n\nc. de installatie die bij een secundair allocatiepunt hoort, niet wordt gebruikt ten\n                                                behoeve van bewoning van een ruimte;\n\nd. op het overdrachtspunt van elke verbinding zich een meetinrichting bevindt overeenkomstig\n                                                artikel 2.12 en overeenkomstig de voorwaarden voor meetinrichtingen die op grond van de Meetcode elektriciteit van toepassing zijn op de desbetreffende aansluiting;\n\ne. de locatie van elk van de meetinrichtingen, als bedoeld in onderdeel d, aan de voorwaarden\n                                                in artikel 2.11 voldoet;\n\nf. indien het een grootverbruikaansluiting betreft, voldaan wordt aan artikel 1.2.3.2 van de Meetcode elektriciteit;\n\ng. er sprake is van \u00e9\u00e9n aansluit- en transportovereenkomst tussen de aangeslotene en\n                                                de netbeheerder voor de desbetreffende aansluiting, ongeacht het aantal aan die aansluiting\n                                                toegekende allocatiepunten en ongeacht het aantal leveringsovereenkomsten met verschillende\n                                                leveranciers.\n\nIndien een aansluiting waaraan een primair allocatiepunt is toegekend, bestaat uit\n                                          \u00e9\u00e9n verbinding of uit meerdere elektrisch parallelle verbindingen, kent de netbeheerder\n                                          op verzoek van de aangeslotene een of meer secundaire allocatiepunten aan de aansluiting\n                                          toe ten behoeve van het faciliteren van meerdere overeenkomsten met leveranciers en\n                                          BRP\u2019s op die aansluiting onder voorwaarde dat:\n\na. elk allocatiepunt bij een afzonderlijke installatie behoort, die niet elektrisch gekoppeld\n                                                is of kan worden met een andere installatie anders dan via de netzijde van de aansluiting;\n\nb. de afzonderlijke installaties als bedoeld in onderdeel a, zich op dezelfde onroerende\n                                                zaak bevinden, met uitzondering van aansluitingen als bedoeld in artikel 1, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998;\n\nc. de installatie die bij een secundair allocatiepunt hoort, niet wordt gebruikt ten\n                                                behoeve van bewoning van een ruimte.\n\nd. op de grens tussen elke afzonderlijke installatie, als bedoeld in onderdeel a, en\n                                                de aansluiting waarachter deze zich bevindt, zich een meetinrichting bevindt overeenkomstig\n                                                artikel 2.12 en overeenkomstig de voorwaarden voor meetinrichtingen die op grond van de Meetcode elektriciteit van toepassing zijn op de desbetreffende aansluiting;\n\ne. de locatie van de meetinrichtingen, als bedoeld in onderdeel d, aan de voorwaarden\n                                                in artikel 2.11 voldoet;\n\nf. de meetinrichtingen, als bedoeld in onderdeel d, zich bevinden in elkaars onmiddellijke\n                                                nabijheid in dezelfde meterkast of meterruimte en zich zo dicht mogelijk bij het overdrachtspunt\n                                                van de aansluiting bevinden;\n\ng. tussen de locatie van het overdrachtspunt van de aansluiting en de locatie van de\n                                                meetinrichtingen als bedoeld in onderdeel d, geen energie-uitwisseling plaatsvindt\n                                                met een andere installatie;\n\nh. indien het een grootverbruikaansluiting betreft, voldaan wordt aan artikel 1.2.3.2 van de Meetcode elektriciteit;\n\ni. er sprake is van \u00e9\u00e9n aansluit- en transportovereenkomst tussen de aangeslotene en\n                                                de netbeheerder voor de desbetreffende aansluiting, ongeacht het aantal aan die aansluiting\n                                                toegekende allocatiepunten en ongeacht het aantal leveringsovereenkomsten met verschillende\n                                                leveranciers.\n\nIndien, in afwijking van artikel 2.6, onderdeel f, in geval van een grootverbruikaansluiting, zich een transformator bevindt tussen\n                                          het overdrachtspunt van de aansluiting en de locatie van de meetinrichtingen, als\n                                          bedoeld in artikel 2.6, onderdeel d, geldt in aanvulling op artikel 2.6 dat:\n\na. de meetverantwoordelijke op de desbetreffende aansluiting zorg draagt voor een zodanige\n                                                correctie van de meetgegevens afkomstig uit de meetinrichtingen, als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel d, dat de aan de allocatiepunten toegewezen energie-uitwisseling tezamen de totale\n                                                energie-uitwisseling op het overdrachtspunt representeren;\n\nb. de meetverantwoordelijke op de desbetreffende aansluiting de energieverliezen tussen\n                                                het overdrachtspunt van de aansluiting en de locatie van de meetinrichtingen als bedoeld\n                                                in artikel 2.6, onderdeel d, toebedeelt aan het primaire allocatiepunt van die aansluiting, tenzij de meetverantwoordelijke\n                                                op de desbetreffende aansluiting een andere verdeling over de allocatiepunten overeenkomt\n                                                met de aangeslotene.\n\nIndien, in afwijking van artikel 2.6, onderdeel f, in geval van een grootverbruikaansluiting zich een kabeltrac\u00e9, en eventueel een\n                                          transformator, bevindt tussen het overdrachtspunt van de aansluiting en de locatie\n                                          van \u00e9\u00e9n of meer van de meetinrichtingen, als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel d,\n                                          geldt in aanvulling op artikel 2.6 dat:\n\na. er naast de meetinrichtingen, als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel d, zich ook op het overdrachtspunt van de aansluiting een meetinrichting bevindt overeenkomstig\n                                                de Meetcode elektriciteit;\n\nb. de meetverantwoordelijke op de desbetreffende aansluiting zorg draagt voor een zodanige\n                                                correctie van de meetgegevens afkomstig uit de meetinrichtingen, als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel d, dat de aan de allocatiepunten toegewezen energie-uitwisseling tezamen de totale\n                                                energie-uitwisseling op het overdrachtspunt representeren;\n\nc. de meetverantwoordelijke op de desbetreffende aansluiting de energieverliezen tussen\n                                                het overdrachtspunt van de aansluiting en de locatie van de meetinrichtingen bedoeld\n                                                in artikel 2.6, onderdeel d, toebedeelt aan het primaire allocatiepunt van die aansluiting, tenzij de meetverantwoordelijke\n                                                op de desbetreffende aansluiting een andere verdeling over de allocatiepunten overeenkomt\n                                                met de aangeslotene.\n\nAan een grootverbruikaansluiting waaraan een primair allocatiepunt is toegekend, kent\n                                          de netbeheerder op verzoek van de aangeslotene een of meer secundaire allocatiepunten\n                                          toe, ongeacht het aantal verbindingen waaruit de aansluiting bestaat, ten behoeve\n                                          van het faciliteren van meerdere overeenkomsten met leveranciers en BRP\u2019s op die aansluiting\n                                          onder voorwaarde dat:\n\na. elk allocatiepunt bij een afzonderlijke installatie behoort, die niet elektrisch gekoppeld\n                                                is of kan worden met een andere installatie anders dan via de in onderdeel d bedoelde\n                                                grens;\n\nb. de afzonderlijke installaties als bedoeld in onderdeel a zich op dezelfde onroerende\n                                                zaak bevinden, met uitzondering van aansluitingen als bedoeld in artikel 1, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998;\n\nc. de installatie die bij een secundair allocatiepunt hoort, niet wordt gebruikt ten\n                                                behoeve van bewoning van een ruimte;\n\nd. op het overdrachtspunt van de aansluiting en op elke grens tussen de afzonderlijke\n                                                installaties, als bedoeld in onderdeel a, en de andere installatie(s) achter de desbetreffende\n                                                aansluiting, zich een meetinrichting bevindt overeenkomstig artikel 2.12 en overeenkomstig de voorwaarden voor meetinrichtingen die op grond van de Meetcode elektriciteit van toepassing zijn op de desbetreffende aansluiting;\n\ne. tussen een afzonderlijke installatie als bedoeld in onderdeel a en het overdrachtspunt\n                                                van de aansluiting op het net zich maximaal \u00e9\u00e9n andere installatie bevindt;\n\nf. de locatie van elk van de meetinrichtingen, als bedoeld in onderdeel d, aan de voorwaarden\n                                                in artikel 2.11 voldoet;\n\ng. het primaire deel van de meetinrichtingen, als bedoeld in onderdeel d, die zich niet\n                                                op het overdrachtspunt van de aansluiting bevinden, aan artikel 2.6.5 van de Meetcode elektriciteit voldoet;\n\nh. voldaan wordt aan artikel 1.2.3.2 van de Meetcode elektriciteit;\n\ni. de meetverantwoordelijke op de desbetreffende aansluiting zorg draagt voor een zodanige\n                                                bewerking van de meetgegevens afkomstig uit de meetinrichtingen, als bedoeld in onderdeel\n                                                d, dat de meetgegevens per allocatiepunt de energie-uitwisseling met het net representeren;\n\nj. de meetverantwoordelijke op de desbetreffende aansluiting de energieverliezen tussen\n                                                het overdrachtspunt van de aansluiting en de locatie van de meetinrichtingen als bedoeld\n                                                in onderdeel d, toebedeelt aan het primaire allocatiepunt van die aansluiting, tenzij\n                                                de meetverantwoordelijke op de desbetreffende aansluiting een andere verdeling over\n                                                de allocatiepunten overeenkomt met de aangeslotene;\n\nk. er sprake is van \u00e9\u00e9n aansluit- en transportovereenkomst tussen de aangeslotene en\n                                                de netbeheerder voor de desbetreffende aansluiting, ongeacht het aantal aan die aansluiting\n                                                toegekende allocatiepunten en ongeacht het aantal leveringsovereenkomsten met verschillende\n                                                leveranciers.\n\nMet inachtneming van de artikelen 2.5 tot en met 2.9 kan de aangeslotene bij zijn verzoek om een of meer secundaire allocatiepunten aan\n                                          zijn aansluiting toe te kennen, kiezen voor de variant met parallel geplaatste meetinrichtingen\n                                          als bedoeld in de artikelen 2.5 tot en met 2.8 of serieel geplaatste meetinrichtingen als bedoeld in artikel 2.9.\n\nDe aangeslotene zorgt er voor dat:\n\na. de aansluiting goed bereikbaar blijft;\n\nb. de toegang tot de ruimte waarin zich de meetinrichting en de tot de aansluiting behorende\n                                                apparatuur bevinden, niet op een naar het oordeel van de netbeheerder ontoelaatbare\n                                                wijze wordt belemmerd;\n\nc. verzegelingen die door of vanwege de netbeheerder zijn aangebracht op de meetinrichting\n                                                of op delen van de aansluiting niet worden geschonden of verbroken tenzij de netbeheerder\n                                                uitdrukkelijk toestemming geeft tot het verbreken van de verzegeling;\n\nd. hij alle maatregelen neemt die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen worden om schade\n                                                aan het in het perceel aanwezige gedeelte van de aansluiting te voorkomen;\n\ne. de meetinrichting en de tot de aansluiting behorende apparatuur niet opgesteld worden\n                                                in vochtige ruimten, ruimten met bijtende gassen, dampen of stoffen, ruimten met ontploffingsgevaar\n                                                en ruimten met brandgevaar; en\n\nf. boven of in de onmiddellijke nabijheid van de meetinrichting geen water-, stoom- of\n                                                soortgelijke leidingen voor komen, tenzij, ter beoordeling van de netbeheerder, passende\n                                                voorzieningen zijn getroffen voor de bescherming van de meetinrichting.\n\n1 De aangeslotene zorgt voor comptabele meting bij het (de) overdrachtspunt(en) van\n                                                de aansluiting met inachtneming van de Meetcode elektriciteit, tenzij op grond van deze code anders is bepaald.\n\n2 De plaats van de comptabele meetinrichting wordt bepaald door de netbeheerder in overleg\n                                                met de aangeslotene en, indien de aangeslotene een grootverbruiker is en hij zijn\n                                                meetverantwoordelijkheid heeft overgedragen, met de door hem op grond van de Meetcode elektriciteit aangewezen meetverantwoordelijke.\n\n3 De comptabel te meten grootheden worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n4 De comptabele meetinrichting registreert de grootheden in het overdrachtspunt van\n                                                de aansluiting. In geval van aansluitingen met een of meer secundaire allocatiepunten\n                                                gebeurt dat voor elk allocatiepunt afzonderlijk.\n\n1 De beveiliging van elektrische installaties (en onderdelen daarvan) is selectief ten\n                                                opzichte van de beveiliging die de netbeheerder in de aansluiting van de elektrische\n                                                installatie of in het voedende net toepast.\n\n2 Bij de dimensionering van de elektrische installatie wordt rekening gehouden met de\n                                                door de netbeheerder toe te passen beveiliging.\n\n3 De netbeheerder informeert de aangeslotene en overlegt met hem voor zover van toepassing\n                                                bij eerste aansluiting en bij latere wijzigingen van het net omtrent:\n\na. de beveiligingsfilosofie;\n\nb. de minimum- en maximumwaarde van het kortsluitvermogen tijdens de normale toestand;\n\nc. de wijze van sterpuntsbehandeling;\n\nd. de isolatieco\u00f6rdinatie;\n\ne. de netconfiguratie; en\n\nf. de bedrijfsvoering.\n\n4 Voor zover de in het derde lid genoemde gegevens nodig zijn voor de bedrijfsvoering\n                                                van de aangeslotene worden deze in de aansluit- en transportovereenkomst vastgelegd.\n\n5 Zowel de aangeslotene als de netbeheerder kunnen het vastgelegde maximale kortsluitvermogen\n                                                slechts in overleg met elkaar aanpassen.\n\n1 Onverminderd het in of krachtens deze code bepaalde voldoen alle bedrijfsmiddelen\n                                                en toestellen in of aangesloten op de elektrische installaties aan de op deze bedrijfsmiddelen\n                                                en toestellen van toepassing zijnde normen.\n\n2 De in een elektrische installatie opgenomen machines, toestellen, materialen en onderdelen\n                                                voldoen aan de voor de handel daarin of het gebruik daarvan vastgestelde wettelijke\n                                                voorschriften.\n\n3 De elektrische installatie is bestand tegen het door de netbeheerder ter plaatse verwachte\n                                                kortsluitvermogen.\n\n1 Elektrische installaties en de daarop aangesloten toestellen veroorzaken via het net\n                                                van de netbeheerder geen ontoelaatbare hinder.\n\n2 De netbeheerder kan de aangeslotene verzoeken tot het treffen van zodanige voorzieningen\n                                                dat de ontoelaatbare hinder ophoudt, dan wel voor een door hem te bepalen aantal uren\n                                                de aangeslotene verbieden om door hem aan te wijzen toestellen en motoren te gebruiken.\n\n3  In afwijking van het tweede lid, past de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                centrale filtering toe wanneer de verantwoordelijkheid voor het treffen van de voorzieningen,\n                                                niet eenduidig kan worden toegewezen aan de aangeslotene of aan de netbeheerder van\n                                                het landelijk hoogspanningsnet, mits de ontoelaatbare hinder veroorzaakt wordt door\n                                                spanningsverschijnselen als gevolg van de interactie van een wisselstroomkabel langer\n                                                dan 5 km, deel uitmakend van de aansluiting of de installatie van een aangeslotene,\n                                                en de netconfiguratie ter plaatse.\n\n1 De elektrische installaties bevatten geen bedrijfsmiddelen die tot invoeding in het\n                                                net van de netbeheerder kunnen leiden, tenzij aan de aanvullende voorwaarden voor\n                                                elektriciteitsproductie-eenheden zoals opgenomen in hoofdstuk 3 wordt voldaan.\n\n2 De aangeslotene stelt de netbeheerder tijdig op de hoogte van zijn voornemen tot het\n                                                plaatsen of wijzigen van een elektriciteitsproductie-eenheid of een elektriciteitsopslageenheid,\n                                                opdat de netbeheerder eventueel noodzakelijke wijzigingen in het net kan doorvoeren.\n\n3 Indien het bedrijfsmiddel dat tot invoeding in het net van de netbeheerder kan leiden,\n                                                als bedoeld in het eerste lid, een elektriciteitsopslageenheid betreft:\n\na. zijn aansluitvoorwaarden zoals verwoord in Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) en de\n                                                      daarbij behorende onderdelen van hoofdstuk 3 van overeenkomstige toepassing met dien\n                                                      verstande dat:\n\n1\u00b0. een synchroon gekoppelde elektriciteitsopslageenheid voldoet aan de voorwaarden zoals\n                                                            verwoord in Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) artikel 13 tot en met 19,\u00a0artikel 40,\n                                                            artikel 42 tot en met 46 en artikel 51 tot en met 53;\n\n2\u00b0. een niet-synchroon gekoppelde elektriciteitsopslageenheid voldoet aan de voorwaarden\n                                                            zoals verwoord in Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) artikel 13 tot en met 16, artikel\n                                                            20 tot en met 22,\u00a0artikel 40, artikel 42, artikel 43, artikel 47 tot en met 49 en\n                                                            artikel 54 tot en met 56;\n\n3\u00b0. een elektriciteitsopslageenheid met een maximaal te leveren werkzaam vermogen groter\n                                                            dan of gelijk aan 0,8 kW en kleiner dan 1 MW voldoet aan de bepalingen die van toepassing\n                                                            zijn op een elektriciteitsproductie-eenheid van het type A;\n\n4\u00b0. een elektriciteitsopslageenheid met een maximaal te leveren werkzaam vermogen groter\n                                                            dan of gelijk aan 1 MW en kleiner dan 50 MW voldoet aan de bepalingen die van toepassing\n                                                            zijn op een elektriciteitsproductie-eenheid van het type B alsmede aan de voorwaarden\n                                                            zoals verwoord in artikel 15, zesde lid, onderdeel e, van Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) en artikel 3.24, vijftiende lid;\n\n5\u00b0. een elektriciteitsopslageenheid met een maximaal te leveren werkzaam vermogen groter\n                                                            dan of gelijk aan 50 MW en kleiner dan 60 MW voldoet aan de bepalingen die van toepassing\n                                                            zijn op een elektriciteitsproductie-eenheid van het type C;\n\n6\u00b0. een elektriciteitsopslageenheid met een maximaal te leveren werkzaam vermogen groter\n                                                            dan of gelijk aan 60 MW voldoet aan de bepalingen die van toepassing zijn op een elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                            van het type D;\n\nb. beschikt de elektriciteitsopslageenheid over de mogelijkheid tot het automatisch overschakelen\n                                                      van de opslagmodus naar de opwekkingsmodus als bedoeld in artikel 15, derde lid, onderdeel\n                                                      a, van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), alsmede over de mogelijkheid tot automatisch\n                                                      ontkoppelen als bedoeld in artikel 15, derde lid, onderdeel b, van de Verordening\n                                                      (EU) 2017/2196 (NC ER);\n\nc. zijn de relevante artikelen van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) en paragraaf 4.2 van overeenkomstige toepassing indien de elektriciteitsopslageenheid vraagsturing\n                                                      levert aan een netbeheerder;\n\nd. zijn voor de gegevensuitwisseling tussen de aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsopslageenheid\n                                                      en de netbeheerder de artikelen 13.1, 13.11 en 13.21 of 13.2, 13.12 en 13.22 van overeenkomstige toepassing;\n\ne. zijn voor de gegevensuitwisseling tussen de aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsopslageenheid\n                                                      en de netbeheerder tevens de artikelen 13.3, 13.13 en 13.23 of 13.4, 13.14 en 13.24 van overeenkomstige toepassing indien de elektriciteitsopslageenheid vraagsturing\n                                                      levert aan een netbeheerder;\n\nf. geldt in afwijking van onderdeel a voor elektriciteitsopslageenheden groter dan 0.8\n                                                      kW dat voor de gelimiteerde frequentiegevoelige modus \u2013 onderfrequentie (LFSM-U) \u2013\n                                                      in zowel de opslag- als in de opwekkingsmodus de statiek ingesteld is op 1%.\n\n1 De aangeslotene onderhoudt de elektrische installatie naar behoren.\n\n2 Bij aanleg van nieuwe elektrische installaties, alsmede bij uitbreiding, wijziging\n                                                of vernieuwing van bestaande elektrische installaties waarbij de aansluiting dan wel\n                                                de meetinrichting moet worden uitgebreid of gewijzigd, geeft de aangeslotene de netbeheerder\n                                                zo spoedig mogelijk schriftelijk, op de door de netbeheerder aangegeven wijze, op:\n\na. zijn naam, volledige adres en telefoonnummer;\n\nb. het volledige adres en de bestemming van het perceel, waarin of waarop de werkzaamheden\n                                                      zullen worden verricht; en\n\nc. de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van degene die de werkzaamheden\n                                                      verricht.\n\n3 Ten minste drie volle werkdagen voor het gereedkomen van een nieuwe elektrische installatie\n                                                respectievelijk van de uitbreiding, wijziging of vernieuwing van een bestaande elektrische\n                                                installatie waarbij de aansluiting dan wel de meetinrichting moet worden uitgebreid\n                                                of gewijzigd, stelt de aangeslotene hiervan de netbeheerder op de door de netbeheerder\n                                                aangegeven wijze in kennis.\n\n4 Onverminderd het bepaalde in het derde lid wordt een uitbreiding, wijziging of vernieuwing\n                                                van een elektrische installatie geacht gereed te zijn, indien deze elektrische installatie\n                                                geheel of gedeeltelijk is aangesloten.\n\n1 Indien naar het oordeel van de netbeheerder redelijke twijfel bestaat of een elektrische\n                                                installatie voldoet aan de van toepassing zijnde bepalingen van deze code, toont de\n                                                aangeslotene aan dat zijn elektrische installatie aan deze bepalingen voldoet.\n\n2 Wanneer de aangeslotene in gebreke blijft, is de netbeheerder bevoegd om de elektrische\n                                                installatie zelf te onderzoeken of te laten onderzoeken.\n\n3 Indien een elektrische installatie naar het oordeel van de netbeheerder niet voldoet\n                                                aan het bepaalde in deze code, herstelt de aangeslotene de gebreken, zo nodig onmiddellijk.\n                                                De netbeheerder kan door de aangeslotene daarbij in acht te nemen aanwijzingen geven.\n\n4 De netbeheerder heeft geen verplichting om na te gaan of aan het in deze code bepaalde\n                                                is voldaan.\n\nIn aanvulling op de voorwaarden in paragraaf 2.1 gelden voor een aansluiting op een wisselstroomnet met een spanningsniveau kleiner\n                                          dan of gelijk aan 1 kV de voorwaarden van deze paragraaf.\n\n1 In percelen waar de elektrische installatie door middel van een in de grond gelegde\n                                                kabel wordt aangesloten, worden voorzieningen getroffen voor het gemakkelijk en gasbelemmerend\n                                                binnenleiden van deze kabel, waaronder in ieder geval een beschermbuis waarvan de\n                                                netbeheerder het materiaal en de afmetingen bepaalt, tenzij de netbeheerder uitdrukkelijk\n                                                te kennen heeft gegeven zulks niet noodzakelijk te achten. In het geval een leidinginvoerput\n                                                wordt aangebracht, voldoet deze aan NEN 2768:2016 \u2018Meterkasten en bijbehorende bouwkundige\n                                                voorzieningen voor leidingaanleg in woningen\u2019.\n\n2 In woonhuizen met individuele meting wordt voor het onderbrengen van alle tot de aansluiting\n                                                en meetinrichting behorende apparatuur een kast ter beschikking gesteld, die voldoet\n                                                aan de eisen, gesteld in NEN 2768:2016 \u2018Meterkasten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen\n                                                voor leidingaanleg in woningen\u2019. In geval de meteropname van buitenaf kan geschieden\n                                                of het overdrachtspunt van buitenaf bereikbaar is, kan de netbeheerder ten aanzien\n                                                van deze kast nadere eisen stellen.\n\n3 Bij andere aansluitingen dan bedoeld in het tweede lid wijst de netbeheerder, na overleg\n                                                met de aangeslotene, de ter beschikking te stellen ruimten aan voor het onderbrengen\n                                                van de tot de aansluiting en de meetinrichting behorende apparatuur. De netbeheerder\n                                                stelt de eisen vast waaraan deze ruimten voldoen.\n\n4 De aangeslotene stelt voor de aansluiting van een tijdelijke installatie een stevige,\n                                                deugdelijk afsluitbare kast of ruimte ter beschikking aan de netbeheerder, waarvan\n                                                de netbeheerder de afmetingen en constructie bepaalt, voor het opstellen van de tot\n                                                de aansluiting behorende apparatuur.\n\n1 Het gezamenlijke nominale vermogen van motoren in een installatie die niet van afzonderlijke\n                                                of gemeenschappelijke nulspanningsbeveiliging zijn voorzien bedraagt niet meer dan\n                                                10 kW, dan wel een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere\n                                                waarde.\n\n2 De netbeheerder kan in gevallen van gemeenschappelijke nulspanningsbeveiligingen verlangen\n                                                dat inschakeling niet kan plaatsvinden dan nadat alle desbetreffende motoren zijn\n                                                uitgeschakeld.\n\nTussen de elektrische installatie achter een aansluiting en de elektrische installatie\n                                          achter een andere aansluiting bestaat geen verbinding, tenzij de netbeheerder anders\n                                          bepaalt.\n\n1 Het bepaalde in artikel 2.39 is van overeenkomstige toepassing op laagspanningsaansluitingen indien deze deel\n                                                uitmaken van aansluitingen als bedoeld in artikel 16c, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998.\n\n2 Indien de aansluitingswerkzaamheden met betrekking tot het verbreken van het laagspanningsnet,\n                                                om een fysieke verbinding van de installatie van de aangeslotene met dat laagspanningsnet\n                                                tot stand te brengen, onder spanning dient plaats te vinden ten behoeve van de handhaving\n                                                van de ongestoorde transportdienst bij andere aangeslotenen, toont het bedrijf dat\n                                                de aansluitingswerkzaamheden verricht aan dat:\n\na. de personen die de bedoelde werkzaamheden uitvoeren, beschikken over de in artikel 2.39, vijfde lid, bedoelde aanwijzingen;\n\nb. de personen die de bedoelde werkzaamheden uitvoeren, beschikken over de voor het onder\n                                                      spanning werken vereiste aanvullende opleidingen en bevoegdheden; en\n\nc. de werkzaamheden worden uitgevoerd met voor onder spanning werken ge\u00ebigende materialen\n                                                      en gereedschappen.\n\n1 In aanvulling op de voorwaarden in paragraaf 2.1 en paragraaf 2.2 gelden voor een aansluiting op een wisselstroomnet, ongeacht het spanningsniveau,\n                                                de voorwaarden van deze paragraaf.\n\n2 In afwijking van het eerste lid, gelden de bepalingen van de artikelen 2.27 en 2.28 niet voor aansluitingen tussen netten waarvoor een netbeheerder is aangewezen.\n\n1 Op basis van het tweede lid bepaalt de netbeheerder, rekening houdend met het bepaalde\n                                                in de artikelen 2.32 tot en met 2.34 alsmede met de aard en de omvang van de elektrische installatie, in welke vorm van\n                                                de in artikel 7.2 genoemde vormen de transportcapaciteit op de aansluiting ter beschikking wordt gesteld.\n\n2 Een aansluiting met een aansluitcapaciteit:\n\na. kleiner dan of gelijk aan 5,75 kVA wordt aangesloten op een net met een spanningsniveau\n                                                      van 0,23 kV;\n\nb. groter dan 5,75 kVA en kleiner dan of gelijk aan 60 kVA wordt aangesloten op een net\n                                                      met een spanningsniveau van 0,4 kV;\n\nc. groter dan 60 kVA en kleiner dan of gelijk aan 0,3 MVA wordt aangesloten op de secundaire\n                                                      zijde van de laagspanningsdistributietransformator met een spanningsniveau van 0,4\n                                                      kV;\n\nd. groter dan 0,3 MVA en kleiner dan of gelijk aan 3 MVA wordt aangesloten op een net\n                                                      met een spanningsniveau groter dan 1 kV en kleiner dan 25 kV;\n\ne. groter dan 3 MVA en kleiner dan of gelijk aan 100 MVA wordt aangesloten op een net\n                                                      met een spanningsniveau groter dan of gelijk aan 25 kV en kleiner dan of gelijk aan\n                                                      50 kV;\n\nf. groter dan 100 MVA wordt aangesloten op een net met een spanningsniveau groter dan\n                                                      50 kV.\n\n3 In gebieden waar geen net met een spanningsniveau van 25 kV tot en met 50 kV voorhanden\n                                                is, wordt op een net met het naast hogere of lagere spanningsniveau aangesloten. De\n                                                netbeheerder dient daartoe de waarden voor de aansluitcapaciteit aan te passen.\n\n4 Het is de netbeheerder toegestaan om voor zijn gebied af te wijken van de in het tweede\n                                                lid genoemde waarden voor de aansluitcapaciteit. Deze afwijkende waarden liggen ter\n                                                inzage bij de netbeheerder en worden, ook bij wijzigingen ervan, schriftelijk gemeld\n                                                bij de Autoriteit Consument en Markt.\n\n5 De netbeheerder wijkt niet af van de spanningsniveaus genoemd in het tweede lid, tenzij\n                                                de aangeslotene daar schriftelijk mee instemt. Bij afwijkingen vanaf het 25 kV spanningsniveau\n                                                is het mogelijk dat de aangeslotene daardoor voor het transporttarief in een andere\n                                                klasse terechtkomt.\n\nIndien een aansluiting waarvoor een verzoek wordt gedaan als bedoeld in de artikelen 2.5, 2.6 of 2.9 een doorlaatwaarde heeft groter dan 3x80A en een gecontracteerd vermogen kleiner dan\n                                          of gelijk aan 0,1 MW, beschikt de desbetreffende aansluiting, in afwijking van artikel 2.4.2 van de Meetcode elektriciteit, over een telemetriegrootverbruikmeetinrichting.\n\nIndien de aangeslotene geen nadere contractuele afspraken heeft gemaakt met de netbeheerder\n                                          daaromtrent, varieert de arbeidsfactor in het overdrachtspunt tussen 0,85 (inductief)\n                                          en 1,0, tenzij sprake is van kortstondige afwijkingen en van perioden met zeer lage\n                                          belasting.\n\n1 De aangeslotene toont aan dat bij machines, toestellen, materialen en onderdelen in\n                                                elektrische installaties of aangesloten op elektrische installaties waarvan de elektromagnetische\n                                                compatibiliteit niet is vastgelegd in een wettelijke regeling, op het netaansluitpunt\n                                                wordt voldaan aan de voorschriften ter zake van elektromagnetische compatibiliteit\n                                                die door de netbeheerder zijn vastgesteld.\n\n2 Voor apparatuur met een vermogen groter dan 11 kVA zijn de \u201dRichtlijnen voor toelaatbare\n                                                harmonische stromen geproduceerd door apparatuur met een vermogen groter dan 11 kVA\u201d\n                                                uit juni 1997 uitgegeven door EnergieNed van toepassing.\n\nIn aanvulling op de voorwaarden in de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 gelden voor aansluitingen op een wisselstroomnet met een spanningsniveau kleiner\n                                          dan of gelijk aan 1 kV de voorwaarden van deze paragraaf.\n\n1 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.12 hoeft een aangeslotene met een aansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of\n                                                gelijk aan 3x25A niet te zorgen voor comptabele meting indien:\n\na. het een aansluiting betreft van een zogenaamde \u2018onbemande\u2019 installatie van een object\n                                                      zonder verblijfsfunctie in de openbare ruimte;\n\nb. het belastingprofiel en het verbruik op de aansluiting:\n\n1\u00b0. van tevoren kan worden bepaald op basis van programmering;\n\n2\u00b0. achteraf kan worden bepaald op basis van geregistreerde schakeltijden;\n\n3\u00b0. kan worden bepaald met behulp van een representatieve set van referentiemetingen,\n                                                            of\n\n4\u00b0. kan worden bepaald op basis van de maximale doorlaatwaarde vermenigvuldigd met 8.760\n                                                            uur, eventueel gecorrigeerd voor schakeltijden.\n\n2 Ingeval van een aansluiting als bedoeld in het eerste lid zorgt de aangeslotene ervoor\n                                                dat de netbeheerder altijd over de meest actuele informatie beschikt ten aanzien van:\n\na. het ge\u00efnstalleerde vermogen van de installatie;\n\nb. de in- en uitschakeltijden van de installatie;\n\nc. de tijden dat niet het volledige vermogen van de installatie wordt benut en de omvang\n                                                      van het dan ingeschakelde vermogen en\n\nd. voor zover van toepassing, de overige gegevens als bedoeld in bijlage 2 bij de Informatiecode elektriciteit en gas.\n\n3 Indien er wijzigingen worden aangebracht in de installatie of apparatuur achter een\n                                                overdrachtspunt van een aansluiting, als bedoeld in het eerste lid, meldt de aangeslotene\n                                                dit aan de netbeheerder teneinde te kunnen beoordelen of continuering van de onbemeten\n                                                situatie verantwoord is.\n\n4 Indien de netbeheerder twijfelt aan de juistheid of de volledigheid van de hem overeenkomstig\n                                                het tweede lid verstrekte gegevens of niet in staat blijkt te zijn de hoeveelheid\n                                                te transporteren elektriciteit overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, goed te\n                                                berekenen, kan hij de aangeslotene opdragen tijdelijk te zorgen voor comptabele meting\n                                                overeenkomstig artikel 2.12.\n\n5 Onverminderd hetgeen bepaald is in de aansluit- en transportovereenkomst is de netbeheerder\n                                                gerechtigd tijdelijk een meetinrichting te plaatsen en metingen te (laten) verrichten\n                                                indien de aangeslotene aan de opdracht als bedoeld in het vierde lid geen gehoor geeft.\n\n1 In afwijking van artikel 2.12 hoeft een aangeslotene met een aansluiting met een doorlaatwaarde groter dan 3x25A\n                                                niet te zorgen voor comptabele meting, indien:\n\na. het een aansluiting betreft van een zogenaamde \u2018onbemande\u2019 installatie van een object\n                                                      zonder verblijfsfunctie in de openbare ruimte;\n\nb. de netbeheerder de in een jaar te transporteren hoeveelheid elektriciteit goed kan\n                                                      berekenen en de aangeslotene er mee instemt dat op basis van het aldus berekende verbruik\n                                                      de door hem verschuldigde transportkosten berekend worden;\n\nc. voor deze installatie kan worden volstaan met een aansluiting met een doorlaatwaarde\n                                                      kleiner dan of gelijk aan 3x25A, gelet op het ge\u00efnstalleerde vermogen van de installatie,\n                                                      en\n\nd. de aangeslotene bij de netbeheerder een verzoek heeft ingediend tot verlaging van\n                                                      de doorlaatwaarde van de aansluiting tot een waarde kleiner dan of gelijk aan 3x25A.\n\n2 \nArtikel 2.30, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing op een installatie, bedoeld in het eerste lid.\n\n1 Voor de toepassing van de in het tweede lid bedoelde voorschriften of bepalingen geldt\n                                                dat de netbeheerder zal aangeven of het laagspanningsnet van de netbeheerder al dan\n                                                niet is aangelegd volgens een systeem waarbij voldoende is verzekerd, dat de nul onder\n                                                normale omstandigheden ongeveer aardpotentiaal houdt.\n\n2 De netbeheerder bepaalt of het net, of een gedeelte ervan, in aanmerking komt als\n                                                TN-stelsel te worden gebruikt ten behoeve van de aardingsvoorziening van elektrische\n                                                installaties en welke aanvullende voorwaarden daartoe op de aansluiting van toepassing\n                                                zijn.\n\n3 Het gebruik van objecten van de netbeheerder als aardingsvoorziening voor elektrische\n                                                installaties of gedeelten daarvan is niet toegestaan, tenzij anders met de netbeheerder\n                                                is overeengekomen.\n\n4 In afwijking van het eerste tot en met het derde lid wordt bij nieuwe aansluitingen\n                                                met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A altijd een TN-systeem toegepast en biedt de\n                                                netbeheerder de aangeslotene een aardingsvoorziening aan.\n\n1 Aansluitingen waar naar het oordeel van de netbeheerder geen grotere gelijktijdige\n                                                schijnbare belasting dan 5,75 kVA, dan wel een met de netbeheerder in individuele\n                                                gevallen overeengekomen hogere waarde, kan worden verwacht, worden als \u00e9\u00e9nfase-aansluiting\n                                                uitgevoerd, tenzij de aan te sluiten elektrische installatie verbruikende toestellen\n                                                of motoren bevat die ingevolge het bepaalde in het vierde, vijfde en zesde lid op\n                                                drie fasen of tussen twee fasen moeten worden aangesloten, dan wel de netbeheerder\n                                                om vergelijkbare technische redenen een driefasen-aansluiting verlangt.\n\n2 Aansluitingen waar naar het oordeel van de netbeheerder een grotere gelijktijdige\n                                                schijnbare belasting dan 5,75 kVA, dan wel een met de netbeheerder in individuele\n                                                gevallen overeengekomen hogere waarde, kan worden verwacht, worden, behoudens ontheffing\n                                                van de netbeheerder, als driefasen-aansluiting uitgevoerd. Daarbij zorgt de aangeslotene\n                                                voor een zo veel mogelijk gelijke verdeling van de belasting over de drie fasen.\n\n3 Voor de bepaling van de gelijktijdige schijnbare belasting op een aansluiting wordt\n                                                het schijnbare vermogen per lichtpunt en contactdoos gesteld op de werkelijke waarde\n                                                of, indien deze niet bekend is, op een minimum van 50 VA per lichtpunt en 200 VA per\n                                                contactdoos. Een meervoudige contactdoos wordt als \u00e9\u00e9n contactdoos aangemerkt. Bij\n                                                de bepaling van de gelijktijdige schijnbare belasting wordt rekening gehouden met\n                                                de te verwachten gelijktijdigheidfactor.\n\n4 Machines met een nominaal vermogen groter dan 2 kW, dan wel een met de netbeheerder\n                                                in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, zijn in de regel op drie fasen\n                                                aangesloten.\n\n5 Vermogenselektronische omzetters met een nominaal vermogen groter dan 5 kW, dan wel\n                                                een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, zijn\n                                                in de regel op drie fasen aangesloten.\n\n6 Lastoestellen met een schijnbaar vermogen groter dan 2,5 kVA, dan wel een met de netbeheerder\n                                                in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, worden tussen twee fasen aangesloten\n                                                en zijn derhalve ingericht voor een nominale spanning van 400V.\n\nDe bijdrage aan de snelle spanningsveranderingen door de aangeslotene op het overdrachtspunt\n\nwordt beperkt door een maximale bijdrage aan de Pst en de Plt door de eis: \u2206Pst \u2264 1,0 en \u2206Plt \u2264 0,8\n\n(Zref = 283 m\u2126 overeenkomstig IEC 61000-3-3:2013 \u2018Electromagnetic compatibility (EMC) \u2013\n                                          Part 3 \u2013 3: Limits \u2013 Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker\n                                          in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current \u2264 16 A per\n                                          phase and not subject to conditional connection\u2019).\n\n1\n\nIn aanvulling op de voorwaarden in de paragrafen 2.1 en 2.3 gelden voor een aansluiting op een wisselstroomnet met een spanningsniveau groter\n                                          dan 1 kV de voorwaarden van deze paragraaf.\n\n2\n\nIn afwijking van het eerste lid, gelden de bepalingen van artikel 2.40 niet voor aansluitingen tussen netten waarvoor een netbeheerder is aangewezen\n\n1 De aangeslotene:\n\na. stelt een locatie ter beschikking aan de netbeheerder ten behoeve van de plaatsing\n                                                      van een compactstation, of\n\nb. stelt een ruimte ter beschikking aan de netbeheerder ten behoeve van door de netbeheerder\n                                                      op te stellen apparatuur.\n\n2 Indien de aangeslotene overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, een ruimte ter\n                                                beschikking stelt:\n\na. wordt de plaats ervan na overleg met de aangeslotene door de netbeheerder vastgesteld;\n\nb. voldoet de ruimte qua afmeting, constructie en inrichting aan de door de netbeheerder\n                                                      gestelde eisen;\n\nc. is de ruimte vanaf de openbare weg toegankelijk; en\n\nd. is de ruimte afgesloten door een of meerdere deuren en een door de netbeheerder ter\n                                                      beschikking gesteld slot.\n\n3 De ruimte waarin de meetinrichting is opgesteld is voorzien van een doeltreffende\n                                                verlichtingsinstallatie.\n\nDe aangeslotene dient bij de netbeheerder in drievoud een staffelplan met betrekking\n                                          tot de beveiligingsmiddelen in. De netbeheerder stelt na beoordeling en indien noodzakelijk\n                                          na aanpassing \u00e9\u00e9n gewaarmerkt exemplaar aan de aangeslotene of diens installateur\n                                          ter beschikking.\n\nDe hoogspanningsinstallatie is bestand tegen het ter plaatse optredende kortsluitvermogen.\n\n1 Indien aansluitingswerkzaamheden ten behoeve van een aansluiting als bedoeld in artikel 16c van de Elektriciteitswet 1998 in opdracht van de aangeslotene worden uitgevoerd door een ander dan de netbeheerder,\n                                                dient voorafgaand aan de uitvoering van deze aansluitingswerkzaamheden een overeenkomst\n                                                te zijn gesloten tussen de aangeslotene en de netbeheerder.\n\n2 In de overeenkomst wordt vastgelegd welke aansluitingswerkzaamheden de aangeslotene\n                                                openbaar zal aanbesteden (aanleg, onderhoud, wijziging en/of verwijdering van de aansluiting).\n\n3 In de overeenkomst wordt voor de openbaar aan te besteden aansluitingswerkzaamheden\n                                                in elk geval datgene geregeld dat noodzakelijk is voor de waarborging van de veiligheid\n                                                en\n\nbetrouwbaarheid van het net.\n\n4 Het bedrijf dat de in het eerste lid bedoelde aansluitingswerkzaamheden uitvoert,\n                                                werkt overeenkomstig het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 3.4 en 3.5 en de daarbij behorende beleidsregels en de daarin aangewezen normen:\n\na. NEN-EN 50110-1:2013 \u2018Bedrijfsvoering van elektrische installaties \u2013 Algemene eisen\n                                                      \u2018 en\n\nb. NEN 3140+A1:2015 \u2018Bedrijfsvoering van elektrische installaties \u2013 Laagspanning\u2019 of\n\nc. NEN 3840+A1:2015 \u2018Bedrijfsvoering van elektrische installaties \u2013 Hoogspanning\u2019.\n\n5 Het bedrijf dat de in het eerste lid bedoelde aansluitingswerkzaamheden uitvoert,\n                                                zorgt er voor dat zijn personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de desbetreffende\n                                                aansluitingswerkzaamheden beschikt over de op grond van de in het vierde lid genoemde\n                                                normen benodigde aanwijzingen, rekening houdend met het volgende:\n\na. de in 3.2.1 tot en met 3.2.4 van de NEN-EN 50110-1:2013 en de in 3.2.202 en 3.2.203\n                                                      van de NEN 3840+A1:2015 genoemde personen worden door of namens de hoogst verantwoordelijke\n                                                      in de organisatie van de netbeheerder voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet schriftelijk aangewezen;\n\nb. het bedrijf dat de aansluitingswerkzaamheden uitvoert en de desbetreffende netbeheerder\n                                                      maken schriftelijk vast te leggen sluitende afspraken over de aanwijzing van de genoemde\n                                                      personen en hun onderlinge gezagsrelatie;\n\nc. eerst na de schriftelijke aanwijzing, als bedoeld in onderdeel a \u00e8n de schriftelijk\n                                                      vastgelegde afspraak, als bedoeld in onderdeel b, worden de in het eerste lid bedoelde\n                                                      aansluitingswerkzaamheden uitgevoerd.\n\n6 Het bedrijf dat de in het eerste lid bedoelde aansluitingswerkzaamheden uitvoert,\n                                                toont aan dat het beschikt over aantoonbare ervaring met het uitvoeren van desbetreffende\n                                                aansluitingswerkzaamheden aan de desbetreffende installaties en met de daarin toegepaste\n                                                materialen en bedrijfsmiddelen en op het desbetreffende spanningsniveau.\n\n7 Indien het bedrijf dat de in het eerste lid bedoelde aansluitingswerkzaamheden uitvoert\n                                                niet over de bedoelde ervaring beschikt, maar wel aan de overige voorwaarden uit het\n                                                vierde en vijfde lid en eventueel artikel 2.23, tweede lid, wordt voldaan, vinden de werkzaamheden plaats onder toezicht van de netbeheerder\n                                                op kosten van het bedoelde bedrijf.\n\n8 Het in bedrijf nemen van de (gewijzigde) aansluiting geschiedt pas na een door de\n                                                aannemer afgegeven schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de acceptatietest succesvol\n                                                is doorlopen en pas nadat afspraken omtrent het tijdstip van ingebruikname en omtrent\n                                                de beveiligingsinstellingen zijn gemaakt en vastgelegd in de in het eerste lid bedoelde\n                                                overeenkomst. Indien dat voor de acceptatietest noodzakelijk is, wordt er een proefspanning\n                                                aangelegd volgens specificatie van de netbeheerder.\n\n1 In aanvulling op artikel 2.14, tweede lid, voldoen de elektrische installatie en de daarin opgenomen machines, toestellen,\n                                                materialen en onderdelen aan \u201cNPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en\u201d (\u201cElectromagnetic compatibility\n                                                (EMC) \u2013 Part 3-7: Limits \u2013 Assessment of emission limits for the connection of fluctuating\n                                                installations to MV, HV and EHV power systems\u201d).\n\n2 In geval van een aansluiting op een hoogspanningsnet, toont de aangeslotene door middel\n                                                van berekening aan dat zijn elektrische installatie voldoet aan het eerste lid.\n\n3 In geval van een aansluiting op een middenspanningsnet, waarbij het achter de aansluiting\n                                                te schakelen vermogen meer bedraagt dan de waarden opgenomen in tabel 3 van \u201cNPR-IEC/TR\n                                                61000-3-7:2008 en\u201d (\u201cElectromagnetic compatibility (EMC) \u2013 Part 3-7: Limits \u2013 Assessment\n                                                of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV\n                                                power systems\u201d), toont de aangeslotene door middel van berekening aan dat zijn elektrische\n                                                installatie voldoet aan het eerste lid.\n\n4 Indien een van de leden twee of drie van toepassing is, wordt de wijze van toepassing\n                                                van de \u201cNPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en\u201d (\u201cElectromagnetic compatibility (EMC) \u2013 Part\n                                                3-7: Limits \u2013 Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installations\n                                                to MV, HV and EHV power systems\u201d) vastgelegd in een uitvoeringsinstructie en als bijlage\n                                                toegevoegd aan de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n5 In aanvulling op artikel 2.28 is voor de aansluiting van \u00e9\u00e9nfasige tractievoedingen op hoogspanningsnetten de \u201cRichtlijn\n                                                voor harmonische stromen en netspanningsasymmetrie bij \u00e9\u00e9nfasige 25 kV-voedingen\u201d\n                                                uit maart 1999, uitgegeven door EnergieNed van toepassing.\n\nDe maximumcapaciteitsdrempelwaarde, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de\n                                          Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), bedraagt:\n\na. 1 MW voor onderdeel b;\n\nb. 50 MW voor onderdeel c;\n\nc. 60 MW voor onderdeel d.\n\n[Vervallen per 05-04-2022]\n\n1 Indien een aangeslotene beschikt over meer dan \u00e9\u00e9n aansluiting en die aangeslotene\n                                                een verzoek doet als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998, wordt, indien van toepassing, per aansluiting een verzoek ingediend.\n\n2 Een aangeslotene die elektriciteit als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 produceert \u00e8n gebruik wil maken van de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit, meldt zich overeenkomstig deze regeling bij zijn netbeheerder met een verzoek overeenkomstig\n                                                de bijlage bij deze regeling.\n\n3 De netbeheerder die een verzoek ontvangt als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998:\n\na. stelt vast of de aanwezige elektriciteitsproductie-installatie geschikt is om elektriciteit\n                                                      als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 te produceren;\n\nb. stelt vast of een geschikte meetinrichting aanwezig is;\n\nc. meldt, met inachtneming van de termijn bedoeld in artikel 2, negende lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare\n                                                         energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit aan de in het tweede lid bedoelde aangeslotene en aan de netbeheerder van het landelijk\n                                                      hoogspanningsnet of het verzoek van de in het tweede lid bedoelde aangeslotene als\n                                                      bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998 is gehonoreerd;\n\nd. muteert het aansluitingenregister indien de in het tweede lid bedoelde aangeslotene\n                                                      op zijn net is aangesloten.\n\n4 Het onderzoek door de netbeheerder, als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, omvat\n                                                het volgende:\n\na. De netbeheerder onderzoekt de volledigheid en de consistentie van het ingediende verzoek;\n\nb. De netbeheerder toetst de inhoud van het verzoek aan de hand van de gegevens zoals\n                                                      die aanwezig zijn in archieven of systemen van de netbeheerder.\n\n5 Indien de in het vierde lid, onderdeel b, bedoelde toets onvoldoende zekerheid geeft\n                                                over de juistheid van de gegevens uit het verzoek, vraagt de netbeheerder aanvullende\n                                                informatie over de elektriciteitsproductie-installatie op, aan de hand waarvan de\n                                                bedoelde toets alsnog kan plaatsvinden, bijvoorbeeld:\n\na. gemeentelijke vergunning;\n\nb. rekeningen van de aflevering/plaatsing of het onderhoud van/aan de installatie.\n\n6 Indien ook de in het vijfde lid bedoelde informatie onvoldoende zekerheid geeft over\n                                                de juistheid van de gegevens uit het verzoek, stelt de netbeheerder een aanvullend\n                                                onderzoek in. De netbeheerder gaat pas over tot het instellen van dit aanvullend onderzoek\n                                                na de in het tweede lid bedoelde aangeslotene hierover ge\u00efnformeerd te hebben en van\n                                                hem vernomen te hebben dat hij zijn verzoek handhaaft.\n\n7 In geval van zon/wind/water bestaat het aanvullende onderzoek als bedoeld in het zesde\n                                                lid uit het zich ter plekke vergewissen van de aanwezigheid en de aansluitwijze van\n                                                de bedoelde installatie.\n\n8 In geval van biomassa kan tevens aanvullend technisch onderzoek door een externe,\n                                                onafhankelijke technische deskundige worden uitgevoerd.\n\n9 Het aanvullende onderzoek als bedoeld in het zesde lid zal plaatsvinden binnen drie\n                                                weken nadat de netbeheerder overeenkomstig het zesde lid heeft vernomen dat de aangeslotene\n                                                zijn verzoek handhaaft.\n\n10 Indien het aanvullende onderzoek niet binnen drie weken kan plaatsvinden, ontvangt\n                                                de desbetreffende in het tweede lid bedoelde aangeslotene binnen vijf werkdagen nadat\n                                                de netbeheerder overeenkomstig het zesde lid heeft vernomen dat de aangeslotene zijn\n                                                verzoek handhaaft, bericht binnen welke termijn het aanvullende onderzoek zal plaatsvinden.\n\n11 De kosten voor het in het zesde tot en met het tiende lid bedoelde aanvullende onderzoek\n                                                zijn niet voor rekening van de in het tweede lid bedoelde aangeslotene, indien de\n                                                netbeheerder het in het vierde en vijfde lid beschreven traject niet heeft doorlopen.\n\nElektriciteitsproductie-eenheden kleiner dan 800 W voldoen aan de in deze paragraaf\n                                          gestelde voorwaarden.\n\nHet parallel schakelen van de elektriciteitsproductie-eenheid dient automatisch te\n                                          verlopen.\n\nIn afwijking van het bepaalde in artikel 2.27 ligt de arbeidsfactor in het overdrachtspunt van een aansluiting waarachter zich\n                                          een elektriciteitsproductie-eenheid bevindt, tussen 0,9 capacitief en 0,9 inductief.\n\n1 In afwijking van artikel 2.16, tweede lid, is het niet nodig de netbeheerder vooraf tijdig op de hoogte te brengen van het\n                                                voornemen tot invoeding, indien sprake is van een elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                gebruik makend van warmtekrachtkoppeling die rechtstreeks of als onderdeel van een\n                                                elektrische installatie wordt aangesloten op een laagspanningsnet. In dat geval informeert\n                                                de aangeslotene de netbeheerder binnen een maand na de inbedrijfname van de elektriciteitsproductie-eenheid.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde afwijking is niet van toepassing indien sprake is van\n                                                het op projectmatige basis gepland installeren van meerdere elektriciteitsproductie-eenheden\n                                                gebruik makend van warmtekrachtkoppeling binnen een deelnet.\n\n1 De beveiligingen van de elektriciteitsproductie-eenheid zijn selectief ten opzichte\n                                                van de beveiligingen in het net van de netbeheerder. De netbeheerder kan verlangen\n                                                dat hiervan een berekening wordt gemaakt.\n\n2 De beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid is in ieder geval voorzien van:\n\na. een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 80% van\n                                                      de nominale spanning;\n\nb. een overspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 110% van\n                                                      de nominale spanning;\n\nc. een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 47,5 en 51,5\n                                                      Hz.\n\n3 De installatie met een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid is voorzien van een\n                                                inrichting die binnen 0,2 seconden een scheiding met het net bewerkstelligt in geval\n                                                de netspanning in \u00e9\u00e9n of meer fasen daalt tot 70% van de nominale waarde, tenzij uit\n                                                een berekening blijkt dat een snellere uitschakeling noodzakelijk is.\n\n1 Het sterpunt van een elektriciteitsproductie-eenheid die zowel in eilandbedrijf als\n                                                in parallelbedrijf kan functioneren, is deugdelijk geaard.\n\n2 Maatregelen bij een elektriciteitsproductie-eenheid worden in ieder geval genomen\n                                                in geval door harmonischen in de installatie de grootte van de nulleiderstroom in\n                                                dezelfde orde van grootte als die van de fasestroom zal komen.\n\n1 Bij een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid die slechts enkele malen per dag\n                                                start, respectievelijk parallel schakelt, wordt de aanloopstroom zodanig beperkt dat\n                                                de spanningsdaling in het net, ter plaatse van de meest nabij gesitueerde aangeslotene,\n                                                ten hoogste 5% bedraagt.\n\n2 De (niet-)synchrone elektriciteitsproductie-eenheid vertoont een stabiel gedrag. Als\n                                                een plotselinge verandering van het mechanische aandrijfkoppel optreedt, vinden geen\n                                                ontoelaatbare elektrische slingeringen plaats.\n\n3 De aandrijvende machine van een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid vertoont\n                                                een rustig gedrag.\n\n4 In ieder geval wanneer meer dan \u00e9\u00e9n synchrone elektriciteitsproductie-eenheid op een\n                                                beperkt gedeelte van het net parallel draaien, gaat de netbeheerder op basis van berekeningen\n                                                na of en zo ja welke maatregelen nodig zijn teneinde de bijdrage van een synchrone\n                                                elektriciteitsproductie-eenheid aan het kortsluitvermogen op het net waarop zij is\n                                                aangesloten tot een minimum te beperken.\n\n5 Wanneer bij een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid compensatiecondensatoren\n                                                worden toegepast, wordt de omvang daarvan, en het aantal stappen waarin deze worden\n                                                geschakeld, in overleg met de beheerder van de elektriciteitsproductie-eenheid door\n                                                de netbeheerder bepaald.\n\n6 De synchrone elektriciteitsproductie-eenheid is voorzien van een inrichting die na\n                                                het wegvallen van de netspanning de synchrone elektriciteitsproductie-eenheid uitschakelt.\n                                                Na uitschakeling mag de synchrone elektriciteitsproductie-eenheid direct weer worden\n                                                ingeschakeld.\n\n7 De synchrone elektriciteitsproductie-eenheid voldoet ten aanzien van het veroorzaken\n                                                van harmonische stromen aan de in NEN-EN 60034-1:2004: \u2018Roterende elektrische machines\n                                                \u2013 Deel 1: Kengegevens en eigenschappen\u2019 gestelde grenzen.\n\n1 Wanneer bij een door middel van vermogenselektronica gekoppelde elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                compensatiecondensatoren worden toegepast, wordt de omvang daarvan, en het aantal\n                                                stappen waarin deze worden geschakeld, in overleg met de beheerder van de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                door de netbeheerder bepaald.\n\n2 Een door middel van vermogenselektronica gekoppelde elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                mag, indien de netspanning buiten de gestelde grenzen genoemd in artikel 3.8, tweede lid, komt, zich van het net vrijschakelen. Na uitschakeling mag de door middel van vermogenselektronica\n                                                gekoppelde elektriciteitsproductie-eenheid direct weer inschakelen.\n\n1 Elektriciteitsproductie-eenheden van het type A voldoen aan de in deze paragraaf gestelde\n                                                voorwaarden.\n\n2 Elektriciteitsproductie-eenheden van het type A, kleiner dan 11 kW, aangesloten op\n                                                een laagspanningsnet, voldoen tevens aan de in paragraaf 3.3 gestelde voorwaarden, met uitzondering van artikel 3.5.\n\n3 Elektriciteitsproductie-eenheden van het type A groter dan of gelijk aan 11 kW, aangesloten\n                                                op een laagspanningsnet, voldoen tevens aan de in paragraaf 3.3 gestelde voorwaarden, met uitzondering van de artikelen 3.5, 3.7 en 3.11, tweede lid.\n\n1 De elektriciteitsproductie-eenheid is in staat om op het net aangesloten en in bedrijf\n                                                te blijven binnen de volgende frequentiebanden en tijdsperiodes, als bedoeld in artikel\n                                                13, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel i, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC\n                                                RfG):\n\na. in de frequentieband van 47,5 Hz tot 48,5 Hz gedurende 30 minuten;\n\nb. in de frequentieband van 48,5 Hz tot 49,0 Hz gedurende 30 minuten;\n\nc. in de frequentieband van 49,0 Hz tot 51,0 Hz gedurende onbeperkte tijd;\n\nd. in de frequentieband van 51,0 Hz tot 51,5 Hz gedurende 30 minuten.\n\n2 Voor de frequentiegradi\u00ebnt van elektriciteitsproductie-eenheden als bedoeld in artikel\n                                                13, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) gelden de volgende drempelwaarden:\n\na. 1 Hertz per seconde gedurende een voortschrijdend tijdsvenster van 500 milliseconden\n                                                      in het geval er sprake is van een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid;\n\nb. In afwijking van a. kan in overleg met de netbeheerder de drempelwaarde van de frequentiegradi\u00ebnt\n                                                      voor een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid lager worden vastgesteld;\n\nc. 2 Hertz per seconde gedurende een voortschrijdend tijdsvenster van 500 milliseconden\n                                                      in het geval er sprake is van een power park module.\n\n3 Indien een elektriciteitsproductie-eenheid ge\u00efntegreerd is in een industrieel productieproces,\n                                                met dien verstande dat het afgegeven vermogen niet kan worden gewijzigd zonder verstoring\n                                                van het productieproces, is het toegestaan om de activering van de FSM te relateren\n                                                aan het in het (de) overdrachtspunt(en) van de aansluiting resulterende vermogen.\n\n4 De elektriciteitsproductie-eenheid is voor de gelimiteerde frequentiegevoelige modus\n                                                \u2013 overfrequentie (LFSM-O) in staat om de levering van de frequentierespons te activeren,\n                                                als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG),\n                                                waarbij:\n\na. de frequentiedrempelwaarde instelbaar is tussen 50,2 Hz en 50,5 Hz (inclusief);\n\nb. de instelling van de frequentiedrempelwaarde 50,2 Hz is;\n\nc. de statiek instelbaar is tussen 4% en 12%;\n\nd. de default instelling van de statiek 5% is;\n\ne. de elektriciteitsproductie-eenheid bij het bereiken van het minimumregelniveau op\n                                                      dit niveau in bedrijf blijft;\n\nf. in geval van een power park module is Pref, als bedoeld in figuur 1 van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), gelijk aan het\n                                                      feitelijk gegenereerde werkzame vermogen op het moment dat de drempelwaarde van de\n                                                      LFSM-O is bereikt.\n\n5 Indien de technische mogelijkheden van de elektriciteitsproductie-eenheid daartoe\n                                                aanleiding geven, wordt het toestaan van reductie van het werkzame vermogen beneden\n                                                een frequentie van 49,5 Hz met een gradi\u00ebnt van 10% van de maximale capaciteit bij\n                                                50\u00a0Hz per frequentiedaling met 1\u00a0Hz, als bedoeld in artikel 13, vierde en vijfde lid,\n                                                van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n6 Indien de netbeheerder eisen stelt aan de apparatuur waarmee het werkzaam uitgangsvermogen\n                                                van een elektriciteitsproductie-eenheid op afstand binnen vijf seconden naar nul kan\n                                                worden gereduceerd, als bedoeld in artikel 13, zesde lid, van de Verordening (EU)\n                                                2016/631 (NC RfG), maakt hij deze eisen openbaar door publicatie op zijn website.\n\n7 De elektriciteitsproductie-eenheid is in staat om automatisch aan het net te koppelen,\n                                                als bedoeld in artikel 13, zevende lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG),\n                                                indien:\n\na. de spanning groter is dan of gelijk aan 0,90 pu en kleiner dan of gelijk aan 1,10\n                                                      pu;\n\nb. de frequentie groter is dan of gelijk aan 49,9 Hz en kleiner dan of gelijk aan 50,1\n                                                      Hz;\n\nc. de minimum tijd dat de spanning en de frequentie zich binnen de in de onderdelen a\n                                                      en b genoemde bereiken bevinden 60 seconden is;\n\nd. de maximum gradi\u00ebnt van het werkzaam vermogen 20% is van de maximumcapaciteit per\n                                                      minuut.\n\n1 Een elektriciteitsproductie-eenheid met een maximumcapaciteit groter dan 11 kW, aangesloten\n                                                op een laagspanningsnet, is in ieder geval voorzien van:\n\na. een meetinrichting voor de afgegeven stroom;\n\nb. een signalering of de elektriciteitsproductie-eenheid al dan niet parallel is geschakeld\n                                                      met het net.\n\n2 De beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid met een maximumcapaciteit groter\n                                                dan 11 kW, aangesloten op een laagspanningsnet, is in ieder geval op drie fasen voorzien\n                                                van:\n\na. een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 80% van\n                                                      de nominale spanning \u00e9n van 0,2 seconden bij 70% van de nominale spanning;\n\nb. een overspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 110% van\n                                                      de nominale spanning;\n\nc. een maximum-stroomtijdbeveiliging; bij een vermogenselektronische omzetter een overbelastingsbeveiliging;\n\nd. een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 47,5 en 51,5\n                                                      Hz; deze beveiliging mag \u00e9\u00e9nfasig zijn.\n\n3 Bij een door middel van vermogenselektronica gekoppelde elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                met een maximumcapaciteit groter dan 11 kW, aangesloten op een laagspanningsnet, mag\n                                                parallelschakeling eerst enkele minuten nadat de netspanning weer aanwezig is, plaatsvinden.\n\n1 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.27 ligt de arbeidsfactor van een elektriciteitsproductie-eenheid, aangesloten op een\n                                                middenspanningsnet of hoogspanningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV,\n                                                in het overdrachtspunt tussen 0,98 capacitief en 0,98 inductief.\n\n2 De elektriciteitsproductie-eenheid, die is aangesloten op een midden- of hoogspanningsnet,\n                                                is voorzien van een bedrijfsmeting.\n\n3 De vereiste nauwkeurigheid van de in het tweede lid bedoelde metingen is klasse 2,\n                                                tenzij anders met de netbeheerder is overeengekomen.\n\n4 De beveiligingen van de elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op een midden-\n                                                of hoogspanningsnet, zijn selectief ten opzichte van de beveiligingen in het net van\n                                                de netbeheerder. De aangeslotene draagt zorg en is verantwoordelijk voor adequate\n                                                beveiligingen van de elektriciteitsproductie-eenheid tegen zowel storingen die ontstaan\n                                                in het net als extreme afwijkingen van spanning en frequentie. De netbeheerder kan\n                                                verlangen dat hiervan een berekening wordt gemaakt.\n\n5 De elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op een midden- of hoogspanningsnet,\n                                                is voorzien van en wordt bedreven met een instelbare automatische spanningsregeling.\n                                                De netbeheerder kan op basis van de lokale situatie voor een elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                een arbeidsfactor-regeling eisen of toestaan.\n\n6 De elektriciteitsproductie-eenheid, aangesloten op een middenspanningsnet of op een\n                                                hoogspanningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV, dient bij verlaagde netspanning\n                                                de maximaal beschikbare hoeveelheid blindvermogen te kunnen leveren, gedurende de\n                                                volgende tijdsperioden:\n\na. onbeperkt bij een verlaagde netspanning kleiner dan of gelijk aan Un en groter dan of gelijk aan 0,95 Un;\n\nb. 15 minuten bij een verlaagde netspanning kleiner dan 0,95 Un en groter dan of gelijk aan 0,85 Un.\n\n7 De behandeling van het sterpunt van de elektriciteitsproductie-eenheid, aangesloten\n                                                op een midden- of hoogspanningsnet, wordt bepaald door de netbeheerder in overleg\n                                                met de beheerder van de elektriciteitsproductie-eenheid.\n\n8 In overleg met de netbeheerder gaat de aangeslotene door berekeningen na of en zo\n                                                ja door welke maatregelen, de bijdrage aan het kortsluitvermogen door de elektriciteitsproductie-eenheid,\n                                                aangesloten op een midden- of hoogspanningsnet, redelijkerwijs kan worden beperkt.\n\n9 De elektriciteitsproductie-eenheid, aangesloten op een middenspanningsnet of op een\n                                                hoogspanningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV is, in aanvulling op artikel 3.13, eerste lid, en artikel 3.13, zevende lid, in staat om op het net aangesloten en in bedrijf te\n                                                blijven:\n\na. gedurende 20 minuten bij een spanning op het overdrachtspunt tussen 0,85 pu en 0,90\n                                                      pu, waarbij, onverminderd het zesde lid, onderdeel b, geldt dat het werkzame vermogen\n                                                      mag worden gereduceerd tot 80% van de maximum capaciteit;\n\nb. overeenkomstig de in artikel 3.13, eerste lid, genoemde perioden\n\n1\u00b0. bij een spanning op het overdrachtspunt binnen de spanningsband tussen 0,9 pu en 1,1\n                                                            pu voor een frequentiebereik van 50 tot 51,5 Hz\n\n2\u00b0. bij een spanning op het overdrachtspunt binnen de spanningsband die lineair verloopt\n                                                            van 0,9 pu en 1,01 pu bij 47,5 Hz tot 0,9 en 1,1 pu bij 50 Hz\n\n10 De elektriciteitsproductie-eenheid, aangesloten op een middenspanningsnet of op een\n                                                hoogspanningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV is op grond van het negende\n                                                lid en op grond van artikel 3.13, eerste lid in staat aangesloten en in bedrijf te blijven binnen de in onderstaand diagram weergegeven\n                                                tijdsperioden, frequentiebereiken en spanningsbanden.\n\n11  Indien artikel 3.13, eerste lid, een kortere tijdsperiode toestaat dan het negende en tiende lid, prevaleert artikel\n                                                3.13, eerste lid.\n\n12  Indien het negende en tiende lid een kortere tijdsperiode toestaat dan artikel 3.13, eerste lid, prevaleert het negende lid.\n\n13 De aansluiting van de elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op een midden- of\n                                                op een hoogspanningsnet zonder enkelvoudige storingsreserve tijdens normaal bedrijf\n                                                en onderhoud is zodanig ontworpen dat de netbeheerder deze op afstand, voldoende snel\n                                                en selectief kan afschakelen of afregelen, in een uitvalsituatie als bedoeld in artikel 4a.1, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.2, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.3, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.3, onderdeel\u00a0b, subonderdeel\u00a02\u00b0 en artikel 4a.4, eerste lid, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0 en artikel 4a.4 eerste lid, onderdeel\u00a0b, subonderdeel\u00a02\u00b0, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas.\n\n1 Elektriciteitsproductie-eenheden van het type B voldoen aan de in deze paragraaf gestelde\n                                                voorwaarden.\n\n2 Elektriciteitsproductie-eenheden van het type B voldoen tevens aan de in paragraaf 3.4 gestelde voorwaarden, met uitzondering van artikel 3.14.\n\n1 Indien de netbeheerder eisen stelt aan de extra apparatuur waarmee het werkzaam uitgangsvermogen\n                                                van een elektriciteitsproductie-eenheid op afstand te sturen is, als bedoeld in artikel\n                                                14, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), maakt hij deze eisen openbaar\n                                                door publicatie op zijn website.\n\n2 De parameters voor de fault-ride-through-capaciteit van de synchrone elektriciteitsproductie-eenheid,\n                                                als bedoeld in artikel 14, derde lid, onderdeel a, subonderdeel i en in tabel 3.1\n                                                van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), zijn als volgt:\n\na. de spanningsparameters:\n\n1\u00b0. Uret is 0,30\u00a0pu;\n\n2\u00b0. Uclear is 0,70 pu;\n\n3\u00b0. Urec1 is Uclear;\n\n4\u00b0. Urec2 is 0,85 pu;\n\nb. de tijdsparameters:\n\n1\u00b0. tclear is 0,15 s;\n\n2\u00b0. trec1 is tclear;\n\n3\u00b0. trec2 is trec1;\n\n4\u00b0. trec3 is 1,5 s.\n\n3 De parameters voor de fault-ride-through-capaciteit van de power park module, als\n                                                bedoeld in artikel 14, derde lid, onderdeel a, subonderdeel i, en tabel 3.2 van de\n                                                Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), zijn als volgt:\n\na. de spanningsparameters:\n\n1\u00b0. Uret is 0,05 pu;\n\n2\u00b0. Uclear is Uret;\n\n3\u00b0. Urec1 is Uclear;\n\n4\u00b0. Urec2 is 0,85 pu;\n\nb. de tijdsparameters:\n\n1\u00b0. tclear is 0,20\u00a0s;\n\n2\u00b0. trec1 is tclear;\n\n3\u00b0. trec2 is trec1;\n\n4\u00b0. trec3 is 2,0\u00a0s.\n\n4 De condities voor de berekening van het minimum kortsluitvermogen op het overdrachtspunt\n                                                van een aansluiting voorafgaand aan een storing, als bedoeld in artikel 14, derde\n                                                lid, onderdeel a, subonderdeel iv, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), zijn:\n\na. dat van het minimum kortsluitvermogen wordt verondersteld dat het de helft van het\n                                                      maximum kortsluitvermogen bedraagt;\n\nb. dat het maximum kortsluitvermogen wordt berekend op basis van de netconfiguratie,\n                                                      waarbij rekening wordt gehouden met de kortsluitbijdrage van alle op het desbetreffende\n                                                      net aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden en met de kortsluitbijdrage van aangrenzende\n                                                      netten.\n\n5 Het bedrijfspunt van de elektriciteitsproductie-eenheid voor het bepalen van de fault-ride-through,\n                                                als bedoeld in artikel 14, derde lid, onderdeel a, subonderdeel iv, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/631 (NC RfG), is het punt dat wordt gekarakteriseerd door:\n\na. nominaal werkzaam vermogen;\n\nb. blindvermogensuitwisseling van 0 Mvar; en\n\nc. nominale spanning op het overdrachtspunt van de aansluiting.\n\n6 Voor het minimum kortsluitvermogen op het overdrachtspunt van de aansluiting na de\n                                                storing, als bedoeld in artikel 14, derde lid, onderdeel a, subonderdeel iv, van de\n                                                Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), wordt dezelfde waarde genomen als bepaald in het\n                                                vierde lid voor de situatie voorafgaand aan de storing.\n\n7 De fault-ride-through-capaciteit in het geval van asymmetrische storingen, als bedoeld\n                                                in artikel 14, derde lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG),\n                                                is identiek aan de fault-ride-through-capaciteit bij symmetrische storingen.\n\n8 De elektriciteitsproductie-eenheid is in staat om na een storing aan het net te koppelen,\n                                                als bedoeld in artikel 14, vierde lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/631\n                                                (NC RfG), indien:\n\na. de spanning groter is dan of gelijk aan 0,90 pu en kleiner dan of gelijk aan 1,10\n                                                      pu;\n\nb. de frequentie groter is dan of gelijk aan 47,5 Hz en kleiner dan of gelijk aan 51,0\n                                                      Hz indien de koppeling handmatig plaatsvindt;\n\nc. de frequentie groter is dan of gelijk aan 49,9 Hz en kleiner dan of gelijk aan 50,1\n                                                      Hz indien de koppeling automatisch plaatsvindt;\n\nd. de tijd dat de spanning en de frequentie zich beide gelijktijdig en ononderbroken\n                                                      binnen de in de onderdelen a en b genoemde bereiken bevinden tenminste 60 seconden\n                                                      is\n\ne. de maximum gradi\u00ebnt van het werkzaam vermogen 20% is van de maximumcapaciteit per\n                                                      minuut.\n\n9 De tussen de netbeheerder en de aangeslotene overeengekomen functionaliteiten van\n                                                de besturingssystemen en instellingen en de wijzigingen daarop van de verschillende\n                                                regelapparatuur van de elektriciteitsproductie-eenheid die vereist zijn voor de stabiliteit\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet en voor het nemen van noodmaatregelen, als bedoeld\n                                                in artikel 14, vijfde lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG),\n                                                worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n10 Ten aanzien van de beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid en overige onderdelen\n                                                van de elektrische installatie, als bedoeld in artikel 14, vijfde lid, onderdeel b,\n                                                subonderdeel i, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), is artikel 2.13 van overeenkomstige toepassing.\n\n11 Indien de netbeheerder specificaties voorschrijft voor het uitwisselen van informatie\n                                                tussen de elektriciteitsproductie-installatie en de netbeheerder als bedoeld in artikel\n                                                14, vijfde lid, onderdeel d, subonderdeel i, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC\n                                                RfG), maakt hij deze eisen openbaar door publicatie op zijn website.\n\n1 De synchrone productie-eenheid is in staat bij vari\u00ebrende spanning maximaal een hoeveelheid\n                                                blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen\n                                                tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 17, tweede lid, onderdeel a, van de\n                                                Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,33 bij een spanning van 0,9 pu tot 1,05 pu; en\n\nb. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,33 en 0,0 bij\n                                                      een spanning tussen 1,05 pu en 1,1 pu.\n\n2 De synchrone productie-eenheid is in staat bij vari\u00ebrende spanning maximaal blindvermogen\n                                                op te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit,\n                                                als bedoeld in artikel 17, tweede lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,33 bij een spanning van 0,95 pu tot 1,1 pu; en\n\nb. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,0 en 0,33 bij\n                                                      een spanning tussen 0,9 en 0,95 pu.\n\n3 In aanvulling op het eerste lid is het toegestaan het werkzame vermogen, zoveel als\n                                                met het oog op de begrenzing door de maximale stroom technisch nodig is, te verminderen\n                                                ten gunste van het leveren van blindvermogen binnen het deel van het U-Q/Pmax-profiel\n                                                dat begrensd wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,2 en 0,33 bij\n                                                een spanning tussen 0,90\u00a0pu en 0,95\u00a0pu en het profiel overeenkomstig het eerste lid.\n\n4 De synchrone productie-eenheid is op grond van het eerste tot en met het derde lid\n                                                in staat blindvermogen te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van\n                                                het rood gemarkeerde U-Q/Pmax-profiel in onderstaand diagram.\n\n5 De synchrone elektriciteitsproductie-eenheid is in staat om na een storing zo snel\n                                                mogelijk de hoeveelheid werkzaam vermogen van voor de storing te leveren.\n\n1 De power park module is in staat bij zijn maximumcapaciteit en bij vari\u00ebrende spanning\n                                                maximaal een hoeveelheid blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een\n                                                verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 20, tweede\n                                                lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,33 bij een spanning van 0,9 pu tot 1,05 pu; en\n\nb. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,33 en 0,0 bij\n                                                      een spanning tussen 1,05 pu en 1,1 pu.\n\n2 De power park module is in staat bij zijn maximumcapaciteit en bij vari\u00ebrende spanning\n                                                maximaal blindvermogen op te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van\n                                                blindvermogen tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel\n                                                a, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,33 bij een spanning van 0,95 pu tot 1,1 pu; en\n\nb. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,0 en 0,33 bij\n                                                      een spanning tussen 0,9 en 0,95 pu.\n\n3 In aanvulling op het eerste lid is het toegestaan het werkzame vermogen, zoveel als\n                                                met het oog op de begrenzing door de maximale stroom technisch nodig is, te verminderen\n                                                ten gunste van het leveren van blindvermogen binnen het deel van het U-Q/Pmax-profiel\n                                                dat begrensd wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,2 en 0,33 bij\n                                                een spanning tussen 0,90 pu en 0,95 pu en het profiel overeenkomstig het eerste lid.\n\n4 De power park module is op grond van het eerste tot en met het derde lid in staat\n                                                blindvermogen te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood\n                                                gemarkeerde U-Q/Pmax-profiel in onderstaand diagram.\n\n5 De power park module is in staat bij een werkzaam vermogen beneden de maximum capaciteit\n                                                maximaal een hoeveelheid blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een\n                                                verhouding van blindvermogen tot maximum capaciteit als bedoeld in artikel 20, tweede\n                                                lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,33 bij een werkzaam vermogen van 0,2 pu tot 1 pu; en\n\nb. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,0 en 0,33 bij\n                                                      een werkzaam vermogen van 0,0 pu tot 0,2 pu.\n\n6 De power park module is in staat bij een werkzaam vermogen beneden de maximum capaciteit\n                                                maximaal een hoeveelheid blindvermogen op te nemen dat gekenschetst wordt door een\n                                                verhouding van blindvermogen tot maximum capaciteit als bedoeld in artikel 20, tweede\n                                                lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,33 bij een werkzaam vermogen van 0,2 pu tot 1pu; en\n\nb. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,0 en 0,33 bij\n                                                      een werkzaam vermogen van 0,0 tot 0,2 pu.\n\n7 In aanvulling op het vijfde en zesde lid is het bij een werkzaam vermogen tussen 0,93\n                                                pu en 1,0 pu toegestaan om het werkzame vermogen zoveel als met het oog op de begrenzing\n                                                door de maximale stroom technisch nodig is, te verminderen tot een werkzaam vermogen\n                                                dat beschreven wordt door het lineaire verloop van Q/Pmax tussen respectievelijk 0,0\n                                                en 0,33 bij een werkzaam vermogen van 1,0 pu en 0,93 pu, ten gunste van het leveren\n                                                van blindvermogen.\n\n8 In aanvulling op het vijfde en zesde lid is het toegestaan bij een uitgewisseld schijnbaar\n                                                vermogen van minder dan 10% van het maximale schijnbaar vermogen het gevraagde blindvermogen\n                                                te leveren of op te nemen overeenkomstig de technische mogelijkheden en met een afwijking\n                                                van maximaal 10% van het maximale schijnbaar vermogen.\n\n9 De power park module is op grond van het vijfde tot en met het achtste lid in staat\n                                                blindvermogen te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood\n                                                gemarkeerde P-Q/Pmax-profiel in onderstaand diagram.\n\n10 De power park module is in staat snelle foutstroom op het overdrachtspunt van de aansluiting\n                                                te leveren in het geval van symmetrische (driefasen) storingen als bedoeld in artikel\n                                                20, tweede lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), onder de volgende\n                                                voorwaarden:\n\na. additionele blindstroominjectie wordt geactiveerd indien op de aansluitklemmen van\n                                                      de afzonderlijke opwekkingseenheden van de power park module:\n\n1\u00b0. een afwijking van meer dan 10% van de effectieve waarde van de nominale spanning plaatsvindt;\n                                                            of\n\n2\u00b0. een sprongsgewijze verandering van de momentane sinusvormige spanning v\u00f3\u00f3r het optreden\n                                                            van de fout ter grootte van tenminste 5% van de piekwaarde van de nominale spanning\n                                                            plaatsvindt;\n\nb. de spanningsregeling zorgt ervoor dat de aanvoer van additionele blindstroom, afkomstig\n                                                      van de aansluitklemmen van de afzonderlijke opwekkingseenheden van de power park module,\n                                                      met minimaal 2% en maximaal 6% van de nominale stroom per procent spanningsafwijking\n                                                      verzekerd is;\n\nc. de stijgtijd (de tijd vanaf de storingsaanvang die ervoor nodig is dat de te injecteren\n                                                      additionele blindstroom voor het eerst een waarde van 90% van de stabiele eindwaarde\n                                                      bereikt) is maximaal 30 ms; de inslingertijd (de tijd vanaf de storingsaanvang die\n                                                      ervoor nodig is dat de te injecteren additionele blindstroom blijvend tussen 90% en\n                                                      110% van de stabiele eindwaarde is) is maximaal 60 ms;\n\nd. additionele blindstroominjectie wordt geleverd met een spanningslimiet van ten minste\n                                                      120% van de nominale spanning op de aansluitklemmen van de afzonderlijke opwekkingseenheden\n                                                      van de power park module;\n\ne. de te injecteren additionele blindstroom \u0394IB (gedefinieerd als het verschil van de blindstroom tijdens de storing (IB) en de blindstroom voor de storing (IB0)) is evenredig aan de spanningsafwijking als volgt: \u0394IB = ((U-U0) / UN) * IN * k\n\nwaarbij: \u0394IB: additionele blindstroominjectie;\n\n(U-U0) / UN: relatieve spanningsafwijking in pu;\n\nU: spanning tijdens de storing;\n\nU0: spanning v\u00f3\u00f3r de storing;\n\nUN: nominale spanning;\n\nIN: nominale stroom;\n\nk: helling voor de additionele blindstroominjectie;\n\nf. het aanpassingsbereik van k is: 2 \u2264 k \u2264 6;\n\ng. de aanpassingsstap van k is kleiner dan of gelijk aan 0,5 pu;\n\nh. de standaardwaarde van k is: 2 voor een power park module aangesloten op een net met\n                                                      een nominale spanning lager dan 66 kV en de standaardwaarde van k is 5 voor een power\n                                                      park module aangesloten op een net met een nominale spanning van 66 kV en hoger; indien\n                                                      een andere waarde dan de standaardwaarde wordt overeengekomen, wordt deze vastgelegd\n                                                      in de aansluit- en transportovereenkomst;\n\ni. in geval van wijziging van het instelpunt geeft de netbeheerder twee weken van tevoren\n                                                      een kennisgeving aan de aangeslotene;\n\nj. de additionele blindstroominjectie mag worden be\u00ebindigd bij terugkeer van de spanningsafwijking\n                                                      (van een waarde van meer dan 10%) naar een waarde van minder dan 10% van de effectieve\n                                                      nominale waarde op de aansluitklemmen van de afzonderlijke opwekkingseenheden van\n                                                      de power park module of na een tijdsbestek van vijf seconden na het begin van de fout;\n                                                      een herhaald activeren van de additionele blindstroominjectie nadat deze vanwege het\n                                                      bereiken van het einde van de fout is be\u00ebindigd, moet conceptueel worden vermeden;\n\nk. de te injecteren blindstroom bedraagt minimaal IN bij maximale spanningsdaling; een hogere waarde van de blindstroom dan IN wordt niet ge\u00ebist;\n\nl. de tolerantie voor de grootte van de blindstroominjectie bij een spanningsverlaging\n                                                      is bepaald door lijnen boven en onder de karakteristiek die de grootte van de additionele\n                                                      blindstroominjectie als functie van de spanningsverandering beschrijft, met als parameters:\n\n1\u00b0. de bovengrens voor de tolerantie is bepaald door een lijn met een hellingshoek van\n                                                            constante k gelijk aan de ingestelde waarde en met een verhoging van 10% ten opzichte\n                                                            van de lijn door de oorsprong met dezelfde hellingshoek;\n\n2\u00b0. de ondergrens voor de tolerantie is bepaald door een lijn met een hellingshoek van\n                                                            constante k gelijk aan de ingestelde waarde en met een verlaging van 20% ten opzichte\n                                                            van de lijn door de oorsprong met dezelfde hellingshoek;\n\nm. bij een spanning lager dan 15% Uc is het leveren van stroom niet verplicht.\n\n11 De power park module is in staat in het geval van asymmetrische storingen de snelle\n                                                foutstroom als volgt te leveren:\n\na. de eisen zoals geformuleerd in het tiende lid zijn van overeenkomstige toepassing\n                                                      op de normale en de inverse componenten van de spanning en op de normale en de inverse\n                                                      componenten van de additionele blindstroominjectie;\n\nb. het aanpassingsbereik van k2 voor de inverse component van de additionele blindstroominjectie is: 2 \u2264 k2 \u2264 6;\n\nc. de aanpassingsstap van k2 is kleiner dan of gelijk aan 0,5 pu;\n\nd. de standaardwaarde van k2 is gelijk aan k;\n\ne. voor opwekkingseenheden die gebaseerd zijn op een dubbelgevoede inductiemachine wordt\n                                                      een specifieke instelling van k2 niet ge\u00ebist;\n\nf. voor de inverse component van de spanningsverandering is de additionele inverse component\n                                                      van de stroominjectie alleen vereist als de inverse component van de spanning voldoende\n                                                      groot is voor een betrouwbare fasehoekdetectie;\n\ng. indien de maximale waarde van de blindstroom is bereikt, is deze naar rato van de\n                                                      instellingen van k en k2 verdeeld over de normale en inverse componenten van de additionele blindstroominjectie;\n\nh. de tolerantie voor de grootte van de inverse component van de blindstroominjectie\n                                                      bij een spanningsverhoging van de inverse component is bepaald door lijnen boven en\n                                                      onder de karakteristiek die de grootte van de additionele blindstroominjectie als\n                                                      functie van de spanningsverandering beschrijft, met als parameters:\n\n1\u00b0. de bovengrens voor de tolerantie is bepaald door een lijn met een hellingshoek van\n                                                            constante k2 gelijk aan 6 en met een verhoging van 20% ten opzichte van de lijn door de oorsprong\n                                                            met de zelfde hellingshoek;\n\n2\u00b0. de ondergrens voor de tolerantie is bepaald door een lijn met een hellingshoek van\n                                                            constante k2 gelijk aan de ingestelde waarde en met een verlaging van 10% ten opzichte van de\n                                                            lijn door de oorsprong met de zelfde hellingshoek.\n\n12 Indien in overleg tussen de relevante netbeheerder en de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet overeengekomen, wordt de eis tot het leveren van snelle foutstroom\n                                                door een power park module in geval van symmetrische storingen vastgelegd in de aansluit-\n                                                en transportovereenkomst.\n\n13 De power park module is in staat om na een fout het werkzame vermogen zo snel mogelijk\n                                                te herstellen. De minimale eisen zijn:\n\na. het herstel van het werkzame vermogen begint op een spanningsniveau van 90% van de\n                                                      spanning v\u00f3\u00f3r de fout;\n\nb. de maximale toegestane tijd voor het herstel van het werkzame vermogen is tussen 0,5\n                                                      en 10 seconden;\n\nc. de grootte voor het herstel van het werkzame vermogen is 90% van het vermogen v\u00f3\u00f3r\n                                                      de fout;\n\nd. de nauwkeurigheid van het herstelde werkzame vermogen is 10% van het vermogen v\u00f3\u00f3r\n                                                      de fout.\n\n1 Indien de elektriciteitsproductie-eenheid met een maximumcapaciteit groter dan 5 MW,\n                                                aangesloten op een midden- of hoogspanningsnet, door een kortsluiting in het net van\n                                                het net gescheiden wordt en de netspanning binnen 60 minuten wederkeert, is de elektriciteitsproductie\n                                                eenheid binnen 30 minuten nadat de netspanning is teruggekeerd, in staat stabiel bedrijf\n                                                te voeren parallel aan het net met alle generatoren in bedrijf.\n\n2 Indien de in het eerste lid genoemde periode van 30 minuten technisch niet mogelijk\n                                                is, dient desbetreffende producent dit aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                toe te lichten. Tevens dient vermeld te worden aan de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet binnen welke tijd het in het eerste lid genoemde stabiel bedrijf\n                                                in dat geval mogelijk is.\n\n1 Indien het feitelijke gedrag van de elektriciteitsproductie-eenheid met een maximumcapaciteit\n                                                groter dan 5 MW tijdens een storingssituatie daartoe aanleiding geeft, kan de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet aan de betrokken aangeslotene verzoeken aan te\n                                                tonen dat de elektriciteitsproductie-eenheid voldoet aan de in artikel 3.20 neergelegde technische eisen.\n\n2 Indien een verzoek als bedoeld in het eerste lid is gedaan, wordt binnen twee maanden\n                                                daarna aangetoond dat de elektriciteitsproductie-eenheid voldoet aan de in artikel 3.20 neergelegde technische eisen.\n\n3 Op verzoek van de aangeslotene kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                een langere termijn vaststellen dan de in het tweede lid genoemde termijn en kan hij\n                                                de in het tweede lid genoemde termijn of de met toepassing van dit artikel vastgestelde\n                                                langere termijn verlengen.\n\n1 De beproevingen waarmee aan een verzoek als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, kan worden voldaan, de wijze van uitvoering daarvan alsmede de wijze van rapporteren\n                                                over en de beoordeling door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet van\n                                                de beproevingen worden gespecificeerd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                en gepubliceerd op diens website.\n\n2 Indien uit de beproevingsresultaten blijkt dat de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                niet aan de eisen voldoet, verplicht de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                de aangeslotene om maatregelen te nemen. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                stelt, na de aangeslotene daarover te hebben gehoord, een termijn voor het uitvoeren\n                                                van de maatregelen vast. Nadat de maatregelen genomen zijn, wordt de beproeving herhaald.\n\n3 De in de dit artikel bedoelde beproevingen worden uitgevoerd door en op kosten van\n                                                de aangeslotene.\n\n1 Elektriciteitsproductie-eenheden van het type C voldoen aan de in deze paragraaf gestelde\n                                                voorwaarden.\n\n2 Elektriciteitsproductie-eenheden van het type C voldoen tevens aan de in paragraaf 3.4 gestelde voorwaarden, met uitzondering van artikel 3.13, zesde lid, en artikel 3.14.\n\n3 Elektriciteitsproductie-eenheden van het type C voldoen tevens aan de in paragraaf 3.5 gestelde voorwaarden, met uitzondering van artikel 3.17, eerste lid.\n\n1 De elektriciteitsproductie-eenheid is in staat een referentiewaarde van het werkzaam\n                                                vermogen te ontvangen en te volgen op aangeven van de netbeheerder of de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden als bedoeld\n                                                in artikel 15, tweede lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. Het regelbereik ligt tussen het technisch minimum vermogen en het actuele maximum\n                                                      vermogen, tenzij anders overeengekomen is door de netbeheerder of de netbeheerder\n                                                      van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene.\n\nb. De tijdsperiode, waarbinnen de aangepaste referentiewaarde voor het werkzaam vermogen\n                                                      moet worden bereikt, wordt vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\nc. De tolerantie voor de nieuwe referentiewaarde bedraagt 2% van de maximumcapaciteit.\n\n2 Onverminderd artikel 3.13, vijfde lid, is de elektriciteitsproductie-eenheid in staat voor de gelimiteerde frequentiegevoelige\n                                                modus \u2013 onderfrequentie (LFSM-U) de levering van de frequentierespons voor het werkzaam\n                                                vermogen te activeren overeenkomstig de volgende parameters, als bedoeld in artikel\n                                                15, tweede lid, onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. de frequentiedrempelwaarde is instelbaar tussen 49,5 en 49,8 Hz;\n\nb. de instelling van de frequentiedrempelwaarde is: 49,8 Hz;\n\nc. de statiek is instelbaar tussen 4 en 12%;\n\nd. de default instelling van de statiek is: 5%;\n\ne. in geval van een power park module is Pref, als bedoeld in figuur 4 van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) gelijk aan het\n                                                      feitelijk gegenereerde werkzame vermogen op het moment dat de drempelwaarde van de\n                                                      LFSM-U is bereikt.\n\n3 De elektriciteitsproductie-eenheid is in staat, wanneer de frequentiegevoelige modus\n                                                (FSM) in bedrijf is, de frequentierespons voor het werkzaam vermogen te leveren, als\n                                                bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderdeel d, subonderdeel i, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/631 (NC RfG), overeenkomstig de volgende parameters:\n\na. het bereik van het werkzaam vermogen in verhouding tot de maximumcapaciteit: range\n                                                      is: 1,5% \u2013 10%;\n\nb. de ongevoeligheid van de frequentierespons is: 10 mHz;\n\nc. de dode band van de frequentierespons is instelbaar tussen 0 en 500 mHz;\n\nd. de statiek is instelbaar tussen 4% en 12%;\n\ne. in geval van een power park module is Pref, als bedoeld in figuur 5 van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) gelijk aan het\n                                                      feitelijk gegenereerde werkzame vermogen op het moment dat de drempelwaarde van de\n                                                      FSM is bereikt.\n\n4 De elektriciteitsproductie-eenheid is in staat de volledige frequentierespons te leveren,\n                                                als bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderdeel d, subonderdeel iii, en tabel 5 van\n                                                de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), overeenkomstig de volgende parameters:\n\na. het bereik van het werkzaam vermogen in verhouding tot de maximumcapaciteit ligt tussen\n                                                      de 1,5% en 10%; de waarde van het bereik wordt per elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      vastgelegd in de overeenkomst voor de levering van de balanceringscapaciteit FCR voor\n                                                      het FCP;\n\nb. de maximaal toegestane tijd t2 voor elektriciteitsproductie-eenheden is: 30 seconden.\n\n5 De elektriciteitsproductie-eenheid is in staat om, na activering van de FSM een volledige\n                                                frequentierespons te leveren gedurende ten minste 15 minuten, als bedoeld in artikel\n                                                15, tweede lid, onderdeel d, subonderdeel v, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC\n                                                RfG).\n\n6 De elektriciteitsproductie-eenheid heeft functionaliteiten, als bedoeld in artikel\n                                                15, tweede lid, onderdeel e van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), die voldoen\n                                                aan de specificaties van de artikelen 158 en 159 van de Verordening (EU) 2017/1485\n                                                (GL SO).\n\n7 De elektriciteitsproductie-eenheid is in staat automatisch te ontkoppelen indien de\n                                                spanning op het overdrachtspunt van de aansluiting kleiner is dan 0,85 pu of groter\n                                                dan 1,15 pu. De instelling, waarbij automatische ontkoppeling plaatsvindt, kan door\n                                                de aangeslotene worden bepaald, mits deze instelling niet conflicteert met de eisen\n                                                uit de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) met betrekking tot bedrijfsperiodes voor\n                                                spanningen en met betrekking tot fault-ride-trough capaciteit.\n\n8 De elektriciteitsproductie-eenheid met black-start-capaciteit is in staat om vanuit\n                                                stilstand op te starten overeenkomstig de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                vastgestelde en gepubliceerde specificaties, als bedoeld in artikel 15, vijfde lid,\n                                                onderdeel a, subonderdeel iii, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG).\n\n9 De elektriciteitsproductie-eenheid met black-start-capaciteit is in staat tot synchronisatie\n                                                overeenkomstig de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vastgestelde\n                                                en gepubliceerde specificaties, als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, onderdeel a,\n                                                subonderdeel iv, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG).\n\n10 De elektriciteitsproductie-eenheid is in staat zich automatisch van het net te ontkoppelen\n                                                in geval van verlies van rotorhoekstabiliteit of verlies van besturing, als bedoeld\n                                                in artikel 15, zesde lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG).\n                                                De criteria hiervoor worden opgenomen in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n11 Indien van toepassing leggen de aangeslotene en de netbeheerder de instellingen van\n                                                de storingsregistratieapparatuur, inclusief de startcriteria en bemonsteringsfrequenties,\n                                                als bedoeld in artikel 15, zesde lid, onderdeel b, subonderdeel ii, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/631 (NC RfG), vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n12 De aangeslotene en de netbeheerder leggen een startcriterium voor de oscillatie, als\n                                                bedoeld in artikel 15, zesde lid, onderdeel b, subonderdeel iii, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/631 (NC RfG), vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n13 De aangeslotene en de netbeheerder leggen, in overleg met de netbeheerder van het\n                                                landelijk hoogspanningsnet, de communicatieprotocollen voor geregistreerde gegevens\n                                                vast in de aansluit- en transportovereenkomst als bedoeld in artikel 15, zesde lid,\n                                                onderdeel b, subonderdeel iv, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG).\n\n14 Indien van toepassing leggen de aangeslotene en de netbeheerder de installatie van\n                                                apparatuur voor bedrijfsvoering en veiligheid van het systeem vast in de aansluit-\n                                                en transportovereenkomst, als bedoeld in artikel 15, zesde lid, onderdeel d, van de\n                                                Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG).\n\n15 Zoals bedoeld in artikel 15, zesde lid, onderdeel e, van de Verordening (EU) 2016/631\n                                                (NC RfG) is:\n\na. het minimum van de op- en afregelsnelheid van het werkzame vermogen 1% van de maximumcapaciteit\n                                                      per minuut;\n\nb. het maximum van de regelsnelheid van het werkzame vermogen 20% van de maximumcapaciteit\n                                                      per minuut.\n\n16 De aangeslotene legt het aardingsconcept van de sterpunten aan de netzijde van de\n                                                machinetransformatoren, als bedoeld in artikel 15, zesde lid, onderdeel f, van de\n                                                Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 De synchrone productie-eenheid is in staat bij vari\u00ebrende spanning maximaal een hoeveelheid\n                                                blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen\n                                                tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 18, tweede lid, onderdeel b, van de\n                                                Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,55 bij een spanning van 0,9 pu tot 1,05 pu; en\n\nb. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,55 en 0,3 bij\n                                                      een spanning tussen 1,05\u00a0pu en 1,1\u00a0pu.\n\n2 De synchrone productie-eenheid is in staat bij vari\u00ebrende spanning maximaal blindvermogen\n                                                op te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit,\n                                                als bedoeld in artikel 18, tweede lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,4 bij een spanning van 1,0 pu tot 1,1\u00a0pu; en\n\nb. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,1 en 0,4 bij\n                                                      een spanning tussen 0,9 en 1,0\u00a0pu.\n\n3 De synchrone productie-eenheid is op grond van het eerste tot en met het tweede lid\n                                                in staat blindvermogen te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van\n                                                het rood gemarkeerde U-Q/Pmax-profiel in onderstaand diagram.\n\n4 De tijdperiode voor de synchrone elektriciteitsproductie-eenheid om over te gaan tot\n                                                elk bedrijfspunt binnen zijn U-Q/Pmax-profiel, als bedoeld in artikel 18, tweede lid,\n                                                onderdeel b, subonderdeel iv, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), is niet meer dan 15 minuten. Afwijkingen worden overeengekomen en vastgelegd\n                                                in de aansluit- en transportovereenkomst of, waar van toepassing, in de overeenkomst\n                                                voor blindvermogensuitwisseling.\n\n5 De synchrone elektriciteitsproductie-eenheid is in staat om na een storing zo snel\n                                                mogelijk de hoeveelheid werkzaam vermogen van voor de storing te leveren.\n\n1 Het U-Q/Pmax-profiel, als bedoeld in artikel 21, derde lid, onderdeel b, subonderdeel\n                                                i, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), waarbinnen een power park module blindvermogen\n                                                moet kunnen leveren en opnemen, is gelijk aan het U-Q/Pmax-profiel als bedoeld in\n                                                artikel 3.19, eerste tot en met vierde lid.\n\n2 Het P-Q/Pmax-profiel, als bedoeld in artikel 21, derde lid, onderdeel c, subonderdeel\n                                                i, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), waarbinnen een power park module blindvermogen\n                                                moet kunnen leveren en opnemen, is gelijk aan het P-Q/P-max-profiel als bedoeld in\n                                                artikel 3.19, vijfde tot en met negende lid.\n\n3 De tijdsperiodes voor een power park module om over te gaan tot elk bedrijfspunt binnen\n                                                zijn P-Q/Pmax-profiel worden overeengekomen tussen de aangeslotene en de netbeheerder, in overleg\n                                                met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. De overeengekomen tijdsperiodes\n                                                worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n4 Voor de power park module worden de tijden t1 (voor verandering van 90% van het blindvermogen) en t2 (voor het stabiliseren van het blindvermogen) overeengekomen tussen de netbeheerder\n                                                en de aangeslotene, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.\n                                                De waarden worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n5 Voor de parameters van de arbeidsfactor-regelmodus van power park modules, als bedoeld\n                                                in artikel 21, derde lid, onderdeel d, subonderdeel vi, van de Verordening (EU) 2016/631\n                                                (NC RfG), geldt dat:\n\na. de gewenste waarde van de arbeidsfactor overeengekomen wordt tussen de netbeheerder\n                                                      en de aangeslotene, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.\n                                                      De overeengekomen waarde wordt vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst;\n\nb. de tolerantie van de gewenste waarde van de arbeidsfactor plus of min 0,005 is. Bij\n                                                      een arbeidsfactor van 1 is de tolerantie op het blindvermogen 10% van het maximale\n                                                      blindvermogen;\n\nc. de tijdsperiode voor het bereiken van de gewenste waarde van de arbeidsfactor na een\n                                                      abrupte verandering van het werkzame vermogen overeengekomen wordt tussen de netbeheerder\n                                                      en de aangeslotene, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.\n                                                      De overeengekomen waarde wordt vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n6 In de aansluit- en transportovereenkomst is vastgelegd of automatisch blindvermogen\n                                                door de power park module, als bedoeld in artikel 21, derde lid, onderdeel d, subonderdeel\n                                                vii, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), wordt geleverd door middel van:\n\na. spannings-regelmodus (sub mode 1) waarbij het uitgewisselde blindvermogen zich bevindt\n                                                      in een overeengekomen bandbreedte, die ook wordt opgenomen in de aansluit- en transportovereenkomst;\n\nb. spannings-regelmodus (sub mode 2) zonder eis ten aanzien van het uitgewisselde blindvermogen;\n\nc. blindvermogen-regelmodus; of\n\nd. arbeidsfactor-regelmodus.\n\n7 Welke aanvullende apparatuur vereist is om de aanpassing van de overeenkomstig het\n                                                zesde lid van toepassing zijnde referentiewaarden op afstand te kunnen uitvoeren,\n                                                wordt overeengekomen en vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n8 De overeenkomstig het zesde lid van toepassing zijnde referentiewaarden of gewenste\n                                                waarden worden door de netbeheerder gespecificeerd en wordt via telefonisch contact\n                                                of digitaal bericht ingesteld.\n\n9 Voor de power park module is de prioriteit van de bijdrage van het werkzaam vermogen\n                                                dan wel het blindvermogen gedurende storingen waarbij fault-ride-through capaciteit\n                                                vereist is, locatie-specifiek. Deze optie wordt overeengekomen tussen de netbeheerder\n                                                en de aangeslotene, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                en wordt vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 Elektriciteitsproductie-eenheden van het type D voldoen aan de in deze paragraaf gestelde\n\nvoorwaarden.\n\n2 Elektriciteitsproductie-eenheden van het type D voldoen tevens aan de in paragraaf 3.4 gestelde voorwaarden, met uitzondering van artikel 3.13, zesde lid en zevende lid, en artikel 3.14.\n\n3 Elektriciteitsproductie-eenheden van het type D voldoen tevens aan de in paragraaf 3.5 gestelde voorwaarden, met uitzondering van artikel 3.17, eerste lid.\n\n4 Elektriciteitsproductie-eenheden van het type D voldoen tevens aan de in paragraaf 3.6 gestelde voorwaarden, met uitzondering van artikel 3.24, zevende lid.\n\n1 De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen tussen 1,118 pu en 1,15 pu in\n                                                netten met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief) en 300 kV (exclusief) en voor\n                                                spanningen tussen 1,05 pu en 1,10 pu in netten met nominale spanning tussen 300 kV\n                                                (inclusief) en 400 kV, als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel\n                                                i, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), is 20 minuten.\n\n2 De parameters voor de fault-ride-through-capaciteit van de synchrone elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                als bedoeld in artikel 16, derde lid, onderdeel a, subonderdeel i, en tabel 7.1 van\n                                                de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) zijn:\n\na. de spanningsparameters:\n\n1\u00b0. Uret is 0 pu;\n\n2\u00b0. Uclear is 0,25 pu;\n\n3\u00b0. Urec1 is 0,70 pu;\n\n4\u00b0. Urec2 is 0,85 pu;\n\nb. de tijdsparameters:\n\n1\u00b0. tclear is 0,15\u00a0s;\n\n2\u00b0. trec1 is 0,3 s;\n\n3\u00b0. trec2 is trec1;\n\n4\u00b0. trec3 is 1,5 s.\n\n3 De parameters voor de fault-ride-through-capaciteit van de power park module, als\n                                                bedoeld in artikel 16, derde lid, onderdeel a, onderdeel i, en tabel 7.2 van de Verordening\n                                                (EU) 2016/631 (NC RfG) zijn:\n\na. de spanningsparameters:\n\n1\u00b0. Uret is 0 pu;\n\n2\u00b0. Uclear is Uret;\n\n3\u00b0. Urec1 is Uclear;\n\n4\u00b0. Urec2 is 0,85 pu;\n\nb. de tijdsparameters:\n\n1\u00b0. tclear is 0,25 s;\n\n2\u00b0. trec1 is tclear;\n\n3\u00b0. trec2 is trec1;\n\n4\u00b0. trec3 is 3,0 s.\n\n4 De beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid, in relatie tot de fault-ride-through-capaciteit,\n                                                wordt dusdanig ingesteld dat de elektriciteitsproductie-eenheid zo lang mogelijk aan\n                                                het net gekoppeld blijft.\n\n5 De fault-ride-through-capaciteit in het geval van asymmetrische storingen, als bedoeld\n                                                in artikel 16, derde lid, onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG),\n                                                is identiek aan de fault-ride-through bij symmetrische storingen.\n\n6 De aangeslotene en de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bereiken overeenstemming\n                                                over de instellingen van de synchronisatieapparatuur, als bedoeld in artikel 16, vierde\n                                                lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG). De overeenstemming wordt vastgelegd\n                                                in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n7 De combinatie van spanningseisen als bedoeld in het eerste lid en de frequentie-eisen\n                                                als bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, gelden bij een spanningsgradi\u00ebnt van maximaal 0,05 pu/min en een frequentiegradi\u00ebnt\n                                                van maximaal 0,5%/min.\n\n1 De synchrone elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op een net met een spanningsniveau\n                                                lager dan 300\u00a0kV is in staat blindvermogen te leveren, als bedoeld in artikel 18,\n                                                tweede lid, onderdeel b, subonderdeel i, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), overeenkomstig artikel 3.25, eerste en tweede lid.\n\n2 De synchrone elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op een hoogspanningsnet met\n                                                een spanningsniveau gelijk aan of groter dan 300\u00a0kV is in staat bij vari\u00ebrende spanning\n                                                maximaal een hoeveelheid blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een\n                                                verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 18, tweede\n                                                lid, onderdeel b, subonderdeel i, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,3 bij een spanning van 1,05pu;\n\nb. gelijk aan 0,55 bij een spanning van 0,9 pu tot 1 pu;\n\nc. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,55 en 0,3 bij\n                                                      een spanning van 1\u00a0pu tot 1,05\u00a0pu.\n\n3 De synchrone elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op een hoogspanningsnet met\n                                                een spanningsniveau gelijk aan of groter dan 300\u00a0kV is in staat bij vari\u00ebrende spanning\n                                                maximaal een hoeveelheid blindvermogen op te nemen dat gekenschetst wordt door een\n                                                verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 18, tweede\n                                                lid, onderdeel b, subonderdeel i, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,1 bij een spanning van 0,9 pu;\n\nb. gelijk aan 0,4 bij een spanning van 1 pu tot 1,05\u00a0pu;\n\nc. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,1 en 0,4 bij\n                                                      een spanning van 0,9\u00a0pu tot 1\u00a0pu.\n\n4 De synchrone elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op een hoogspanningsnet met\n                                                een spanningsniveau gelijk aan of groter dan 300\u00a0kV is op grond van het tweede en\n                                                het derde lid in staat blindvermogen te leveren of op te nemen binnen en inclusief\n                                                de grenzen van het rood gemarkeerde profiel in onderstaand U-Q/Pmax-diagram:\n\n5 De tussen de aangeslotene en netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeengekomen\n                                                parameters en instellingen van de componenten van het spanningsregel-systeem van de\n                                                synchrone elektriciteitsproductie-eenheid, als bedoeld in artikel 19, tweede lid,\n                                                onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), worden vastgelegd in een bijlage bij de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n6 De synchrone elektriciteitsproductie-eenheid die is aangesloten op netten met een\n                                                spanningsniveau van 220 kV en hoger worden uitgerust met een PSS-functie om vermogensoscillaties\n                                                te dempen, als bedoeld in artikel 19, tweede lid, onderdeel b, subonderdeel v, van\n                                                de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG).\n\n7 De tussen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene overeengekomen\n                                                technische capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid om bij te dragen tot\n                                                de rotorhoekstabiliteit onder storingsomstandigheden, als bedoeld in artikel 19, derde\n                                                lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 In afwijking van artikel 3.26, eerste lid, is de power park module aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau\n                                                gelijk aan of groter dan 300\u00a0kV in staat bij varierende spanning maximaal een hoeveelheid\n                                                blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen\n                                                tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 21, derde lid, onderdeel b, subonderdeel\n                                                i, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,33 bij een spanning van 0,9 pu tot 1 pu; en\n\nb. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,33 en 0,0 bij\n                                                      een spanning tussen 1 pu en 1,05 pu.\n\n2 In afwijking van artikel 3.26, eerste lid, is de power park module aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau\n                                                gelijk aan of groter dan 300\u00a0kV in staat bij vari\u00ebrende spanning maximaal een hoeveelheid\n                                                blindvermogen op te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen\n                                                tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 21, derde lid, onderdeel b, subonderdeel\n                                                i, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,33 bij een spanning van 0,95 pu tot 1,05 pu; en\n\nb. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,33 en 0,0 bij\n                                                      een spanning tussen 0,95 pu en 0,9 pu.\n\n3 In aanvulling op het eerste lid is het toegestaan het werkzame vermogen, zoveel als\n                                                met het oog op de begrenzing door de maximale stroom technisch nodig is, te verminderen\n                                                ten gunste van het leveren van blindvermogen binnen het deel van het U-Q/Pmax-profiel\n                                                dat begrensd wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,2 en 0,33 bij\n                                                een spanning tussen 0,90 pu en 0,95 pu en het profiel overeenkomstig het eerste lid.\n\n4 In afwijking van artikel 3.26, eerste lid, is de power park module aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau\n                                                gelijk aan of groter dan 300\u00a0kV op grond van het eerste tot en met het derde lid in\n                                                staat blindvermogen te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van het\n                                                rood gemarkeerde U-Q/Pmax-profiel in onderstaand diagram:\n\n5 Indien de power park module via een transformator met een onder belasting verstelbare\n                                                trappenschakelaar (on-line step changer) is aangesloten op een hoogspanningsnet met\n                                                een spanningsniveau van 110 kV of hoger is de afwijking bedoeld in het derde lid en\n                                                in artikel 3.19, derde en zevende lid, uitsluitend toegestaan gedurende de regelactie van de trappenschakelaar van de transformator.\n\n1 De beproevingen, de wijze van uitvoering daarvan alsmede de wijze van rapporteren\n                                                over en de beoordeling door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet van\n                                                de beproevingen, als bedoeld in Titel IV van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG)\n                                                worden gespecificeerd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en gepubliceerd\n                                                op zijn website.\n\n2 \n                                                \n                                                [Red: Vervallen.]\n\n1 Offshore-power park modules voldoen aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden.\n\n2 Offshore-power park modules voldoen tevens aan de in artikel 3.13, eerste tot en met vijfde lid, en artikel 3.15, achtste lid, gestelde voorwaarden.\n\n3 Offshore-power park modules voldoen tevens aan de in artikel 3.17, met uitzondering van het eerste en zevende lid, artikel 3.19, tiende tot en met dertiende lid, en artikel 3.20, eerste en tweede lid, gestelde voorwaarden.\n\n4 Offshore-power park modules voldoen tevens aan de in artikel 3.24, met uitzondering van het zevende lid, en artikel 3.26, met uitzondering van het eerste en tweede lid, gestelde voorwaarden.\n\n5 Offshore-power park modules voldoen tevens aan de in artikel 3.28, zesde lid, en artikel 3.30, eerste, derde en vierde lid, gestelde voorwaarden.\n\n1 De offshore-power park module, aangesloten op een spanningsniveau lager dan 300 kV\n                                                is in staat aan het net gekoppeld en in bedrijf te blijven gedurende de volgende tijdsperioden,\n                                                als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. onbeperkt bij een netspanning kleiner 1,118 pu en groter dan of gelijk aan 0,9 pu;\n\nb. 60 minuten bij een netspanning kleiner dan 0,9 pu en groter dan of gelijk aan 0,85\n                                                      pu;\n\nc. 60 minuten bij een netspanning kleiner dan 1,15 pu en groter dan of gelijk aan 1,118\n                                                      pu.\n\n2 De offshore-power park module, aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau\n                                                lager dan 300 kV is in staat bij vari\u00ebrende spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen\n                                                te leveren dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit,\n                                                als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG)):\n\na. gelijk aan 0,1 bij een spanning van 1,06 pu;\n\nb. gelijk aan 0,35 bij een spanning van 0,92 pu tot 1 pu;\n\nc. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,35 en 0,0 bij\n                                                      een spanning van 1 pu tot 1,06 pu.\n\n3 De offshore-power park module, aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau\n                                                lager dan 300 kV is in staat bij vari\u00ebrende spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen\n                                                op te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit,\n                                                als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,1 bij een spanning van 0,92 pu;\n\nb. gelijk aan 0,4 bij een spanning van 1 pu tot 1,06 pu;\n\nc. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,1 en 0,4 bij\n                                                      een spanning van 0,92 pu tot 1 pu.\n\n4 De offshore-power park module, aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau\n                                                lager dan 300 kV is op grond van het tweede en het derde lid in staat blindvermogen\n                                                te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood gemarkeerde\n                                                profiel in onderstaand U-Q/Pmax-diagram:\n\n5 Ten aanzien van het leveren van snelle foutstroom op het overdrachtspunt van de aansluiting,\n                                                is artikel 3.19, tiende tot en met dertiende lid, van overeenkomstige toepassing op offshore-power park modules.\n\n1 Overige eisen ten aanzien van de spanningsstabiliteit:\n\na. De voorschriften van artikel 21 van de Verordening (EU) 2016/631 verwijzen uitsluitend\n                                                      naar de stabiele staat van het energiesysteem en niet naar transi\u00ebnte stabiliteit.\n\nb. Als een offshore-power park module meer blindvermogen kan opwekken dan de minimum\n                                                      eisen, wordt het vermogen niet opzettelijk beperkt.\n\nc. De offshore-power park module is in staat om automatisch blindvermogen te leveren\n                                                      in de spanningsregelmodus, blindvermogen-regelmodus of de arbeidsfactor-regelmodus.\n\nd. De ingestelde punten en het verval (spannings-droop) kunnen gedurende normaal bedrijf\n                                                      aangepast worden.\n\ne. Ingestelde puntwaarden hebben betrekking op het overdrachtspunt van de aansluiting\n                                                      van de offshore-power park module naar het net op zee.\n\nf. De parameters voor de regelsnelheid van de blindvermogen-regelaar worden ten minste\n                                                      zes maanden voor het op spanning brengen in onderling overleg afgesproken tussen de\n                                                      netbeheerder van het net op zee en de aangeslotene, met inachtneming van de feitelijke\n                                                      netkarakteristieken.\n\ng. De blindvermogen-regelmodus spanning leidt tot stabiel en gedempt gedrag van de spanning\n                                                      op het overdrachtspunt van de aansluiting van de offshore-power park module. Als de\n                                                      blindvermogen-regelmodus spanning is, is het mogelijk het werkpunt van de helling\n                                                      binnen 15 minuten aan te passen, om de uitwisseling van het blindvermogen op het overdrachtspunt\n                                                      van de aansluiting aan te passen.\n\nh. Als de blindvermogen-regelmodus blindvermogen is, valt de aanpassing van het instelpunt\n                                                      binnen de definitie van frequentie en juistheid van de onshore spanningsregelaar (die\n                                                      het blindvermogen instelpunt op het overdrachtspunt van de aansluiting van de offshore-power\n                                                      park module vaststelt).\n\n2 De offshore-power park module is in staat bij een werkzaam vermogen beneden de maximumcapaciteit\n                                                maximaal een hoeveelheid blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een\n                                                verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit als bedoeld in artikel 21, derde\n                                                lid, onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,1 bij een werkzaam vermogen van 0 tot 0,1 pu;\n\nb. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,1 en 0,35 bij\n                                                      een werkzaam vermogen van 0,1 pu tot 0,2 pu;\n\nc. gelijk aan 0,35 bij een werkzaam vermogen van 0,2 pu tot 1 pu.\n\n3 De offshore-power park module is in staat bij een werkzaam vermogen beneden de maximumcapaciteit\n                                                maximaal een hoeveelheid blindvermogen op te nemen dat gekenschetst wordt door een\n                                                verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit als bedoeld in artikel 21, derde\n                                                lid, onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):\n\na. gelijk aan 0,1 bij een werkzaam vermogen van 0 tot 0,1 pu;\n\nb. gelijk aan 0,4 bij een werkzaam vermogen van 0,1 pu tot 1 pu.\n\n4 De power park module is op grond van het tweede en derde lid in staat blindvermogen\n                                                te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood gemarkeerde\n                                                profiel in onderstaand P-Q/Pmax-diagram\n\n5 Beperking van de mogelijkheid om blindvermogen op te wekken gebaseerd op het aantal\n                                                actieve opwekkingseenheden mag niet van invloed zijn op het gedrag van de blindvermogen-regelaar\n                                                binnen deze beperkte mogelijkheden.\n\n6 Voor de aansluiting van de offshore-power park module op het net op zee kan, in afwijking\n                                                van artikel 27 en artikel 15, vijfde lid, van de Verordening (EU) 2016/631, de netbeheerder\n                                                van het net op zee met de aangeslotene overeenkomen dat een black-start-mogelijkheid\n                                                niet vereist is.\n\n7 In aanvulling op de artikelen 2.14, 2.15 en 2.28 gelden voor een aansluiting van de offshore-power park module op het net op zee de\n                                                volgende eisen ten aanzien van harmonische emissielimieten:\n\na. Het compatibiliteitsniveau voor de totale harmonische vervorming (THD) op een (66\n                                                      kV) overdrachtspunt van een aansluiting van een offshore-power park module bedraagt:\n\n1\u00b0. THD < 5% gedurende 95% van de metingen van het tien minuten gemiddelde in een week;\n\n2\u00b0. THD < 6% gedurende 99,9% van de metingen van het tien minuten gemiddelde in een week.\n\nb. Het planningsniveau voor de totale harmonische vervorming (THD) op een (66 kV) overdrachtspunt\n                                                      van een aansluiting van een offshore-power park module bedraagt:\n\n1\u00b0. THD < 3%, gedurende 95% van de metingen van het tien minuten gemiddelde in een week;\n\n2\u00b0. THD < 3,6%, gedurende 99,9% van de metingen van het tien minuten gemiddelde in een\n                                                            week.\n\nc. Indien er meer dan \u00e9\u00e9n offshore-power park module is aangesloten op \u00e9\u00e9n 66 kV railsysteem,\n                                                      wordt het geplande emissieniveau evenredig verdeeld over de offshore-power park modules\n                                                      naar rato van het vermogen dat aan elke offshore-power park module is toegekend.\n\nIndien de lokale systeemkenmerken daartoe aanleiding geven, kunnen de netbeheerder\n                                          en de aangeslotenen op een offshore-platform overeenkomen om voor alle offshore-power\n                                          park modules aangesloten op dat offshore-platform af te wijken van \u00e9\u00e9n of meer van\n                                          de in de artikelen 3.32 tot en met 3.34 bedoelde voorwaarden. In dat geval worden de afwijkende voorwaarden vastgelegd in\n                                          de aansluit- en transportovereenkomst.\n\nDe tijdsduur van de bedrijfsperiode voor frequenties in de band van 47,5 Hz tot 48,5\n                                          Hz en de tijdsduur van de bedrijfsperiode voor frequenties in de band van 48,5 Hz\n                                          tot 49,0 Hz, als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1388\n                                          (NC DCC), is 30 minuten.\n\n1 Voor verbruiksinstallaties met een nominale spanning kleiner dan 300 kV is de tijdsduur\n                                                van de bedrijfsperiode voor spanningen in de band van 1,118 pu tot 1,15 pu, als bedoeld\n                                                in artikel 13, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), 60 minuten.\n\n2 Voor verbruiksinstallaties met een nominale spanning groter dan of gelijk aan 300\n                                                kV is de tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen in de band van 1,05 pu tot\n                                                1,10 pu, als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1388\n                                                (NC DCC), 60 minuten.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt\n                                                over een verbruiksinstallatie komen voorwaarden en instellingen voor automatische\n                                                ontkoppeling bij specifieke spanningswaarden, als bedoeld in artikel 13, zesde lid,\n                                                van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), overeen en deze worden vastgelegd in de\n                                                aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 De maximale kortsluitstroom, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/1388 (NC DCC), wordt in de aansluit- en transportovereenkomst vastgelegd.\n\n2 In afwijking van artikel 2.13, derde lid, informeert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de aangeslotene die\n                                                beschikt over een verbruiksinstallatie en overlegt met hem voor zover van toepassing\n                                                bij eerste aansluiting en bij latere wijzigingen van het net omtrent:\n\na. de minimum en maximum waarde van de kortsluitstroom, als bedoeld in artikel 14, tweede\n                                                      lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), tijdens de normale bedrijfstoestand;\n\nb. de wijze van sterpuntsbehandeling;\n\nc. de isolatieco\u00f6rdinatie;\n\nd. de netconfiguratie;\n\ne. de bedrijfsvoering.\n\n3 De aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie specificeert de drempelwaarden,\n                                                als bedoeld in artikel 14, derde, vierde, vijfde en zesde lid, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/1388 (NC DCC). Deze waarden worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert de drempelwaarden,\n                                                als bedoeld in artikel 14, achtste en negende lid, van de Verordening (EU) 2016/1388\n                                                (NC DCC). Deze waarden worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 Indien de aangeslotene geen nadere contractuele afspraken heeft gemaakt over het uitwisselen\n                                                van blindvermogen met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, varieert\n                                                de arbeidsfactor, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/1388 (NC DCC), in afwijking van artikel 2.27, in het overdrachtspunt van de aansluiting van een verbruiksinstallatie:\n\na. zonder lokale elektriciteitsproductie tussen 0,9 (inductief) en 1.0;\n\nb. met lokale elektriciteitsproductie tussen 0,9 (capacitief) en 0,9 (inductief).\n\n2 Een overeengekomen afwijking van dit blindvermogensbereik wordt vastgelegd in de aansluit-\n                                                en transportovereenkomst.\n\n1 In afwijking van artikel 2.13 informeert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de aangeslotene en\n                                                bereikt overeenstemming met hem voor zover van toepassing bij eerste aansluiting en\n                                                bij latere wijziging van het net over de beveiligingsfilosofie, als bedoeld in artikel\n                                                16, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC).\n\n2 Voor zover de in het eerste lid genoemde gegevens nodig zijn voor de bedrijfsvoering\n                                                van de aangeslotene, worden deze in de aansluit- en transportovereenkomst vastgelegd.\n\nIn de aansluit- en transportovereenkomst worden concepten en instellingen van de verschillende\n                                          regelingen van de verbruiksinstallatie die van belang zijn voor de systeemveiligheid,\n                                          als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC),\n                                          vastgelegd.\n\n1 Verbruiksinstallaties aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet beschikken over\n                                                de mogelijkheid tot automatische belastingafschakeling bij lage frequentie, als bedoeld\n                                                in artikel 19 van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), op de wijze zoals gespecificeerd\n                                                door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op grond van de Verordening\n                                                (EU) 2017/2196 (NC ER).\n\n2 Het ontkoppelsignaal voor automatische belastingafschakeling als bedoeld in artikel\n                                                19, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), wordt gespecificeerd\n                                                op basis van lage frequentie.\n\n3 In de aansluit- en transportovereenkomst worden de functionele mogelijkheden voor\n                                                het blokkeren van de trappenschakelaar bij lage spanning, als bedoeld in artikel 19,\n                                                derde lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), opgenomen.\n\n4 In de aansluit- en transportovereenkomst worden de instellingen van synchronisatieapparaten,\n                                                als bedoeld in artikel 19, vierde lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 2016/1388\n                                                (NC DCC), vastgelegd.\n\n5 In de aansluit- en transportovereenkomst worden de ontkoppelapparatuur en de vereiste\n                                                tijd voor ontkoppeling op afstand, als bedoeld in artikel 19, vierde lid, onderdeel\n                                                c, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), vastgelegd.\n\n[Vervallen per 14-11-2020]\n\n1 De tijdsperiode waarbinnen de vermogensaanpassing, na instructie door de regionale\n                                                netbeheerder of de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, wordt aangepast,\n                                                als bedoeld in artikel 28, tweede lid, onderdeel f, van de Verordening (EU) 2016/1388\n                                                (NC DCC), wordt vastgelegd in de overeenkomst met de aangeslotene of met de partij\n                                                die vraagsturing aanbiedt namens verbruikseenheden gezamenlijk als onderdeel van een\n                                                aggregatie.\n\n2 De bijzonderheden van de kennisgeving waarmee de aanpassing van de capaciteit van\n                                                de vraagsturing wordt medegedeeld, als bedoeld in artikel 28, tweede lid, onderdeel\n                                                i, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), worden vastgelegd in de overeenkomst\n                                                met de aangeslotene of met de partij die vraagsturing aanbiedt namens verbruikseenheden\n                                                gezamenlijk als onderdeel van een aggregatie.\n\n3 De maximale waarde van de frequentiegradi\u00ebnt waarbij niet van het net mag worden ontkoppeld,\n                                                als bedoeld in artikel 28, tweede lid, onderdeel k, van de Verordening (EU) 2016/1388\n                                                (NC DCC), is: 2 Hz/s.\n\n1 De bandbreedte van de dode band, als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel\n                                                d, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), is 0,2 Hz hoger en lager ten opzichte van de nominale systeemfrequentie.\n                                                In afwijking hiervan is de bandbreedte van de dode band voor een vraagsturing leverende\n                                                verbruikseenheid 0 Hz, indien een aangeslotene, of een BSP met de netbeheerder van\n                                                het landelijk hoogspanningsnet contractuele afspraken heeft gemaakt over het leveren\n                                                van FCR door middel van de desbetreffende verbruikseenheid.\n\n2 De maximale frequentie-afwijking van de nominale waarde van 50,0 Hz, als bedoeld in\n                                                artikel 29, tweede lid, onderdeel e, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), is\n                                                1,0 Hz voor lage frequenties en 1,5 Hz voor hoge frequenties.\n\n3 De snelle respons, als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel g, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/1388 (NC DCC), is 0,5 s.\n\n1 In aanvulling op de voorwaarden in de paragrafen 2.1, 2.3 en 2.5 gelden voor een aansluiting van een distributienet op een ander net de voorwaarden\n                                                van deze paragraaf.\n\n2 De voorwaarden in paragraaf 4.1, met uitzondering van artikelen 4.4 en 4.5, zijn van overeenkomstige toepassing op distributienetten, als bedoeld in artikel\n                                                2, zevende lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC).\n\n1 De netbeheerders bepalen in onderling overleg welke documentatie aan elkaar ter beschikking\n                                                wordt gesteld.\n\n2 De netbeheerders bepalen in onderling overleg op welke wijze toegang tot elkaars terrein\n                                                of installatie geregeld wordt.\n\n1 Op het overdrachtspunt tussen twee netten wordt blindvermogen gemeten, tenzij de betrokken\n                                                netbeheerders na onderling overleg anders overeenkomen.\n\n2 Indien de gekoppelde netten van verschillend spanningsniveau zijn, wordt het blindvermogen\n                                                gemeten aan de laagspanningzijde van de transformator.\n\n3 Op het overdrachtspunt van twee netten van verschillend spanningsniveau is het transformatorveld\n                                                voorzien van een bedrijfsmeting.\n\n4 De vereiste nauwkeurigheid van de in het eerste en derde lid bedoelde metingen is\n                                                klasse 0,5 tenzij anders door de netbeheerders is overeengekomen. De nauwkeurigheid\n                                                heeft betrekking op de primaire meetwaarde. De metingen van het werkzame vermogen\n                                                en het blindvermogen zijn uitgevoerd met een vierleider meetsysteem met ongelijk belaste\n                                                fase.\n\n1 De netbeheerders bereiken, na onderling overleg, bij eerste aansluiting en bij latere\n                                                wijziging van het net overeenstemming omtrent de toe te passen beveiligingsconcepten,\n                                                als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC).\n\n2  De netbeheerders stellen elkaar de uitschakelcommando\u2019s voor het uitschakelen van\n                                                de vermogenschakelaars aan weerszijden van de transformator ter beschikking. De voor\n                                                het overbrengen van deze commando\u2019s benodigde verbindingen met toebehoren zijn eigendom\n                                                van de eigenaar van de transformator.\n\n3 Instellingen van de beveiligingen, het type beveiliging en de inschakelvoorwaarden\n                                                worden in de aansluit- en transportovereenkomst vastgelegd.\n\n4 De eventuele regeling van de blusspoelinstelling, als bedoeld in artikel 16, vierde\n                                                lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) wordt door de betrokken netbeheerders\n                                                in onderling overleg bepaald.\n\n5 Ter voorkoming van schade ten gevolge van bedieningsfouten worden elektrische of mechanische\n                                                vergrendelingen tussen scheiders en aarders en de vermogensschakelaars aangebracht.\n\nIn afwijking van de begripsomschrijving van \u2018overdrachtspunt\u2019 in de Begrippencode elektriciteit, bevindt het overdrachtspunt van de aansluiting van het net op zee op het landelijk\n                                          hoogspanningsnet zich aan de railzijde van de railscheider(s) van het desbetreffende\n                                          afgaande veld in het station van het landelijk hoogspanningsnet.\n\nDistributienetten, aangesloten aan het landelijk hoogspanningsnet, zijn in staat de\n                                          stationaire bedrijfstoestand op het aansluitpunt in stand te houden binnen het blindvermogensbereik,\n                                          als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 2016/1388\n                                          (NC DCC), dat gespecificeerd is als:\n\na. maximaal 48% van de maximale importcapaciteit of van de maximale exportcapaciteit,\n                                                naar gelang welke het grootst is, tijdens de import van blindvermogen;\n\nb. maximaal 48% van de maximale importcapaciteit of van de maximale exportcapaciteit,\n                                                naar gelang welke het grootst is, tijdens de export van blindvermogen.\n\n1 In aanvulling op de voorwaarden in paragraaf 5.1 gelden voor een aansluiting van een gesloten distributiesysteem op een net de voorwaarden\n                                                van deze paragraaf voor zover van toepassing op het spanningsniveau waarop het gesloten\n                                                distributiesysteem aangesloten is op het net van de netbeheerder. In paragraaf 5.1\n                                                dient dan in plaats van \u2018de netbeheerders\u2019 gelezen te worden \u2018de beheerder van het\n                                                gesloten distributiesysteem en de netbeheerder\u2019.\n\n2 De voorwaarden in paragraaf 4.2 zijn van overeenkomstige toepassing op gesloten distributiesystemen die vraagsturing\n                                                leveren aan een netbeheerder.\n\n1 Indien de beheerder van een gesloten distributiesysteem gebruikt wenst te maken van\n                                                het elektronisch berichtenverkeer bedoeld in paragraaf 13.5 van deze code en artikel 9.1.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas, dan\n\na. dient hij daartoe op grond van artikel 13.33, eerste lid van deze code respectievelijk artikel 9.1.6 van de Informatiecode elektriciteit en gas gerechtigd te zijn, en;\n\nb.  zijn de artikelen 2.12, met uitzondering van het tweede lid, 2.30, 2.31,9.2, 9.3, eerste en tweede lid, 9.19,10.4 tot en met 10.6, 10.24, 10.25, eerste lid, onderdeel b en vijfde lid, 10.26, tweede en derde lid, 10.27, inclusief de bijlagen 2 en 3, artikel, 13.12, zesde en zevende lid en 13.14, vijfde en zesde lid, 13.32 tot en met 13.36 van overeenkomstige toepassing op de beheerder van het gesloten distributiesysteem;\n                                                      en\n\nc.  is de Informatiecode elektriciteit en gas, met uitzondering van de hoofdstukken 3, 5 en 8 alsmede van de artikelen 2.1.2, 9.1.1 en 9.1.3 van overeenkomstige toepassing op de beheerder van het gesloten distributiesysteem.\n\n2 Op een recreatienet is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.\n\n1 Een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem, die beschikt over een GCvO-installatie\n                                                waarmee hij elektriciteit als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 produceert, kan bij de netbeheerder in de desbetreffende regio een verzoek indienen\n                                                als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998. In dat geval is artikel 2.12 van overeenkomstige toepassing op de aansluiting van deze aangeslotene op het gesloten\n                                                distributiesysteem en dient bij het in artikel 2.12, tweede lid, bedoelde overleg\n                                                tevens de beheerder van het gesloten distributiesysteem te worden betrokken.\n\n2 Desgevraagd stelt de netbeheerder een EAN-code ter beschikking ter identificatie van\n                                                de in het eerste lid bedoelde GCvO-installatie. De in artikel 16, eerste lid, onderdeel i, van de Elektriciteitswet 1998 bedoelde uitlezing van de meetinrichting kan de desbetreffende aangeslotene door\n                                                de netbeheerder of door een meetverantwoordelijke laten uitvoeren.\n\n1 De beheerder van een gesloten distributiesysteem faciliteert de aangeslotenen op zijn\n                                                gesloten distributiesysteem vrijwillige biedingen te doen overeenkomstig artikel 9.1, eerste of tweede lid.\n\n2 Indien de beheerder van een gesloten distributiesysteem overeenkomstig artikel 9.1, derde of vierde lid, of artikel 9.19 biedingen moet doen of indien aangeslotenen op een gesloten distributiesysteem gebruik\n                                                willen maken van de mogelijkheid tot vrijwillige biedingen overeenkomstig artikel\n                                                9.1, eerste of tweede lid, maakt de beheerder van het gesloten distributiesysteem\n                                                een keuze uit \u00e9\u00e9n van de volgende mogelijkheden om dit te faciliteren:\n\na. de beheerder van het gesloten distributiesysteem wijst een BSP (in geval van biedingen\n                                                      overeenkomstig artikel 9.19, onderdeel a) of een CSP (in geval van biedingen overeenkomstig artikel 9.1, derde of vierde lid of artikel 9.19, onderdeel b) aan en deze functioneert als de BSP of CSP als bedoeld\n                                                      in artikel 9.1, derde of vierde lid of in artikel 9.19 voor alle deelnemende aangeslotenen\n                                                      op het betreffende gesloten distributiesysteem die hun flexibiliteit via de beheerder\n                                                      van het gesloten distributiesysteem ter beschikking stellen aan de netbeheerder of\n                                                      aan de netbeheerder van het eventuele bovenliggende net;\n\nb. de GDS-beheerder draagt er zorg voor dat de op zijn GDS aangesloten derden die flexibiliteit\n                                                      leveren aan de netbeheerder of de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                      dan wel de door die derden aan te wijzen CSP of BSP, zelfstandig deel kunnen nemen\n                                                      aan het elektronische berichtenverkeer als bedoeld in artikel 13.32.\n\n1 Het HVDC-systeem is in staat om binnen de volgende frequentiebereiken en tijdsperiodes,\n                                                als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC)\n                                                op het net aangesloten en in bedrijf te blijven:\n\na. in de frequentieband van 47,0 Hz tot 47,5 Hz gedurende minimaal 60 seconden;\n\nb. in de frequentieband van 47,5 Hz tot 48,5 Hz gedurende minimaal 90 minuten;\n\nc. in de frequentieband van 48,5 Hz tot 49,0 Hz gedurende minimaal 90 minuten;\n\nd. in de frequentieband van 49,0 Hz tot 51,0 Hz gedurende onbeperkte tijd;\n\ne. in de frequentieband van 51,0 Hz tot 51,5 Hz gedurende minimaal 90 minuten;\n\nf. in de frequentieband van 51,5 Hz tot 52,0 Hz gedurende minimaal 15 minuten.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt\n                                                over een HVDC-systeem kunnen overeenstemming bereiken over bredere frequentiebereiken\n                                                of langere minimumbedrijfsperiodes dan gespecificeerd in het eerste lid en leggen\n                                                deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt\n                                                over een HVDC-systeem komen de frequenties overeen waarbij het HVDC-systeem in staat\n                                                is zich automatisch te ontkoppelen, als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/1447 (NC HVDC) en leggen deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 Voor het regelen van het werkzaam vermogen volgend op een instructie van de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet, als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel\n                                                a, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), geldt dat:\n\na. de minimale en maximale vermogensstap voor de aanpassing van het werkzaam vermogen\n                                                      respectievelijk 1 MW en twee maal de maximale HVDC-transportcapaciteit van werkzaam\n                                                      vermogen bedragen;\n\nb. de minimale HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen, beneden welke geen transportcapaciteit\n                                                      vereist is, 0 MW bedraagt, tenzij anders overeengekomen op basis van technologie specifieke\n                                                      beperkingen. De netbeheerder legt in dat geval de waarde vast in de aansluit- en transportovereenkomst;\n\nc. de maximale vertragingstijd, waarbinnen een HVDC-systeem in staat is het transport\n                                                      van werkzaam vermogen aan te passen na ontvangst van een verzoek, 100 ms bedraagt.\n\n2 Hoe het HVDC-systeem in staat is de invoeding van het getransporteerde werkzaam vermogen\n                                                te wijzigen in het geval van storingen in \u00e9\u00e9n of meerdere van de verbonden AC-netten,\n                                                als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), wordt vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n3 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet eist dat het HVDC-systeem\n                                                in staat is het getransporteerde werkzaam vermogen zo snel mogelijk om te keren, als\n                                                bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), komt hij met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem de benodigde\n                                                tijd voor deze snelle omkering overeen en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n4 De besturingsfuncties van het HVDC-systeem zijn in staat om automatisch corrigerende\n                                                maatregelen te nemen, inclusief het be\u00ebindigen van de op- en afregeling en het blokkeren\n                                                van de FSM, LFSM-O, LFSM-U en frequentieregeling. De netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem komen de trigger-\n                                                en blokkeringscriteria, als bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Verordening (EU)\n                                                2016/1447 (NC HVDC), overeen en leggen deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 Het HVDC-systeem is in staat synthetische inertie in reactie op frequentieveranderingen\n                                                te leveren, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC).\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert op basis van de resultaten\n                                                van uitgevoerde studies het principe van het regelsysteem en de prestatieparameters\n                                                voor de snelle aanpassing van het werkzaam vermogen dat wordt ge\u00efnjecteerd in of onttrokken\n                                                aan het hoogspanningsnet, als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/1447 (NC HVDC), en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n3 Deze snelle aanpassing van het werkzaam vermogen is beperkt door de maximale HVDC-transportcapaciteit\n                                                van werkzaam vermogen.\n\n1 Het HVDC-systeem is in staat, wanneer de frequentiegevoelige modus (FSM) in bedrijf\n                                                is, de frequentierespons voor het werkzaam vermogen te leveren, als bedoeld in artikel\n                                                15 en Bijlage II onder A, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), overeenkomstig de volgende parameters:\n\na. de dode band van de frequentierespons is instelbaar tussen 0 en 500 mHz;\n\nb. de statiek voor opregeling is instelbaar met een minimale waarde van 0,1%;\n\nc. de statiek voor afregeling is instelbaar met een minimale waarde van 0,1%;\n\nd. de ongevoeligheid van de frequentierespons is 10 mHz.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt\n                                                over een HVDC-systeem komen de instellingen voor de dode band van de frequentierespons,\n                                                de statiek voor opregeling en de statiek voor afregeling, als bedoeld in artikel 15\n                                                en Bijlage II onder A, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), overeen. De overeengekomen waarden worden vastgelegd in de aansluit- en\n                                                transportovereenkomst.\n\n3 Het HVDC-systeem is in staat om, in reactie op frequentiestapveranderingen wanneer\n                                                de frequentiegevoelige modus (FSM) in bedrijf is, als bedoeld in artikel 15 en Bijlage\n                                                II onder A, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel ii, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), het werkzaam vermogen aan te passen op een dusdanige manier dat de initi\u00eble\n                                                vertraging maximaal 0,1 s bedraagt, tenzij de aangeslotene die beschikt over het HVDC-systeem\n                                                met een toereikende verklaring aantoont dat deze tijd niet korter kan. Indien de initi\u00eble\n                                                vertraging langer duurt dan 0,1 s, leggen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                en de aangeslotene die beschikt over het HVDC-systeem de instelling vast in de aansluit-\n                                                en transportovereenkomst.\n\n4 Het HVDC-systeem is in staat om, in reactie op frequentiestapveranderingen wanneer\n                                                de gelimiteerde frequentiegevoelige modus \u2013 overfrequentie (LFSM-O) in bedrijf is,\n                                                als bedoeld in artikel 15 en Bijlage II onder B, eerste lid, onderdeel c, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/1447 (NC HVDC), het werkzaam vermogen zo snel als technisch mogelijk aan\n                                                te passen, met een initi\u00eble vertraging van maximaal 0,2 s en met de volledige activering\n                                                binnen 2 s.\n\n5 Het HVDC-systeem is in staat om, in reactie op frequentiestapveranderingen wanneer\n                                                de gelimiteerde frequentiegevoelige modus \u2013 overfrequentie (LFSM-O) in bedrijf is,\n                                                als bedoeld in artikel 15 en Bijlage II onder B, tweede lid, van de Verordening (EU)\n                                                2016/1447 (NC HVDC), het werkzaam vermogen aan te passen, waarbij:\n\na. de frequentiedrempelwaarde instelbaar is tussen 50,2 Hz en 50,5 Hz (inclusief);\n\nb. de instelling van de frequentiedrempelwaarde 50,2 Hz is;\n\nc. de statiek instelbaar is met een minimale waarde van 0,1%;\n\nd. de default instelling van de statiek 5% is;\n\ne. het HVDC-systeem bij het bereiken van het minimumregelniveau op dit niveau in bedrijf\n                                                      blijft.\n\n6 Het HVDC-systeem is in staat om, in reactie op frequentiestapveranderingen wanneer\n                                                de gelimiteerde frequentiegevoelige modus \u2013 onderfrequentie (LFSM-U) in bedrijf is,\n                                                als bedoeld in artikel 15 en Bijlage II onder B, eerste lid, onderdeel c, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/1447 (NC HVDC), het werkzaam vermogen zo snel als technisch mogelijk aan\n                                                te passen, met een initi\u00eble vertraging van maximaal 0,2 s en met de volledige activering\n                                                binnen 2 s.\n\n7 Het HVDC-systeem is in staat om, in reactie op frequentiestapveranderingen wanneer\n                                                de gelimiteerde frequentiegevoelige modus \u2013 onderfrequentie (LFSM-U) in bedrijf is,\n                                                als bedoeld in artikel 15, Bijlage II onder B, tweede lid, van de Verordening (EU)\n                                                2016/1447 (NC HVDC), het werkzaam vermogen aan te passen, waarbij:\n\na. de frequentiedrempelwaarde instelbaar is tussen 49,5 Hz en 49,8 Hz;\n\nb. de instelling van de frequentiedrempelwaarde 49,8 Hz is;\n\nc. de statiek instelbaar is met een minimale waarde van 0,1%;\n\nd. de default instelling van de statiek 5% is.\n\n1 Het HVDC-systeem is uitgerust met een onafhankelijke regelmodus, als bedoeld in artikel\n                                                16, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC).\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert de eisen voor het\n                                                werkingsprincipe, de bijbehorende prestatieparameters en de activeringscriteria van\n                                                de frequentieregeling, als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Verordening (EU)\n                                                2016/1447 (NC HVDC), en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert het maximumverlies\n                                          van werkzaam vermogen, als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Verordening (EU)\n                                          2016/1447 (NC HVDC), en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 De 1 pu-referentiespanningen in het hoogspanningsnet, als bedoeld in artikel 18, eerste\n                                                lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), zijn 110 kV, 150 kV, 220 kV en 400\n                                                kV.\n\n2 De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen tussen 1,118 pu en 1,15 pu in\n                                                netten met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief) en 300 kV (exclusief), als\n                                                bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), is\n                                                20 minuten.\n\n3 De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen tussen 1,05 pu en 1,0875 pu in\n                                                netten met nominale spanning tussen 300 kV (inclusief) en 400 kV (inclusief), als\n                                                bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), is\n                                                60 minuten.\n\n4 Indien vereist om de systeemveiligheid te handhaven of te herstellen, bereiken de\n                                                netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over\n                                                een HVDC-systeem overeenstemming over grotere spanningsbereiken of langere minimumbedrijfsperiodes\n                                                dan in het tweede en derde lid zijn gespecificeerd en leggen dat vast in de aansluit-\n                                                en transportovereenkomst.\n\n5 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en aangeslotene die beschikt over\n                                                een HVDC-systeem bereiken overeenstemming over de voorwaarden en de instellingen voor\n                                                automatische ontkoppeling, als bedoeld in artikel 18, derde lid, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/1447 (NC HVDC), en leggen deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n6 Voor een HVDC-convertorstation, aangesloten op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning\n                                                kleiner is dan 110 kV, als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Verordening (EU)\n                                                2016/1447 (NC HVDC), gelden dezelfde eisen als voor een HVDC-convertorstation, aangesloten\n                                                op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning gelijk is aan 110 kV.\n\n7 Voor een HVDC-convertorstation, aangesloten op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning\n                                                groter is dan 400 kV, als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Verordening (EU)\n                                                2016/1447 (NC HVDC), gelden dezelfde eisen als voor een HVDC-convertorstation, aangesloten\n                                                op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning gelijk is aan 400 kV.\n\n1 Tenzij anders overeengekomen beschikt het HVDC-systeem over de capaciteit om snelle\n                                                foutstroom op het overdrachtspunt te leveren in het geval van symmetrische fouten,\n                                                als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC).\n\n2 Ten aanzien van het leveren van snelle foutstroom op het overdrachtspunt van de aansluiting\n                                                als bedoeld in het eerste lid, is het HVDC-convertorstation in staat om in bedrijf\n                                                te zijn in een of twee van de volgende regelmodi:\n\na. de snelle foutstroomregelmodus zonder voorgeschreven foutstroom waarbij het HVDC-convertorstation\n                                                      in staat is om in het geval van symmetrische (driefasen) en asymmetrische storingen\n                                                      de spanningsverandering op het overdrachtspunt van de aansluiting van het HVDC-convertorstation\n                                                      tegen te werken; of\n\nb. de snelle foutstroomregelmodus met voorgeschreven foutstroom waarbij artikel 3.19, tiende lid tot en met dertiende lid, van overeenkomstige toepassing op het HVDC-convertorstation, waarbij \u201coverdrachtspunt\n                                                      van de aansluiting van het HVDC-convertorstation\u201d gelezen dient te worden in plaats\n                                                      van \u201caansluitklemmen van de afzonderlijke opwekkingseenheid van de power park module\u201d.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt\n                                                over een HVDC-systeem komen de reqelmodus of regelmodi alsmede ingeval van de in onderdeel\n                                                a bedoelde reqelmodus het principe en de prestatieparameters van de regelmodus, overeen,\n                                                en leggen dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 Het HVDC-systeem, aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau lager\n                                                dan 300 kV, is in staat bij vari\u00ebrende spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen\n                                                te leveren dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximale\n                                                HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen, als bedoeld in artikel 20, eerste\n                                                lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):\n\na. gelijk aan 0,35 bij een spanning van 0,925 pu tot 1,1 pu;\n\nb. gelijk aan 0,1 bij een spanning gelijk aan 1,15 pu;\n\nc. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,35 en 0,1 bij\n                                                      een spanning tussen 1,1 pu en 1,15 pu.\n\n2 Het HVDC-systeem, aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau lager\n                                                dan 300 kV, is in staat bij vari\u00ebrende spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen\n                                                op te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximale\n                                                HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen, als bedoeld in artikel 20, eerste\n                                                lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):\n\na. gelijk aan 0,4 bij een spanning van 1,025 pu tot 1,15 pu;\n\nb. gelijk aan 0,1 bij een spanning van 0,925 pu;\n\nc. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,1 en 0,4 bij\n                                                      een spanning tussen 0,925 pu en 1,025 pu.\n\n3 Een HVDC-systeem, aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau lager\n                                                dan 300 kV, is op grond van het eerste en het tweede lid in staat blindvermogen te\n                                                leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood gemarkeerde profiel\n                                                in onderstaand U-Q/Pmax-diagram, als bedoeld in figuur 5 van bijlage IV bij artikel 20, eerste lid, van de\n                                                Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC).\n\n4 Het HVDC-systeem aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau gelijk\n                                                aan of groter dan 300 kV is in staat bij vari\u00ebrende spanning maximaal een hoeveelheid\n                                                blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen\n                                                tot maximale HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen, als bedoeld in artikel\n                                                20, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):\n\na. gelijk aan 0,35 bij een spanning van 0,875 pu tot 1,05 pu;\n\nb. gelijk aan 0,1 bij een spanning van 1,1 pu;\n\nc. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,35 en 0,1 bij\n                                                      een spanning van 1,05 pu tot 1,1 pu.\n\n5 Het HVDC-systeem aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau gelijk\n                                                aan of groter dan 300 kV is in staat bij vari\u00ebrende spanning maximaal een hoeveelheid\n                                                blindvermogen op te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen\n                                                tot maximale HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen, als bedoeld in artikel\n                                                20, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):\n\na. gelijk aan 0,4 bij een spanning van 0,975 pu tot 1,1 pu;\n\nb. gelijk aan 0,1 bij een spanning van 0,875 pu;\n\nc. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,1 en 0,4 bij\n                                                      een spanning van 0,875 pu tot 0,975 pu.\n\n6 Het HVDC-systeem aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau gelijk\n                                                aan of groter dan 300\u00a0kV is op grond van het vierde en het vijfde lid in staat blindvermogen\n                                                te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood gemarkeerde\n                                                profiel in onderstaand U-Q/Pmax-diagram, als bedoeld in figuur 5 van bijlage IV bij\n                                                artikel 20, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC).\n\n7 De tijdsperiodes voor het HVDC-systeem om over te gaan tot elk bedrijfspunt binnen\n                                                zijn U-Q/Pmax-profiel worden overeengekomen tussen de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem\n                                                en de netbeheerder, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                als bedoeld in artikel 20, derde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC).\n                                                De overeengekomen tijdsperiodes worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 Een HVDC-convertorstation is in staat bij een werkzaam vermogen beneden de maximale\n                                                HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen maximaal een hoeveelheid blindvermogen\n                                                te leveren, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC) dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximale\n                                                HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen gelijk aan 0,35.\n\n2 Een HVDC-convertorstation is in staat bij een werkzaam vermogen beneden de maximale\n                                                HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen maximaal een hoeveelheid blindvermogen\n                                                op te nemen als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC) dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximale\n                                                HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen gelijk aan 0,4.\n\n3 Een HVDC-convertorstation is op grond van het eerste en het tweede lid in staat blindvermogen\n                                                te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood gemarkeerde\n                                                profiel in onderstaand P-Q/Pmax-diagram.\n\n4 De variatie van het blindvermogen, als bedoeld in artikel 21, tweede lid, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/1447 (NC HVDC), leidt niet tot een spanningsstap in het hoogspanningsnet\n                                                die groter is dan de grenswaarden voor snelle spanningsvariaties die volgen uit de\n                                                bepalingen van artikel 2.40.\n\n1 Tenzij om technologie-specifieke beperkingen anders overeengekomen, is het HVDC-convertorstation\n                                                in staat om in bedrijf te zijn in de drie regelmodi, als bedoeld in artikel 22 van\n                                                de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), waarbij de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet de gewenste regelmodus vaststelt.\n\n2 Tenzij om technologie-specifieke beperkingen anders overeengekomen, is, in aanvulling\n                                                op de regelmodi, genoemd in het eerste lid, een HVDC-convertorstation in staat om\n                                                in bedrijf te zijn in de spanningsregelmodus, waarbij het blindvermogen zich bevindt\n                                                binnen een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gespecificeerde\n                                                bandbreedte en waarbij de referentiewaarde voor de spanning wordt afgestemd op het\n                                                uitgewisselde blindvermogen, als bedoeld in artikel 3.26, zesde lid, en artikel 9.14, tweede lid.\n\n3 De dode band van de spanningsregeling, als bedoeld in artikel 22, derde lid, onderdeel\n                                                b, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), kan worden aangepast in stappen van\n                                                0,5% van de 1 pu-referentiespanning.\n\n4 De waarde van het tijdsbestek t1 voor het bereiken van een verandering van 90% in geleverd blindvermogen, als bedoeld\n                                                in artikel 22, derde lid, onderdeel c, subonderdeel i, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), komt de netbeheerder, in overleg met de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet, overeen met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem en\n                                                legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n5 De waarde van het tijdsbestek t2 voor het bereiken van een verandering van 99% in geleverd blindvermogen, als bedoeld\n                                                in artikel 22, derde lid, onderdeel c, subonderdeel ii, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), binnen het bereik van 1 tot 60 s, komt de netbeheerder, in overleg met\n                                                de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, overeen met de aangeslotene die\n                                                beschikt over een HVDC-systeem en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n6 De helling van de blindvermogenscomponent, als bedoeld in artikel 22, derde lid, onderdeel\n                                                d, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), komt de netbeheerder, in overleg met\n                                                de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, overeen met de aangeslotene die\n                                                beschikt over een HVDC-systeem en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n7 Het HVDC-systeem is in staat om de referentiewaarde voor het blindvermogen, als bedoeld\n                                                in artikel 22, vierde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), binnen het\n                                                volledige bereik van het blindvermogen in te stellen, met instelstappen van maximaal\n                                                5 Mvar of 5% (naargelang wat de laagste waarde is) van het totale blindvermogen, waarbij\n                                                het blindvermogen op het overdrachtspunt wordt geregeld tot een nauwkeurigheid van\n                                                plus of minus 5 Mvar of plus of minus 5% (naargelang wat de laagste waarde is) van\n                                                het totale blindvermogen.\n\n8 De minimale stapgrootte voor de instelling van de gewenste waarde van de arbeidsfactor,\n                                                als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC)\n                                                is 0,005.\n\n9 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert de technische vereisten\n                                                waar de apparatuur, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, van de Verordening (EU)\n                                                2016/1447 (NC HVDC), die vereist is om op afstand de regelmodi en de desbetreffende\n                                                referentiewaarden te kunnen selecteren, aan moet voldoen en legt dit vast in de aansluit-\n                                                en transportovereenkomst.\n\nHet HVDC-systeem geeft voorrang aan de bijdrage van blindvermogen boven de bijdrage\n                                          van werkzaam vermogen tijdens bedrijfsvoering bij lage of hoge spanning en bij storingen\n                                          waarvoor fault-ride-through-capaciteit vereist is, als bedoeld in artikel 23 van de\n                                          Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC).\n\n1 In overeenstemming met artikel 24 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) voldoet\n                                                een HVDC-systeem aan de normen voor elektromagnetische compatibiliteit, zoals opgenomen\n                                                in de artikelen 2.28 en 2.40.\n\n2 In aanvulling op deze artikelen komen de netbeheerder en de aangeslotene die beschikt\n                                                over een HVDC-systeem, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                eisen voor harmonischen overeen, en leggen deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 De parameters voor de fault-ride-through-capaciteit van het HVDC-convertorstation,\n                                                als bedoeld in artikel 25, eerste lid, en bijlage V, tabel 7 van de Verordening (EU)\n                                                2016/1447 (NC HVDC) zijn:\n\na. de spanningsparameters:\n\n1\u00b0. Uret is 0 pu;\n\n2\u00b0. Urec1 is 0,425 pu;\n\n3\u00b0. Urec2 is 0,85 pu;\n\nb. de tijdsparameters:\n\n1\u00b0. tclear is 0,25 s;\n\n2\u00b0. trec1 is 1,625 s;\n\n3\u00b0. trec2 is 3,0 s.\n\n2 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een blokkeerspanning vaststelt,\n                                                als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):\n\na. legt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deze blokkeerspanning vast\n                                                      in de aansluit- en transportovereenkomst; en\n\nb. bedraagt deze blokkeerspanning 0,7 pu, tenzij anders overeengekomen.\n\n3 De fault-ride-through-capaciteit van het HVDC-convertorstation in het geval van asymmetrische\n                                                storingen, als bedoeld in artikel 25, zesde lid van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), is gelijk aan de fault-ride-through-capaciteit voor symmetrische storingen.\n\n1 De eisen voor de grootte en het tijdsprofiel voor herstel van het werkzaam vermogen\n                                                van het HVDC-systeem na een storing in het wisselstroomnet, als bedoeld in artikel\n                                                26 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) zijn:\n\na. het herstel van het werkzame vermogen begint op een spanningsniveau van 90% van de\n                                                      spanning direct voorafgaande aan de storing;\n\nb. de maximale toegestane tijd voor het herstel van het werkzame vermogen is 0,2 seconden,\n                                                      tenzij anders overeengekomen vanwege technologiespecifieke beperkingen of beperkingen\n                                                      aangaande operationele netwerkveiligheid van het landelijk hoogspanningsnet;\n\nc. de grootte voor het herstel van het werkzame vermogen is tenminste 90% van het vermogen\n                                                      direct voorafgaande aan de storing;\n\nd. de nauwkeurigheid van het herstelde werkzame vermogen is 10% van het vermogen direct\n                                                      voorafgaande aan de storing.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet legt het tijdsprofiel voor het\n                                                herstel, als bedoeld in artikel 26 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), vast\n                                                in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\nEen HVDC-convertorstation is in staat om gedurende het onder spanning brengen van\n                                          dat station of de synchronisatie ervan met het wisselstroomnet, dan wel gedurende\n                                          de aansluiting van een onder spanning gebracht HVDC-convertorstation op een HVDC-systeem,\n                                          als bedoeld in artikel 28 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), de spanningsschommelingen\n                                          te beperken tot de grenswaarden voor snelle spanningsvariaties die volgen uit artikel\n                                          2.40.\n\n1 De studie, als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC)\n\na. omvat tenminste:\n\n1\u00b0. interactie tussen het HVDC-systeem en het wisselstroomnet;\n\n2\u00b0. interactie tussen meerdere HVDC-systemen;\n\n3\u00b0. interactie tussen het HVDC-systeem en andere actieve installaties, zoals elektriciteitsproductie-eenheden;\n\nb. omvat onder andere de volgende onderzoekingsmethodes:\n\n1\u00b0. metingen of simulaties van de frequentie-afhankelijke netimpedantie;\n\n2\u00b0. bepaling van de niet-lineaire impedanties van HVDC-systemen, rekening houdend met\n                                                            de regelingen;\n\n3\u00b0. analyse in het frequentiedomein;\n\n4\u00b0. validering van het gedrag met behulp van een EMT-simulatie.\n\n1 Het HVDC-systeem is in staat vermogensoscillaties met frequentie tussen 0,1 Hz en\n                                                2,0 Hz door modulatie van werkzaam vermogen en blindvermogen actief te dempen, als\n                                                bedoeld in artikel 30 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC).\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet legt de voorwaarden, die tot activering\n                                                van de regelfunctie voeren en de maximale bijdrage van de regeling, als bedoeld in\n                                                artikel 30 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n3 Deze regeling kan via handbediening geactiveerd en gedeactiveerd worden.\n\n4 De instelling van deze regeling kan worden aangepast. De netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem komen de aanpassingen\n                                                van de instellingen van deze regeling in onderling overleg overeen.\n\n1 De omvang van de studie naar demping van subsynchrone torsie-interactie, als bedoeld\n                                                in artikel 31, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) wordt tijdens\n                                                de initiatieffase van een nieuw HVDC-systeem vastgelegd door de netbeheerder van het\n                                                landelijk hoogspanningsnet.\n\n2 Bij het vastleggen van de omvang van die studie wijst de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet tevens alle partijen aan die moeten deelnemen aan deze studie.\n\nDe methode en de condities op basis waarvan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                          het minimum- en maximumkortsluitvermogen bepaalt, als bedoeld in artikel 32, eerste\n                                          lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), zijn:\n\na. het maximumkortsluitvermogen op het overdrachtspunt van de aansluiting van het HVDC-systeem\n                                                wordt berekend op basis van een volledig in bedrijf zijnd net, onder handhaving van\n                                                de enkelvoudige storingsreserve, waarbij rekening wordt gehouden met alle voorziene\n                                                relevante netaanpassingen dan wel netuitbreidingen, en de maximale kortsluitstroombijdrage\n                                                van alle op het desbetreffende net aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden en\n                                                met de maximale kortsluitstroombijdrage van alle aangrenzende netten;\n\nb. het minimumkortsluitvermogen v\u00f3\u00f3r een storing op het overdrachtspunt van de aansluiting\n                                                van het HVDC-systeem wordt berekend op basis van de netsituatie met enkelvoudige storingsreserve,\n                                                die resulteert in het kleinste kortsluitvermogen op het overdrachtspunt van de aansluiting\n                                                en waarbij rekening wordt gehouden met alle voorziene relevante netaanpassingen dan\n                                                wel netuitbreidingen, de minimale kortsluitstroombijdrage van een vooraf bepaalde\n                                                minimale inzet van op het desbetreffende net aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden,\n                                                en met de minimale kortsluitstroombijdrage van alle aangrenzende netten;\n\nc. het minimumkortsluitvermogen na een storing op het overdrachtspunt van de aansluiting\n                                                van het HVDC-systeem wordt berekend op basis van de enkelvoudige storing in een netsituatie\n                                                met enkelvoudige storingsreserve, die resulteert in het kleinste kortsluitvermogen\n                                                op het overdrachtspunt van de aansluiting na de storing en waarbij rekening wordt\n                                                gehouden met alle voorziene relevante netaanpassingen dan wel netuitbreidingen, de\n                                                minimale kortsluitstroombijdrage van elektriciteitsproductie-eenheden met een vooraf\n                                                bepaalde minimum inzet en aangesloten op het desbetreffende net, en met de minimale\n                                                kortsluitstroombijdrage van alle aangrenzende netten;\n\nd. het HVDC-systeem ten behoeve van de berekening van het kortsluitvermogen is verondersteld\n                                                te zijn uitgeschakeld.\n\n1 Het HVDC-systeem is in staat op stabiele wijze in bedrijf te blijven na alle geplande\n                                                of ongeplande wijzigingen in het HVDC-systeem of in het hoogspanningsnet, als bedoeld\n                                                in artikel 33, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), na in ieder\n                                                geval de volgende gebeurtenissen:\n\na. uitval en herstel van de communicatie tussen het besturingssysteem van het hoogspanningsnet\n                                                      en de HVDC-convertorstations van het HVDC-systeem;\n\nb. geplande en ongeplande wijzigingen in de nettopologie van het HVDC-systeem of van\n                                                      het hoogspanningsnet;\n\nc. veranderingen van de vermogensstromen in het hoogspanningsnet;\n\nd. wijziging van de regelmodus van het HVDC-convertorstation;\n\ne. uitval van externe optimaliserings- en regelfuncties van het HVDC-systeem.\n\nDe netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                          en de aangeslotene de beveiligingsconcepten overeen die relevant zijn voor het hoogspanningsnet\n                                          en instellingen die relevant zijn voor het HVDC-systeem, als bedoeld in artikel 34,\n                                          eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), en legt deze vast in de aansluit-\n                                          en transportovereenkomst.\n\nDe netbeheerder specificeert, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                          de methode waarop regelmodi en daarmee verband houdende referentiewaarden op afstand\n                                          kunnen worden aangepast, als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de Verordening\n                                          (EU) 2016/1447 (NC HVDC), en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt\n                                                over een HVDC-systeem komen het tijdsbestek waarbinnen het HVDC-systeem in staat is\n                                                te activeren, als bedoeld in artikel 37, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), contractueel overeen.\n\n2 Het HVDC-systeem is in staat de overgang naar normale bedrijfsvoering zonder onderbreking\n                                                te laten plaatsvinden.\n\n1 De relevante netbeheerder komt met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-convertoreenheid\n                                                de hi\u00ebrarchie van de automatische regeleenheden overeen, als bedoeld in artikel 51,\n                                                eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) en legt die vast in de aansluit-\n                                                en transportovereenkomst.\n\n2 De relevante netbeheerder komt met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-convertoreenheid\n                                                de eisen voor de kwaliteit van de signalen die de HVDC-convertoreenheid levert overeen,\n                                                als bedoeld in artikel 51, vierde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC),\n                                                en legt dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem de parameters voor de kwaliteit\n                                                van levering, als bedoeld in artikel 53, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), overeen en legt die vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n2 De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem de bijzonderheden van de storingsregistratieapparatuur,\n                                                als bedoeld in artikel 53, derde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC),\n                                                overeen en legt die vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n3 De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem de oscillatiecriteria, als\n                                                bedoeld in artikel 53, vierde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), overeen\n                                                en legt die vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n4 De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem de communicatieprotocollen\n                                                voor elektronische toegang tot gegevens, als bedoeld in artikel 53, vijfde lid, van\n                                                de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), overeen en legt die vast in de aansluit-\n                                                en transportovereenkomst.\n\n1 De aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem verstrekt simulatiemodellen, als\n                                                bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), aan\n                                                de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor analyse van:\n\na. normale bedrijfstoestand;\n\nb. kortsluittoestand;\n\nc. dynamisch gedrag;\n\nd. elektromagnetische transi\u00ebnten;\n\ne. stationaire harmonischen;\n\nf. stabiliteit bij harmonischen en resonanties.\n\n2 Naast deze modellen verstrekt de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem ook\n                                                een generiek RMS model voor bestudering van dynamische verschijnselen in het gehele\n                                                gekoppelde transmissiesysteem. Dit model is geschikt voor uitwisseling binnen ENTSO-E\n                                                verband.\n\n3 De inhoud en de opmaak van de modellen, als bedoeld in artikel 54, eerste lid, van\n                                                de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), zijn zodanig dat de analyses uit het eerste\n                                                lid kunnen worden uitgevoerd met de simulatieprogramma's die bij de netbeheerder van\n                                                het landelijk hoogspanningsnet in gebruik zijn. In de ontwerpfase van het HVDC-systeem\n                                                specificeert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de inhoud, de opmaak\n                                                en de daarbij behorende documentatie van de modellen.\n\n4 Alleen die delen van de modellen die informatie bevatten aangaande intellectueel eigendom\n                                                mogen worden versleuteld. Deze versleuteling mag niet belemmeren dat de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet in staat is de analyses uit het eerste lid met\n                                                de modellen uit te voeren.\n\n5 De aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem zorgt ervoor dat de modellen gedurende\n                                                de hele levensduur van het HVDC-systeem kunnen worden blijven gebruikt voor het uitvoeren\n                                                van de analyses. Dit houdt in dat de modellen bij wijzigingen in het HVDC-systeem\n                                                tijdig vooraf geactualiseerd worden.\n\n6 Bij vernieuwing van de simulatieprogramma's garandeert de aangeslotene die beschikt\n                                                over het HVDC-systeem dat de modellen in staat blijven de analyses uit het eerste\n                                                lid uit te voeren.\n\n7 De details van de inhoud en de opmaak worden in de ontwerpfase besproken met de aangeslotene\n                                                die beschikt over het HVDC-systeem, en worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt naar de DC-aangesloten power\n                                                park module een signaal, als bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van de\n                                                Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), dat ofwel een in het synchrone gebied gemeten\n                                                frequentie is ofwel een referentiewaarde voor het werkzame vermogen. De DC-aangesloten\n                                                power park module kan beide signaaltypen verwerken.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert voor de DC-aangesloten\n                                                power park module die is aangesloten via een HVDC-systeem dat is gekoppeld aan meerdere\n                                                regelzones de geco\u00f6rdineerde frequentieregeling, als bedoeld in artikel 39, eerste\n                                                lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), en legt deze vast in\n                                                de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n3 Indien de ontwerpfrequentie afwijkt van 50 Hz, specificeert de netbeheerder van het\n                                                landelijk hoogspanningsnet de van toepassing zijnde frequentiebereiken en tijdsperiodes,\n                                                als bedoeld in artikel 39, tweede lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n4 De DC-aangesloten power park module is in staat zich automatisch te ontkoppelen, als\n                                                bedoeld in artikel 39, tweede lid, onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), bij lage frequenties en bij hoge frequenties. De netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet komt de voorwaarden en instellingen voor automatische ontkoppeling\n                                                overeen met de aangeslotene die beschikt over een DC-aangesloten power park module\n                                                en neemt deze op in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n5 Op de DC-aangesloten power park module is artikel 3.13, vierde lid, artikel 3.17, derde en achtste tot en met elfde lid, artikel 3.19, tiende tot en met dertiende lid, artikel 3.20 en artikel 3.28, derde tot en met zesde lid, van overeenkomstige toepassing.\n\n6 Het uitgangsvermogen van een DC-aangesloten power park module wijzigt, als bedoeld\n                                                in artikel 39, vijfde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), niet als gevolg\n                                                van een wijziging van de frequentie, behalve wanneer het werkzame vermogen wordt gemoduleerd\n                                                als gevolg van de frequentierespons van de LFSM-O.\n\n7 Op de DC-aangesloten power park module is artikel 3.24, met uitzondering van het zevende lid, van overeenkomstige toepassing.\n\n1 De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen tussen 1,10 pu en 1,118 pu in\n                                                netten met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief) en 300 kV (exclusief), als\n                                                bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), is onbeperkt.\n\n2 De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen tussen 1,118 pu en 1,15 pu in\n                                                netten met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief) en 300 kV (exclusief), als\n                                                bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC), is 30 minuten.\n\n3 Voor DC-aangesloten power park modules op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning\n                                                kleiner is dan 110 kV gelden dezelfde eisen als voor DC-aangesloten power park modules\n                                                op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning gelijk is aan 110 kV.\n\n4 De DC-aangesloten power park module, aangesloten op een wisselstroomnet met een spanningsniveau\n                                                lager dan 300 kV, is in staat bij vari\u00ebrende spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen\n                                                te leveren dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit,\n                                                als bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):\n\na. gelijk aan 0,14 bij een spanning van 0,9 pu tot 1,05 pu;\n\nb. gelijk aan 0,0 bij een spanning gelijk aan 1,1 pu;\n\nc. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,14 en 0,0 bij\n                                                      een spanning tussen 1,05 pu en 1,1 pu.\n\n5 De DC-aangesloten power park module, aangesloten op een wisselstroomnet met een spanningsniveau\n                                                lager dan 300\u00a0kV, is in staat bij vari\u00ebrende spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen\n                                                op te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit,\n                                                als bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):\n\na. gelijk aan 0,14 bij een spanning van 0,95 pu tot 1,1 pu;\n\nb. gelijk aan 0,0 bij een spanning gelijk aan 0,9 pu;\n\nc. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,0 en 0,14 bij\n                                                      een spanning tussen 0,9 pu en 0,95 pu.\n\n6 De DC-aangesloten power park module, aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau\n                                                lager dan 300\u00a0kV, is op grond van het vierde en het vijfde lid in staat blindvermogen\n                                                te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood gemarkeerde\n                                                profiel in onderstaand U-Q/Pmax-diagram, als bedoeld in figuur 7 van bijlage VII bij artikel 40, tweede lid, van\n                                                de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC).\n\n7 Indien dat vereist is voor de spanningsstabiliteit komt de netbeheerder van het net\n                                                op zee, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet met de aangeslotene\n                                                die beschikt over een DC-aangesloten power park module een profiel overeen met een\n                                                groter blindvermogensbereik dan het gespecificeerde profiel in het zesde lid en legt\n                                                dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n8 De bijdrage van blindvermogen krijgt prioriteit, overeenkomstig artikel 40, derde\n                                                lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), boven de bijdrage van werkzaam vermogen\n                                                tijdens bedrijfsvoering bij lage of hoge spanning en bij storingen waarvoor fault-ride-through\n                                                capaciteit vereist is.\n\n1 De DC-aangesloten power park module voldoet ook tijdens het onder spanning brengen\n                                                en gedurende de periode volgend op de synchronisatie aan de eisen in de artikelen 2.28 en 2.40.\n\n2 De netbeheerder van het net op zee specificeert in overleg met de netbeheerder van\n                                                het landelijk hoogspanningsnet de uitgangssignalen, als bedoeld in artikel 41, tweede\n                                                lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), die de DC-aangesloten power park\n                                                module verstrekt aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en aan de\n                                                netbeheerder van het net op zee en legt dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 Voor de methode en de condities op basis waarvan de netbeheerder van het net op zee\n                                                het minimum- en maximumkortsluitvermogen bepaalt, als bedoeld in artikel 42, onderdeel\n                                                a, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), geldt dat artikel 6.20, met uitzondering van onderdeel d, van overeenkomstige toepassing is.\n\n2 De netbeheerder van het net op zee verstrekt de aangeslotene die beschikt over een\n                                                DC-aangesloten power park module de netwerkequivalenten, als bedoeld in artikel 42,\n                                                onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), die het gedrag van het net\n                                                beschrijven voor frequenties tot ten minste 2.500 Hz.\n\nVoor de beveiliging van de DC-aangesloten power park module en overige onderdelen\n                                          van de elektrische installatie, als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Verordening\n                                          (EU) 2016/1447 (NC HVDC), is artikel 2.13 van overeenkomstige toepassing.\n\n1 De netbeheerder van het net op zee specificeert in aanvulling op de artikelen 2.28,2.40 en 3.34 de eisen voor de elektromagnetische comptabiliteit, waar een DC-aangesloten power\n                                                park module aan moet voldoen, als bedoeld in artikel 44 van de Verordening (EU) 2016/1447\n                                                (NC HVDC) en legt die vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n2 De netbeheerder van het net op zee specificeert, als bedoeld in artikel 44 van de\n                                                Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), in aanvulling op artikel 7.3, derde lid, onderdeel c, de eisen voor de spanningsasymmetrie, waar een DC-aangesloten power park module\n                                                aan moet voldoen, en legt die vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\nRemote-end HVDC-convertorstations, overeenkomstig artikel 46 van de Verordening (EU)\n                                          2016/1447 (NC HVDC) voldoen bovendien aan de eisen uit paragraaf 6.1.\n\n1 Indien de nominale frequentie in het net waarop de DC-aangesloten power park modules\n                                                en het remote-end HVDC-convertorstation zijn aangesloten, een andere vaste waarde\n                                                heeft dan 50 Hz of variabel is, specificeert de netbeheerder van het net op zee de\n                                                frequentiebereiken, behorend bij de tijdsperiodes die in artikel 6.1, eerste lid zijn gespecificeerd, als bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Verordening (EU)\n                                                2016/1447 (NC HVDC), en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n2 Het HVDC-systeem, waarvan het remote-end HVDC-convertorstation deel uitmaakt, is in\n                                                staat de netfrequentie op het aansluitpunt in de synchrone zone, waaraan het HVDC-systeem\n                                                is gekoppeld, als snel signaal te verstrekken, als bedoeld in artikel 47, tweede lid,\n                                                van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC).\n\n1 De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen tussen 1,10 pu en 1,12 pu in netten\n                                                met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief) en 300 kV (exclusief), als bedoeld\n                                                in artikel 48, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC),\n                                                is onbeperkt.\n\n2 De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen tussen 1,12 pu en 1,15 pu in netten\n                                                met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief) en 300 kV (exclusief), als bedoeld\n                                                in artikel 48, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC),\n                                                is 30 minuten.\n\n3 Voor remote-end HVDC-convertorstations aangesloten op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning\n                                                kleiner is dan 110 kV gelden de overeenkomstige, in pu-waarden opgestelde, eisen als\n                                                voor remote-end HVDC-convertorstation aangesloten op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning\n                                                gelijk is aan 110 kV.\n\n4 Voor remote-end HVDC-convertorstations is het bepaalde in artikel 6.29, vierde tot en met achtste lid, van overeenkomstige toepassing.\n\nDe netbeheerder van het net op zee verstrekt de aangeslotene die beschikt over een\n                                          DC-aangesloten power park module de netwerkkenmerken, als bedoeld in artikel 49 van\n                                          de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), berekend overeenkomstig artikel 6.20.\n\n1 De netbeheerder van het net op zee specificeert in aanvulling op de artikelen 2.28, 2.40 en 3.34 de eisen voor de elektromagnetische comptabiliteit, waar een remote-end HVDC-convertorstation\n                                                aan moet voldoen, als bedoeld in artikel 50 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC\n                                                HVDC), en legt die vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n2 De netbeheerder van het net op zee specificeert in aanvulling op artikel 7.3, derde lid, onderdeel c, de eisen voor de spanningsasymmetrie, waar een remote-end HVDC-convertorstation\n                                                aan moet voldoen, en legt die vast in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n[Toekomstige wijziging(en) op 01-02-2025. Zie het overzicht van wijzigingen]\n\n1 Transport vindt plaats op grond van een tussen de netbeheerder en de aangeslotene\n                                                te sluiten aansluit- en transportovereenkomst en zal voorts alleen plaatsvinden indien\n                                                de aangeslotene tevens op grond van deze aansluit- en transportovereenkomst recht\n                                                heeft op een aansluiting en indien bij de netbeheerder bekend is welke partijen ten\n                                                behoeve van de desbetreffende aansluiting, of, indien het een aansluiting betreft\n                                                waaraan secundaire allocatiepunten zijn toegekend, voor alle allocatiepunten van de\n                                                desbetreffende aansluiting, optreden als leverancier, BRP en, indien het een grootverbruikaansluiting\n                                                betreft, meetverantwoordelijke. De respectievelijke identificaties van genoemde partijen\n                                                legt de netbeheerder op grond van de artikelen 2.1.3 tot en met 2.1.5a van de Informatiecode elektriciteit en gas vast in zijn aansluitingenregister.\n\n2 De aangeslotene heeft een vast recht op transport van elektriciteit door heel Nederland\n                                                tot een hoeveelheid ter grootte van het op de aansluiting gecontracteerde en beschikbaar\n                                                gestelde vermogen.\n\n3 Indien een aangeslotene zich bevindt in een congestiegebied, als bedoeld in artikel 9.9, eerste lid, dan kan de netbeheerder, in afwijking van het tweede lid, die aangeslotene de mogelijkheid\n                                                bieden om een variabel recht op transport overeen te komen. De netbeheerder hanteert\n                                                daarbij de voorwaarden uit het vijfde tot en met zevende lid, op een niet-discriminerende,\n                                                transparante en objectieve wijze.\n\n4 Op het aanbod als bedoeld in het derde lid is artikel 9.6 niet van toepassing.\n\n5 Alvorens netbeheerder en aangeslotene een variabel recht op transport van elektriciteit\n                                                overeenkomen,\n\na. informeert de netbeheerder de aangeslotene over de wijze waarop de netbeheerder de\n                                                      beschikbare transportcapaciteit in het desbetreffende gebied over aangeslotenen met\n                                                      een variabel recht op transport verdeelt;\n\nb. informeert de netbeheerder de aangeslotene over het beleid dat de netbeheerder hanteert\n                                                      om te voorkomen dat die aangeslotene gebruik maakt van de transportdienst buiten de\n                                                      tijden waarop of hoeveelheden waarvoor die door de netbeheerder is vrijgegeven; en\n\nc. wijst de netbeheerder de aangeslotene op de risico\u2019s die met een variabel recht op\n                                                      transport van elektriciteit verbonden zijn, waaronder de mogelijkheid van toekomstige\n                                                      aanpassingen in de van toepassing zijnde tariefstructuren en voorwaarden.\n\n6 In de overeenkomst voor een variabel recht op transport als bedoeld in het derde lid,\n                                                worden tenminste de volgende zaken vastgelegd:\n\na. de omstandigheden waarin de transportdienst beschikbaar is;\n\nb. de wijze waarop bepaald wordt of en de mate waarin de transportdienst beschikbaar\n                                                      is;\n\nc. de wijze waarop vrijgave van de beschikbaarheid van de transportdienst door de netbeheerder\n                                                      wordt aangekondigd;\n\nd. de minimale aankondigingstijd van de vrijgave van de beschikbaarheid van de transportdienst;\n\ne. dat de vrijgave van de beschikbaarheid van de transportdienst uiterlijk plaatsvindt\n                                                      voor de gatesluitingstijd van de day-aheadmarkt op de dag voorafgaande aan de dag\n                                                      waarop het beoogde transport zal plaatsvinden;\n\nf. de wijze van activering van de vrijgave van de transportdienst door de netbeheerder;\n\ng. de wijze waarop de netbeheerder de aan de aangeslotene daadwerkelijk ter beschikking\n                                                      gestelde transportdienst valideert;\n\nh. de looptijd van de overeenkomst;\n\ni. de wijze waarop de BRP op de aansluitingen en voor zover van toepassing de BSP of\n                                                      CSP worden ge\u00efnformeerd;\n\nj. of de netbeheerder een boetebeding en de hoogte daarvan van toepassing verklaart voor\n                                                      het gebruik maken van de transportdienst buiten de tijden waarop of hoeveelheden waarvoor\n                                                      die door de netbeheerder is vrijgegeven; en\n\nk. of de netbeheerder de aangeslotene verplicht stelt dat de aangeslotene op eigen kosten\n                                                      technische voorzieningen treft in zijn aansluiting die gebruikmaking van de transportdienst\n                                                      voorkomt buiten de tijden waarop of hoeveelheden waarvoor die door de netbeheerder\n                                                      is vrijgegeven.\n\n7 Ten aanzien van het boetebeding, als bedoeld in het zesde lid, onderdeel j, en de\n                                                technische voorziening, als bedoeld in het zesde lid, onderdeel k, geldt dat:\n\na. de netbeheerder niet zowel een boetebeding als een technische voorziening kan vereisen;\n                                                      en\n\nb. de afnemer als alternatief voor het boetebeding een technische voorziening kan treffen.\n\nOp de aansluiting stelt de netbeheerder transportcapaciteit ter beschikking in de\n                                          vorm van:\n\na. \u00e9\u00e9nfase-wisselstroom van lage spanning met een nominale frequentie van 50 Hertz en\n                                                een nominale spanning van 230 volt tussen fase en nul of tussen twee fasen;\n\nb. driefasen-wisselstroom van lage spanning met een nominale frequentie van 50 Hertz\n                                                en een nominale spanning van 400 volt tussen de fasen en van 230 volt tussen fasen\n                                                en nul;\n\nc. driefasen-wisselstroom van lage spanning met een nominale frequentie van 50 Hertz\n                                                en een nominale spanning van 230 volt tussen de fasen;\n\nd. \u00e9\u00e9nfase-wisselstroom van hoge spanning met een nominale frequentie van 50 Hertz, waarbij\n                                                de nominale spanning is bepaald op basis van artikel 2.25 en wordt vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst;\n\ne. driefasen-wisselstroom van hoge spanning met een nominale frequentie van 50 Hertz,\n                                                waarbij de nominale spanning is bepaald op basis van artikel 2.25 en wordt vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n1 De voorwaarden ten aanzien van spanningskwaliteit voor aansluitingen op netten met\n                                                een spanningsniveau Un kleiner dan of gelijk aan 1 kV zijn als volgt gedefinieerd:\n\na. De langzame spanningsvariatie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt\n                                                      begrensd:\n\n1\u00b0. Un plus of min 10% voor 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende 1 week;\n\n2\u00b0. Un plus 10% of min 15% voor alle over 10 minuten gemiddelde waarden.\n\nb. De snelle spanningsvariatie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt\n                                                      begrensd:\n\n1\u00b0. kleiner dan of gelijk aan 10% Un;\n\n2\u00b0. kleiner dan of gelijk aan 3% Un in situatie zonder uitval van productie, grote verbruikers of verbindingen;\n\n3\u00b0. PLT is kleiner dan of gelijk 1 gedurende 95% van de over 10 minuten voortschrijdende\n                                                            gemiddelde waarden gedurende een week;\n\n4\u00b0. PLT is kleiner dan of gelijk 5 voor alle over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde\n                                                            waarden gedurende een week.\n\nc. De asymmetrie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd:\n\n1\u00b0. De inverse component van de spanning ligt tussen 0 en 2% van de normale component\n                                                            gedurende 95% van de 10 minuten meetperioden per week;\n\n2\u00b0. De inverse component van de spanning ligt tussen 0 en 3% van de normale component\n                                                            voor alle meetperioden.\n\nd. De harmonische vervorming is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd:\n\n1\u00b0. De relatieve spanning per harmonische is kleiner dan het in de norm NEN-EN 50160:2010+A1:2015+A2:2019+A3:2019,\n                                                            \u2018Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten\u2019 genoemde percentage voor\n                                                            95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden. Voor harmonischen die niet vermeld\n                                                            zijn, geldt de kleinst vermelde waarde uit de norm.\n\n2\u00b0. THD is kleiner dan of gelijk aan 8% voor alle harmonischen tot en met de 40e, gedurende\n                                                            95% van de tijd.\n\n3\u00b0. De relatieve spanning per harmonische is kleiner dan 1,5 vermenigvuldigd met het in\n                                                            de norm genoemde percentage voor 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden.\n\n4\u00b0. THD is kleiner dan of gelijk aan 12% voor alle harmonischen tot en met de 40e, gedurende\n                                                            99,9% van de tijd.\n\n2 De voorwaarden ten aanzien van spanningskwaliteit voor aansluitingen op netten met\n                                                een spanningsniveau Uc groter dan 1 kV en kleiner dan 35 kV zijn als volgt gedefinieerd:\n\na. De langzame spanningsvariatie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt\n                                                      begrensd:\n\n1\u00b0. Uc plus of min 10% voor 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende 1 week;\n\n2\u00b0. Uc plus 10% of min 15% voor alle over 10 minuten gemiddelde waarden.\n\nb. De snelle spanningsvariatie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt\n                                                      begrensd:\n\n1\u00b0. \u0394Uss is kleiner dan of gelijk aan 10% Un;\n\n2\u00b0. \u0394Uss is kleiner dan of gelijk aan 3% Un in situatie zonder uitval van productie, grote verbruikers of verbindingen;\n\n3\u00b0. \u0394Umax is kleiner dan of gelijk aan 5% Un in situatie zonder uitval van productie, grote verbruikers of verbindingen;\n\n4\u00b0. PLT is kleiner dan of gelijk 1 gedurende 95% van de over 10 minuten voortschrijdende\n                                                            gemiddelde waarden gedurende een week;\n\n5\u00b0. PLT is kleiner dan of gelijk 5 voor alle over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde\n                                                            waarden gedurende een beschouwingsperiode van een week.\n\nc. De asymmetrie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd:\n\n1\u00b0. De inverse component van de spanning ligt tussen 0 en 2% van de normale component\n                                                            gedurende 95% van de 10 minuten meetperioden per week;\n\n2\u00b0. De inverse component van de spanning ligt tussen 0 en 3% van de normale component\n                                                            voor alle meetperioden.\n\nd. De harmonische vervorming is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd:\n\n1\u00b0. De relatieve spanning per harmonische is kleiner dan het in de norm genoemde percentage\n                                                            voor 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden. Voor harmonischen die niet vermeld\n                                                            zijn, geldt de kleinst vermelde waarde uit de norm.\n\n2\u00b0. THD is kleiner dan of gelijk aan 8% voor alle harmonischen tot en met de 40e, gedurende\n                                                            95% van de tijd.\n\n3\u00b0. De relatieve spanning per harmonische is kleiner dan 1,5 vermenigvuldigd met het in\n                                                            de norm genoemde percentage voor 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden.\n\n4\u00b0. THD is kleiner dan of gelijk aan 12% voor alle harmonischen tot en met de 40e, gedurende\n                                                            99,9% van de tijd.\n\ne. voor spanningsdips geldt dat het gemiddelde van het aantal opgetreden spanningsdips\n                                                      per aansluiting over de voorgaande vijf aaneengesloten kalenderjaren kleiner is dan\n                                                      of gelijk is aan:\n\n1\u00b0. 3 voor spanningsdips met een duur groter dan of gelijk aan 10 milliseconden en kleiner\n                                                            dan of gelijk aan 200 milliseconden en een restspanning kleiner dan 40% (klasse B1);\n\n2\u00b0. 4 voor spanningsdips met een duur groter dan 200 milliseconden en kleiner dan of gelijk\n                                                            aan 500 milliseconden en een restspanning kleiner dan 70% (klasse B2);\n\n3\u00b0. 4 voor spanningsdips met een duur groter dan 500 milliseconden en kleiner dan of gelijk\n                                                            aan 5.000 milliseconden en een restspanning kleiner dan 80% (klasse C).\n\n3 De voorwaarden ten aanzien van spanningskwaliteit voor aansluitingen op netten met\n                                                een spanningsniveau Uc groter dan of gelijk aan 35 kV zijn als volg gedefinieerd:\n\na. De langzame spanningsvariatie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt\n                                                      begrensd:\n\n1\u00b0. Uc plus of min 10% voor 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een\n                                                            week.\n\nb. De snelle spanningsvariatie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt\n                                                      begrensd:\n\n1\u00b0. \u0394Uss is kleiner dan of gelijk aan 10% Un;\n\n2\u00b0. \u0394Uss is kleiner dan of gelijk aan 3% Un in situatie zonder uitval van productie, grote verbruikers of verbindingen;\n\n3\u00b0. \u0394Umax is kleiner dan of gelijk aan 5% Un in situatie zonder uitval van productie, grote verbruikers of verbindingen;\n\n4\u00b0. PLT is kleiner dan of gelijk 1 gedurende 95% van de over 10 minuten voortschrijdende\n                                                            gemiddelde waarden gedurende een week;\n\n5\u00b0. PLT is kleiner dan of gelijk 5 voor alle over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde\n                                                            waarden gedurende een beschouwingsperiode van een week.\n\nc. De asymmetrie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd:\n\n1\u00b0. De inverse component is kleiner dan of gelijk aan 1% van de normale component gedurende\n                                                            99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een week.\n\nd. De harmonische vervorming is op het overdrachtspunt van de aansluiting op een net\n                                                      met spanningsniveau Uc is groter dan 35 kV en kleiner dan 220 kV als volgt begrensd:\n\n1\u00b0. THD is kleiner dan of gelijk aan 6% voor alle harmonische tot en met de 40e, gedurende\n                                                            95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een week.\n\n2\u00b0. THD is kleiner dan of gelijk aan 7% voor alle harmonische tot en met de 40e, gedurende\n                                                            99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een week.\n\ne. De harmonische vervorming is op het overdrachtspunt van de aansluiting op een net\n                                                      met spanningsniveau Uc is groter dan of gelijk aan 220 kV als volgt begrensd:\n\n1\u00b0. THD is kleiner dan of gelijk aan 5% voor alle harmonische tot en met de 40e, gedurende\n                                                            95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een week.\n\n2\u00b0. THD is kleiner dan of gelijk aan 6% voor alle harmonische tot en met de 40e, gedurende\n                                                            99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een week.\n\nf. voor spanningsdips geldt dat het gemiddelde van het aantal opgetreden spanningsdips\n                                                      per aansluiting over de voorgaande vijf aaneengesloten kalenderjaren kleiner is dan\n                                                      of gelijk is aan:\n\n1\u00b0. 1,2 voor spanningsdips met een duur groter dan of gelijk aan 10\u00a0milliseconden en kleiner\n                                                            dan of gelijk aan 200 milliseconden en een restspanning kleiner dan 40% (klasse B1);\n\n2\u00b0. 1,2 voor spanningsdips met een duur groter dan 200 milliseconden en kleiner dan of\n                                                            gelijk aan 500 milliseconden en een restspanning kleiner dan 70% (klasse B2);\n\n3\u00b0. 0,4 voor spanningsdips met een duur groter dan 500 milliseconden en kleiner dan of\n                                                            gelijk aan 5.000 milliseconden en een restspanning kleiner dan 80% (klasse C).\n\n4 Voor de overige voorwaarden ten aanzien van spanningskwaliteit geldt de norm NEN-EN\n                                                50160:2010+A1:2015+A2:2019+A3:2019 \u2018Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten\u2019.\n\n5 De voorwaarden ten aanzien van spanningskwaliteit van de transportdienst zoals genoemd\n                                                in het eerste tot en met het vierde lid zijn niet van toepassing op aansluitingen\n                                                van netbeheerders.\n\n6 De voorwaarden ten aanzien van spanningskwaliteit als bedoeld in het eerste tot en\n                                                met het vierde lid zijn niet van toepassing onder abnormale omstandigheden, te weten\n                                                lijndansen, natuurrampen en overmacht.\n\n7 Bij de registratie van en de rapportage over de spanningsdips als bedoeld in het tweede\n                                                lid, onderdeel e, en het derde lid, onderdeel f, maakt de netbeheerder bij de hinderlijke\n                                                spanningsdip onderscheid naar de volgende oorzaken:\n\na. handeling van een netbeheerder;\n\nb. handeling van een aangeslotene;\n\nc. kortsluiting in het net;\n\nd. kortsluiting in de installatie van een aangeslotene;\n\ne. abnormale omstandigheden genoemd in het zesde lid;\n\nf. overige en onbekende oorzaken.\n\n8 Indien bij de registratie van en de rapportage over de spanningsdips als bedoeld in\n                                                het tweede lid, onderdeel e, en het derde lid, onderdeel f, geen meetgegevens over\n                                                tenminste vijf volledige jaren beschikbaar zijn, wordt het gemiddelde genomen over\n                                                een zo groot mogelijk aantal wel beschikbare volledige jaren.\n\n9 De betrouwbaarheid van de geleverde transportdienst bij aangeslotenen op netten met\n                                                een spanningsniveau groter dan 50 kV wordt mede bepaald door de toetsingscriteria\n                                                die worden gehanteerd bij de planning van hoogspanningsnetten, beschreven in paragraaf 9.3.\n\n10 In geval van een aansluiting op het net op zee kan in overleg met alle aangeslotenen\n                                                op het desbetreffende platform worden afgeweken van de eisen in het derde en vierde\n                                                lid mits op de aansluiting van het net op zee op het landelijk hoogspanningsnet wel\n                                                aan de eisen in het derde en vierde lid wordt voldaan.\n\n1 De netbeheerder bewaakt de kwaliteit van het transport en registreert afwijkingen\n                                                van de eisen aan de kwaliteit van het transport.\n\n2 Een netbeheerder past een uniforme, door de gezamenlijke netbeheerders overeengekomen\n                                                werkwijze toe voor de registratie van onderbrekingen in het transport van elektriciteit,\n                                                als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit\n                                                   en gas. Deze werkwijze omvat tevens de wijze waarop een netbeheerder de prestatie-indicatoren,\n                                                als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van de Regeling investeringsplan\n                                                   en kwaliteit elektriciteit en gas, vaststelt. De gezamenlijke netbeheerders maken de werkwijze openbaar.\n\n3 Een netbeheerder past een uniforme, door de gezamenlijke netbeheerders overeengekomen\n                                                werkwijze toe voor de registratie van de afwijkingen van de eisen aan de kwaliteit\n                                                van het transport van elektriciteit, als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit\n                                                   en gas, alsmede van de vaststelling van de prestatie-indicatoren, als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, onderdeel d, van de Regeling investeringsplan en kwaliteit\n                                                   elektriciteit en gas. De gezamenlijke netbeheerders maken de werkwijze openbaar op www.uwspanningskwaliteit.nl.\n\n4 De meting ten behoeve van de registratie van de kwaliteit van transport van elektriciteit\n                                                en de in het derde lid genoemde registratie van de afwijkingen van de eisen aan de\n                                                kwaliteit van het transport van elektriciteit vindt plaats op de volgende meetlocaties:\n\na. in geval van een laagspanningsnet bij een steekproef van minstens 250 aselect gekozen\n                                                      aansluitingen gedurende \u00e9\u00e9n week in het overdrachtspunt van de aansluiting;\n\nb. in geval van een middenspanningsnet:\n\n1\u00b0. voor het aspect spanningsdips op een door de netbeheerders gezamenlijk bepaalde representatieve\n                                                            selectie van minstens 200 middenspanningsstations op de rail van het middenspanningsstation,\n                                                            of indien dat niet mogelijk is, in het afgaande veld door middel van continu meting;\n\n2\u00b0. voor alle voorwaarden voor spanningskwaliteit bij een steekproef van minstens 250\n                                                            aselect gekozen aansluitingen gedurende \u00e9\u00e9n week in het overdrachtspunt van de aansluiting;\n\nc. in geval van een hoogspanningsnet:\n\n1\u00b0. in het overdrachtspunt van de aansluiting door middel van continu meting; of\n\n2\u00b0. indien de spanningstransformatoren in het veld van de aansluiting niet geschikt zijn\n                                                            voor de meting van de afwijkingen van de eisen aan de kwaliteit van transport van\n                                                            elektriciteit en er geen fysieke ruimte aanwezig is om de spanningstransformatoren\n                                                            aan te passen, op de rail, in een ander veld of in een voedende verbinding van respectievelijk\n                                                            naar het station waarop de desbetreffende aansluiting is aangesloten door middel van\n                                                            continu meting.\n\n5 De metingen bedoeld in het vierde lid omvatten voor de aansluitingen bedoeld in de\n                                                Bijlage bij het besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 17\u00a0maart 2009 met\n                                                kenmerk 102971_1/24 tevens de meting van transi\u00ebnte overspanningen.\n\n6 Op de metingen bedoeld in het vierde lid is de internationale norm IEC 61000-4-30:2015-10\n                                                \u2018Electromagnetic compatibility (EMC) \u2013 Part 4-30 Testing and measurement techniques\n                                                \u2013 Power quality measurement methods\u2019 van toepassing.\n\n7 De netbeheerder stelt de meetresultaten van de in het vierde lid bedoelde metingen,\n                                                betrekking hebbend op een bepaalde aansluiting, desgevraagd ter beschikking aan de\n                                                desbetreffende aangeslotene.\n\n8 Indien de resultaten van de in het vierde lid bedoelde metingen betrekking hebben\n                                                op spanningsdips in middenspanningsnetten, stelt de netbeheerder desgevraagd de meetresultaten\n                                                beschikbaar van de spanningsdipmeting in het dichtstbijzijnde middenspanningsstation\n                                                waar zich een spanningsdipmeting bevindt.\n\n1 De netbeheerder evalueert binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar per meetlocatie\n                                                het aantal opgetreden hinderlijke spanningsdips over de voorafgaande periode van vijf\n                                                aaneengesloten kalenderjaren en de oorzaken van deze spanningsdips en maakt de resultaten\n                                                van deze evaluatie openbaar op www.uwspanningskwaliteit.nl binnen drie maanden na\n                                                het begin van de evaluatie.\n\n2 Indien het vijfjaargemiddelde van het jaarlijks op een meetlocatie gemeten aantal\n                                                hinderlijke spanningsdips, niet zijnde spanningsdips ten gevolge van omstandigheden\n                                                bedoeld in artikel 7.3, zesde lid, hoger is dan het in artikel 7.3, tweede en derde lid, vermelde aantal voor de desbetreffende\n                                                categorie, doet de netbeheerder binnen drie maanden na de in het eerste lid bedoelde\n                                                evaluatie een onderzoek naar de fysieke oorzaak en duur van deze spanningsdips en\n                                                maakt de resultaten van dit onderzoek openbaar.\n\n3 Het in het tweede lid bedoelde onderzoek wordt uitgevoerd door:\n\na. de netbeheerder indien uit de in het eerste lid bedoelde evaluatie blijkt dat de vermoedelijke\n                                                      oorzaak van de opgetreden hinderlijke spanningsdips zich in het net van de netbeheerder\n                                                      bevindt:\n\nb. een door de netbeheerder aan te wijzen onafhankelijke deskundige indien:\n\n1\u00b0. uit de in het eerste lid bedoelde evaluatie blijkt dat de vermoedelijke oorzaak van\n                                                            de opgetreden hinderlijke spanningsdips zich niet in het net van de netbeheerder bevindt;\n\n2\u00b0. een aangeslotene de uitvoering of resultaten van het door de netbeheerder uitgevoerde\n                                                            onderzoek als bedoeld in onderdeel a betwist.\n\n4 Het in het tweede en derde lid bedoelde onderzoek wordt afgerond en openbaar gemaakt\n                                                binnen drie maanden nadat het is gestart.\n\n5 Bij het in het tweede en derde lid bedoelde onderzoek wordt in ieder geval aandacht\n                                                gegeven aan het functioneren van de beveiliging op het moment van optreden van de\n                                                spanningsdips.\n\n6 De in het eerste lid bedoelde evaluatie en de in het tweede en derde lid bedoelde\n                                                onderzoek hebben tevens betrekking op spanningsdips met een duur van 150 tot 200 ms\n                                                en een restspanning van 40 tot 70%.\n\n1 Indien uit het in artikel 7.5, tweede lid, bedoelde onderzoek blijkt dat er sprake is van \u00e9\u00e9n onomstotelijk aanwijsbare oorzaak\n                                                van de spanningsdips in een net of een elektrische installatie, worden de kosten van\n                                                het onderzoek in rekening gebracht bij de beheerder van het desbetreffende net of\n                                                van de desbetreffende elektrische installatie, tenzij dat disproportioneel is.\n\n2 In overige gevallen komen de kosten van het in artikel 7.5, tweede lid, bedoelde onderzoek voor rekening van de netbeheerder.\n\n3 De resultaten van het in artikel 7.5, tweede lid, bedoelde onderzoek worden openbaar gemaakt, behoudens informatie die tot een individuele\n                                                aansluiting herleidbaar is.\n\n4 Ten behoeve van het in artikel 7.5, tweede lid, bedoelde onderzoek naar spanningsdips zullen alle desbetreffende aangeslotenen meewerken\n                                                met de netbeheerder om de oorsprong van de spanningsdips te achterhalen en, indien\n                                                technisch mogelijk, zo nodig mogelijkheden bieden om meetapparatuur, spannings- en\n                                                stroomopnemers voor het onderzoek naar de spanningsdips te plaatsen.\n\n5 Indien uit het in artikel 7.5, tweede lid bedoelde onderzoek blijkt dat sprake is geweest van spanningsdips afkomstig uit het\n                                                net of uit een installatie van een aangeslotene, dan treft de netbeheerder dan wel\n                                                de aangeslotene maatregelen om deze spanningsdips te reduceren tot het niveau aangegeven\n                                                in artikel 7.3, tweede lid, onderdeel e, en derde lid, onderdeel f, indien de maatregelen technisch, maatschappelijk en economisch verantwoord zijn.\n\n[Vervallen per 20-10-2020]\n\n1 Een laagspanningswisselstroomnet overschrijdt niet een aanraakspanning van 50 V of\n                                                wordt bij een optredende fout waarbij de aanraakspanning hoger wordt dan 50 V binnen\n                                                5 seconden uitgeschakeld.\n\n2 In aanvulling op het eerste lid geldt voor risicogebieden: een laagspanningswisselstroomnet\n                                                overschrijdt niet een aanraakspanning van 25 V of wordt bij een optredende fout waarbij\n                                                de aanraakspanning hoger wordt dan 25 V binnen 5 seconden uitgeschakeld.\n\n1 De netbeheerder baseert zich bij het vaststellen van risicogebieden op vastgestelde\n                                                bestemmingsplannen (gemeente) en inpassingsplannen (rijk en provincie).\n\n2 Voor het vaststellen van risicogebieden hanteert de netbeheerder de hoofdgroepen van\n                                                bestemmingen zoals vastgelegd in bijlage 5 bij de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012.\n\n3 Een risicogebied is elk gebied met hoofdbestemming Groen, Natuur, Recreatie of Sport\n                                                als bedoeld in bijlage 5 bij de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012.\n\n1 Aan de in artikel 7.8, eerste lid genoemde eis wordt voldaan wanneer het laagspanningswisselstroomnet zo is ontworpen\n                                                en aangelegd dat een optredende foutspanning boven 66 V in uiterlijk 5 seconden wordt\n                                                uitgeschakeld in het geval de aardingsvoorziening\n\na. aan de aangeslotene ter beschikking wordt gesteld als bedoeld in artikel 2.32, tweede lid, of\n\nb. door de netbeheerder wordt gebruikt voor de elektrische veiligheid van de laagspanningsnetten.\n\n2 Aan de in artikel 7.8, tweede lid genoemde eis wordt voldaan wanneer het laagspanningswisselstroomnet zo is ontworpen\n                                                en aangelegd dat een optredende foutspanning boven 25 V in uiterlijk 5 seconden wordt\n                                                uitgeschakeld in het geval de aardingsvoorziening\n\na. aan de aangeslotene ter beschikking wordt gesteld als bedoeld in artikel 2.32, tweede lid, of\n\nb. door de netbeheerder wordt gebruikt voor de elektrische veiligheid van de laagspanningsnetten.\n\n3 Een netbeheerder kan ook andere maatregelen treffen dan beschreven in het eerste en\n                                                tweede lid om te voldoen aan de eisen in artikel 7.8.\n\n4 De laagspanningsnetten zijn kortsluitvast. Hiervan kan worden afgeweken mits dit niet\n                                                leidt tot veiligheidsrisico\u2019s ten gevolge van een kortsluiting.\n\n1 De netbeheerder hanteert de eisen genoemd in de artikelen 7.8, 7.9 en 7.10 bij het ontwerp en de aanleg van laagspanningsnetten vanaf 1\u00a0april 2018.\n\n2 De netbeheerder hanteert de eisen genoemd in de artikelen 7.8, 7.9 en 7.10 bij de inspectie, de bedrijfsvoering en de herinspectie van laagspanningsnetten als\n                                                bedoeld in het eerste lid.\n\n1 Laagspanningsnetten ontworpen en aangelegd voor 1\u00a0april 2018 voldoen uiterlijk 22\u00a0september\n                                                2027 aan de eisen genoemd in de artikelen 7.8, 7.9 en 7.10.\n\n2 Onverlet het eerste lid spant de netbeheerder zich er voor in die situaties als eerste\n                                                aan te pakken die het totale veiligheidsrisico ten gevolge van aanraakspanning in\n                                                het door hem beheerde laagspanningsnet als snelste doen afnemen.\n\n3 Op laagspanningsnetten die op grond van dit artikel aangepast zijn, is artikel 7.11, tweede lid van overeenkomstige toepassing.\n\n1 De netbeheerder rapporteert jaarlijks aan de ACM over de registratie van de onderbrekingen\n                                             in het transport van elektriciteit, als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit\n                                                en gas, alsmede over de prestatie-indicatoren, als bedoeld in artikel 3.1, onderdelen a tot en met c, van de Regeling investeringsplan en kwaliteit\n                                                elektriciteit en gas en maakt daarbij onderscheid naar het spanningsniveau:\n\na. tot en met 1 kV;\n\nb. groter dan 1 kV tot en met 35 kV;\n\nc. groter dan 35 kV tot en met 150 kV; en\n\nd. 220 kV en 380 kV.\n\n2 De netbeheerder rapporteert jaarlijks aan de ACM over de afwijkingen van de eisen\n                                             aan de kwaliteit van het transport van elektriciteit, als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit\n                                                en gas, alsmede van de vaststelling van de prestatie-indicatoren, als bedoeld in artikel 3.1, onderdeel d, van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit\n                                                en gas.\n\n3 In aanvulling op het tweede lid worden de resultaten van de kwaliteitsbewaking zoals\n                                             bedoeld in artikel 7.4, derde lid, van de gezamenlijke netbeheerders in enig jaar jaarlijks voor 1\u00a0mei van het daaropvolgende\n                                             jaar op geschikte wijze openbaar gemaakt in een rapportage. Deze rapportage bevat\n                                             voor de kwaliteitsbewaking zoals bedoeld in artikel 7.4, derde lid, voor zover van\n                                             toepassing, per criterium de gemiddelde waarde, de standaarddeviatie, de uiterste\n                                             waarde en de trend over de periode vanaf 2005.\n\n4 De netbeheerder rapporteert jaarlijks aan de ACM per kwaliteitscriterium over de realisatie\n                                             van de uitvoering van het gestelde in de artikelen 8.2 tot en met 8.7.\n\n5 De netbeheerder rapporteert jaarlijks aan de ACM een overzicht van de overeenkomstig\n                                             artikel 8.8 betaalde compensatievergoeding.\n\n1 De netbeheerder stelt al hetgeen redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt in het werk\n                                             om onderbreking van de transportdienst te voorkomen, of indien een onderbreking van\n                                             de transportdienst optreedt, deze zo snel mogelijk te verhelpen.\n\na. een onderbreking van de transportdienst ten gevolge van een storing in een net met\n                                                   een spanningsniveau tot en met 1 kV is binnen 4 uur hersteld;\n\nb. een onderbreking van de transportdienst ten gevolge van een storing in een net met\n                                                   een spanningsniveau groter dan 1 kV tot en met 35 kV is binnen 2 uur hersteld;\n\nc. een onderbreking van de transportdienst ten gevolge van een storing in een net met\n                                                   een spanningsniveau groter dan 35 kV is binnen 1 uur hersteld;\n\n2 Indien een onderbreking van de transportdienst ten gevolge van een storing niet binnen\n                                             de in het eerste lid genoemde tijden is hersteld, is artikel 8.8 van toepassing.\n\nVoor aansluitingen met een doorlaatwaarde tot en met 3x80A geldt dat de netbeheerder:\n\na. binnen twee uur na een melding door een aangeslotene ter plaatse is, indien een storing\n                                             aan de aansluiting van de aangeslotene is opgetreden, al dan niet gepaard gaand met\n                                             een onderbreking in de transportdienst;\n\nb. correspondentie van een aangeslotene binnen tien werkdagen afhandelt. Indien een oplossing\n                                             in deze periode niet mogelijk is, ontvangt de aangeslotene binnen vijf werkdagen bericht\n                                             binnen welke termijn een adequate reactie kan worden verwacht;\n\nc. bij het maken van afspraken met de aangeslotene tijdsblokken van twee uur hanteert;\n\nd. met de aangeslotene overeengekomen werkzaamheden uitvoert:\n\n1\u00b0. binnen drie werkdagen wanneer de transportdienst aan andere aangeslotene niet hoeft\n                                                   te worden onderbroken en volgens de planning minder dan vier mensuur zijn gemoeid;\n\n2\u00b0. binnen tien werkdagen wanneer de transportdienst aan andere aangeslotenen dient te\n                                                   worden onderbroken;\n\n3\u00b0. binnen tien werkdagen wanneer volgens de planning meer dan vier mensuur zijn gemoeid;\n\ne. tenminste vijf werkdagen van tevoren schriftelijk of telefonisch een afspraak met\n                                             de aangeslotene maakt, voor het uitvoeren van inpandige werkzaamheden op verzoek van\n                                             de netbeheerder;\n\nf. de aangeslotene tenminste drie werkdagen van tevoren op de hoogte stelt van door de\n                                             netbeheerder geplande werkzaamheden waarbij het noodzakelijk is dat de transportdienst\n                                             bij de aangeslotene wordt onderbroken;\n\ng. offertes voor aansluitingen zo spoedig mogelijk verzendt, doch uiterlijk binnen tien\n                                             werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag daarvoor.\n\nVoor aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A, geldt dat de netbeheerder:\n\na. de aangeslotene op een laagspanningsnet tenminste drie werkdagen van tevoren op de\n                                             hoogte stelt van door de netbeheerder geplande werkzaamheden waarbij de transportdienst\n                                             aan de aangeslotene wordt onderbroken;\n\nb. de aangeslotene op een middenspanningsnet of een hoogspanningsnet met een spanningsniveau\n                                             kleiner dan 110\u00a0kV tenminste tien werkdagen van tevoren op de hoogte stelt van door\n                                             de netbeheerder geplande werkzaamheden indien de transportdienst aan de aangeslotene\n                                             wordt onderbroken en de datum van de genoemde werkzaamheden pas vaststelt na overleg\n                                             met de daardoor getroffen aangeslotene, waarbij de netbeheerder in redelijkheid belangen\n                                             van de aangeslotenen weegt;\n\nc. met de aangeslotene op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau van 110\u00a0kV of\n                                             150\u00a0kV die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid, de niet-beschikbaarheid\n                                             afstemt overeenkomstig artikel\u00a09.17;\n\nd. correspondentie van een aangeslotene binnen tien werkdagen afhandelt. Indien een oplossing\n                                             in deze periode niet mogelijk is, ontvangt de aangeslotene binnen vijf werkdagen bericht\n                                             binnen welke termijn een adequate reactie kan worden verwacht;\n\ne. offertes voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit tot en met 10 MVA verzendt\n                                             binnen tien werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag daarvoor;\n\nf. binnen tien werkdagen na ontvangst van een aanvraag daarvoor de aangeslotene bericht\n                                             binnen welke termijn deze een offerte voor een aansluiting met een aansluitcapaciteit\n                                             groter dan 10 MVA kan verwachten;\n\ng. indien de netbeheerder in de tabel in artikel 2.3.3c van de Tarievencode elektriciteit een afwijkende grens hanteert, die afwijkende grens eveneens hanteert bij de toepassing\n                                             van onderdeel e;\n\nh. indicatieve nettekeningen aan offertes toevoegt waaruit de plaats in het net blijkt\n                                             waarop het aansluittarief is gebaseerd en waaruit de plaats in het net blijkt waar\n                                             de aangeslotene waarschijnlijk zal worden aangesloten;\n\ni. uiterlijk twee uur nadat een onderbreking van de transportdienst door een aangeslotene\n                                             aan hem is gemeld, een begin maakt met de werkzaamheden die moeten leiden tot de opheffing\n                                             van de onderbreking en aangeslotenen op netten met een spanningsniveau van 25 kV of\n                                             meer desgevraagd informeert over de omvang van de onderbreking, de te verwachten duur\n                                             en de door de netbeheerder te nemen maatregelen; en\n\nj. aan door een onderbreking van de transportdienst getroffen aangeslotenen op hun verzoek\n                                             binnen tien werkdagen een verklaring van het ontstaan van de onderbreking geeft. Indien\n                                             dit binnen deze termijn niet mogelijk is, geeft de netbeheerder binnen genoemde termijn\n                                             aan wanneer de aangeslotene de verklaring van de netbeheerder mag verwachten.\n\nIndien en voor zover door de netbeheer in overleg met de aangeslotene voor een of\n                                       meer van de in de artikelen 8.2 tot en met 8.4 genoemde kwaliteitscriteria afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn deze afspraken\n                                       van toepassing in plaats van de desbetreffende in de artikelen 8.2 tot en met 8.4\n                                       genoemde kwaliteitscriteria.\n\nDe netbeheerder handelt een verzoek van een aangeslotene tot verstrekking van EAN-codes,\n                                       als bedoeld in artikel 2.4, negende en twaalfde lid, en artikel 5.9, binnen tien werkdagen af. Indien afhandeling binnen deze periode niet mogelijk is,\n                                       ontvangt de aangeslotene binnen vijf werkdagen bericht binnen welke termijn een reactie\n                                       kan worden verwacht.\n\n1 Vanaf het moment dat een aangeslotene de netbeheerder heeft verzocht ge\u00efnformeerd\n                                             te worden over opgetreden spanningsdips, geeft de netbeheerder, nadat een hinderlijke\n                                             spanningsdip door de netbeheerder is gesignaleerd of door een aangeslotene aan de\n                                             netbeheerder is gemeld:\n\na. de aangeslotene binnen tien werkdagen een indicatie van de oorzaak van de hinderlijke\n                                                   spanningsdip;\n\nb. zo spoedig mogelijk aan welke maatregelen hij treft ter voorkoming van toekomstige\n                                                   hinderlijke spanningsdips dan wel beargumenteert hij waarom maatregelen niet nodig\n                                                   zijn.\n\n2 De netbeheerder maakt informatie omtrent de diepte en duur alsmede de vermoedelijke\n                                             oorzaak van de in het eerste lid bedoelde spanningsdips zo spoedig mogelijk, doch\n                                             uiterlijk binnen tien werkdagen openbaar op zijn website.\n\n3 Indien de spanningsdip zijn oorsprong vindt in de installatie van de aangeslotene\n                                             is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de desbetreffende aangeslotene\n                                             jegens de netbeheerder.\n\n1 De netbeheerder betaalt, uitgezonderd de in het tweede lid genoemde omstandigheden,\n                                             aan aangeslotenen op zijn net bij wie de transportdienst ten gevolge van een storing\n                                             wordt onderbroken, een compensatievergoeding ter hoogte van het hieronder genoemde\n                                             bedrag:\n\na. ingeval van een onderbreking van de transportdienst ten gevolge van een storing in\n                                                   een net met een spanningsniveau tot en met 1 kV:\n\n1\u00b0. per aansluiting gelijk aan 1 x 10 A op een net met een spanningsniveau tot en met\n                                                         1\u00a0kV: \u20ac\u00a00,\u2013 bij een onderbreking korter dan 4\u00a0uur dan wel \u20ac\u00a010,\u2013 bij een onderbreking\n                                                         van 4\u00a0uur tot 8 uur, vermeerderd met \u20ac\u00a05,\u2013 voor elke volgende aaneengesloten periode\n                                                         van 4\u00a0uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking.\n\n2\u00b0. per 1-fase aansluiting groter dan 1 x 10 A en per 3-fase aansluiting kleiner dan of\n                                                         gelijk aan 3 x 25 A op een net met een spanningsniveau tot en met 1\u00a0kV: \u20ac\u00a00,\u2013 bij\n                                                         een onderbreking korter dan 4\u00a0uur dan wel \u20ac\u00a035,\u2013 bij een onderbreking van 4\u00a0uur tot\n                                                         8 uur, vermeerderd met \u20ac\u00a020,\u2013 voor elke volgende aaneengesloten periode van 4\u00a0uur,\n                                                         uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking.\n\n3\u00b0. per aansluiting groter dan 3 x 25 A op een net met een spanningsniveau tot en met\n                                                         1\u00a0kV: \u20ac\u00a00,\u2013 bij een onderbreking korter dan 4\u00a0uur dan wel \u20ac\u00a0195,\u2013 bij een onderbreking\n                                                         van 4\u00a0uur tot 8 uur, vermeerderd met \u20ac\u00a0100,\u2013 voor elke volgende aaneengesloten periode\n                                                         van 4\u00a0uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking.\n\nb. ingeval van een onderbreking van de transportdienst ten gevolge van een storing in\n                                                   een net met een spanningsniveau van 1\u00a0kV tot 35 kV:\n\n1\u00b0. per aansluiting gelijk aan 1 x 10 A op een net met een spanningsniveau tot en met\n                                                         1\u00a0kV: \u20ac\u00a00,\u2013 bij een onderbreking korter dan 4\u00a0uur dan wel \u20ac\u00a010,\u2013 bij een onderbreking\n                                                         van 4\u00a0uur tot 8 uur, vermeerderd met \u20ac\u00a05,\u2013 voor elke volgende aaneengesloten periode\n                                                         van 4\u00a0uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking.\n\n2\u00b0. per 1-fase aansluiting groter dan 1 x 10A en per 3-fase aansluiting kleiner dan of\n                                                         gelijk aan 3 x 25 A op een net met een spanningsniveau tot en met 1\u00a0kV \u20ac\u00a00,\u2013 bij een\n                                                         onderbreking korter dan 4\u00a0uur dan wel \u20ac\u00a035,\u2013 bij een onderbreking van 4\u00a0uur tot 8\n                                                         uur vermeerderd met \u20ac\u00a020,\u2013 voor elke volgende aaneengesloten periode van 4\u00a0uur, uit\n                                                         te betalen binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking.\n\n3\u00b0. per aansluiting groter dan 3 x 25 A op een net met een spanningsniveau tot en met\n                                                         1\u00a0kV: \u20ac\u00a00,\u2013 bij een onderbreking korter dan 2 uur dan wel \u20ac\u00a0195,\u2013 bij een onderbreking\n                                                         van 2 uur tot 8 uur, vermeerderd met \u20ac\u00a0100,\u2013 voor elke volgende aaneengesloten periode\n                                                         van 4\u00a0uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking.\n\n4\u00b0. per aansluiting op een net met een spanningsniveau van 1\u00a0kV tot 35 kV: \u20ac\u00a00,\u2013 bij een\n                                                         onderbreking korter dan 2 uur dan wel \u20ac\u00a0910,\u2013 bij een onderbreking van 2 uur tot 8\n                                                         uur, vermeerderd met \u20ac\u00a0500,\u2013 voor elke volgende aaneengesloten periode van 4\u00a0uur,\n                                                         uit te betalen bij de eerstvolgende jaar- respectievelijk maandafrekening.\n\nc. ingeval van een onderbreking van de transportdienst ten gevolge van een storing in\n                                                   een net met een spanningsniveau van 35 kV of hoger:\n\n1\u00b0. per aansluiting gelijk aan 1 x 10 A op een net met een spanningsniveau tot en met\n                                                         1\u00a0kV: \u20ac\u00a00,\u2013 bij een onderbreking korter dan 4\u00a0uur dan wel \u20ac\u00a010,\u2013 bij een onderbreking\n                                                         van 4\u00a0uur tot 8 uur, vermeerderd met \u20ac\u00a05,\u2013 voor elke volgende aaneengesloten periode\n                                                         van 4\u00a0uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking.\n\n2\u00b0. per 1-fase aansluiting groter dan 1 x 10A en per 3-fase aansluiting kleiner dan of\n                                                         gelijk aan 3 x 25 A op een net met een spanningsniveau tot en met 1\u00a0kV: \u20ac\u00a00,\u2013 bij\n                                                         een onderbreking korter dan 4\u00a0uur dan wel \u20ac\u00a035,\u2013 bij een onderbreking van 4\u00a0uur tot\n                                                         8 uur, vermeerderd met \u20ac\u00a020,\u2013 voor elke volgende aaneengesloten periode van 4\u00a0uur,\n                                                         uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking.\n\n3\u00b0. per aansluiting groter dan 3 x 25 A op een net met een spanningsniveau tot en met\n                                                         1\u00a0kV: \u20ac\u00a00,\u2013 bij een onderbreking korter dan 1 uur dan wel \u20ac\u00a0195,\u2013 bij een onderbreking\n                                                         van 1 uur tot 8 uur, vermeerderd met \u20ac\u00a0100,\u2013 voor elke volgende aaneengesloten periode\n                                                         van 4\u00a0uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking.\n\n4\u00b0. per aansluiting op een net met een spanningsniveau van 1\u00a0kV tot 35 kV: \u20ac\u00a00,\u2013 bij een\n                                                         onderbreking korter dan 1 uur dan wel \u20ac\u00a0910,\u2013 bij een onderbreking van 1 uur tot 8\n                                                         uur, vermeerderd met \u20ac\u00a0500,\u2013 voor elke volgende aaneengesloten periode van 4\u00a0uur,\n                                                         uit te betalen bij de eerstvolgende jaar- respectievelijk maandafrekening.\n\n5\u00b0. per aansluiting op een net met een spanningsniveau van 35 kV en hoger: \u20ac\u00a00,\u2013 bij een\n                                                         onderbreking korter dan 1 uur dan wel \u20ac\u00a00,35 per kWgecontracteerd bij een onderbreking\n                                                         van 1 uur tot 8 uur, vermeerderd met \u20ac\u00a00,20 per kWgecontracteerd voor elke volgende\n                                                         aaneengesloten periode van 4\u00a0uur, uit te betalen bij de eerstvolgende jaar- respectievelijk\n                                                         maandafrekening.\n\n2 De in het eerste lid genoemde verplichting geldt niet:\n\na. wanneer een onderbreking van de transportdienst het gevolg is van een automatische\n                                                   afschakeling van belasting als bedoeld in artikel 9.26, eerste lid, of een handmatige afschakeling van belasting op verzoek van de netbeheerder van\n                                                   het landelijk hoogspanningsnet als bedoeld in artikel 9.20;\n\nb. wanneer de netbeheerder kan aantonen dat deze netbeheerder als gevolg van een extreme\n                                                   situatie niet binnen de hersteltijden, als bedoeld in het eerste lid, een onderbreking\n                                                   kan herstellen. Met een extreme situatie wordt bedoeld een incident dat zo weinig\n                                                   voorkomt dat het oneconomisch zou zijn om daarmee rekening te houden in de reguleringssystematiek\n                                                   en dat bovendien niet be\u00efnvloed kan worden door de netbeheerder. Een incident is een\n                                                   niet te voorziene gebeurtenis of situatie die redelijkerwijs buiten de controle van\n                                                   een netbeheerder ligt en niet te wijten is aan een fout van een netbeheerder. Hierbij\n                                                   kan gedacht worden aan aardbevingen, overstromingen, uitzonderlijke weersomstandigheden,\n                                                   terroristische aanslagen en oorlog;\n\nc. wanneer een onderbreking van de transportdienst het gevolg is van een storing in een\n                                                   net met een spanningsniveau van 220 kV of hoger;\n\nd. voor aansluitingen ten behoeve van openbare verlichting alsmede voor (overige) aansluitingen\n                                                   in de categorie kleiner dan of gelijk aan 1x6\u00a0A;\n\ne. voor aansluitingen op het net op zee; of\n\nf. wanneer een vergoeding wordt betaald op grond van artikel\u00a08.10.\n\n3 Indien een onderbreking van de transportdienst zijn oorsprong vindt in het net van\n                                             een andere netbeheerder, komen de in het eerste lid bedoelde compensatievergoedingen\n                                             voor rekening van de netbeheerder van het net waarin de onderbreking zijn oorsprong\n                                             vindt.\n\n4 De in het eerste lid genoemde termijnen vangen voor alle door de onderbreking van\n                                             de transportdienst getroffen aangeslotenen aan op het moment dat de netbeheerder de\n                                             eerste melding van die onderbreking van een aangeslotene ontvangt of, indien dat eerder\n                                             is, op het moment van vaststelling van de onderbreking door de netbeheerder.\n\n5 In aanvulling op het eerste lid geldt dat indien de aangeslotene en de netbeheerder\n                                             variabel recht op transport zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 7.1, derde lid, voor desbetreffende aansluiting alleen de uren waarvoor transport door de netbeheerder\n                                             aan de aangeslotene beschikbaar zou hebben gesteld, meetellen voor de bepaling van\n                                             de compensatievergoeding.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet rapporteert jaarlijks aan de ACM\n                                             het aantal registraties van de frequentiegradi\u00ebnt met de volgende kenmerken:\n\na. 2 Hertz per seconde als voortschrijdend gemiddelde over een tijdvenster van 500 milliseconden;\n\nb. 1 Hertz per seconde als voortschrijdend gemiddelde over een tijdvenster van 500 milliseconden;\n\nc. 0,5 Hertz per seconde als voortschrijdend gemiddelde over een tijdvenster van 500\n                                                   milliseconden.\n\n1 De netbeheerder dient een vergoeding te betalen bij het afschakelen van een elektriciteitsproductie-eenheid\n                                             die is aangesloten op een hoogspanningsnet zonder enkelvoudige storingsreserve, dan\n                                             wel op het onderliggende net, indien:\n\n\u2013 er sprake is van een uitvalsituatie gedurende normaal bedrijf; en\n\n\u2013 de uitvalsituatie langer duurt dan de compensatievrije hersteltijden genoemd in de\n                                                   compensatieregeling in artikel\u00a08.8, eerste lid.\n\n2 Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt aangesloten bij de elementen\n                                             uit artikel\u00a013, zevende lid, van Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5\u00a0juni 2019 betreffende de interne markt\n                                             voor elektriciteit.\n\n1 Indien een aangeslotene een netbeheerder verzoekt om een aansluiting met een doorlaatwaarde\n                                             kleiner dan of gelijk aan 3 x 80A op het door hem beheerde net, dan wel om een wijziging\n                                             van een bestaande aansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3 x\n                                             80A, realiseert de netbeheerder deze aansluiting of wijziging binnen een redelijke\n                                             termijn, tenzij er sprake is van overmacht.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde termijn is in ieder geval verstreken na:\n\na. 12 weken na ontvangst van de acceptatie van de offerte indien het verzoek een wijziging\n                                                   betreft van een bestaande aansluiting waarbij geen grondwerkzaamheden nodig zijn;\n\nb. 18 weken na ontvangst van de acceptatie van de offerte indien het verzoek een nieuwe\n                                                   aansluiting betreft, of een wijziging van een bestaande aansluiting waarbij sprake\n                                                   is van grondwerkzaamheden;\n\n3 De aangeslotene kan een langere termijn verzoeken dan de in het tweede lid onderdeel\n                                             a of b, of vierde lid, vastgestelde termijn. Tevens kan de netbeheerder de aangeslotene\n                                             verzoeken of hij expliciet akkoord wil gaan een langere termijn.\n\n4 Indien de netbeheerder geen aanbod doet voor het uitvoeren van transport overeenkomstig\n                                             de bepalingen van artikel 9.6, derde lid en de periode tussen het verzoek en de beschikbaarheid van het transport langer is\n                                             dan de termijn bedoeld in het tweede lid, onderdelen a of b, bedraagt de aansluittermijn\n                                             in afwijking van het tweede lid de periode tot de beschikbaarheid van het transport,\n                                             met een maximum van 52 weken.\n\n5 Als er sprake is van overmacht, als bedoeld in het eerste lid, brengt de netbeheerder\n                                             de aangeslotene hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Een beroep op overmacht\n                                             is mogelijk tot het verstrijken van de op grond van het tweede, derde of vierde lid\n                                             van toepassing zijnde termijn.\n\n1 Netbeheerders stellen aangeslotenen in staat, vrijwillig tegen vooraf met de netbeheerder\n                                                overeengekomen voorwaarden overeenkomstig de specificaties in bijlage 12, een bijdrage te leveren aan het oplossen van fysieke congestie, door al of niet\n                                                tijdelijk (deels) af te zien van het gebruik van het hun overeenkomstig artikel 7.1 toekomende recht op transport. Aangeslotenen wijzen hiertoe desgewenst een CSP aan.\n\n2 Netbeheerders stellen aangeslotenen die beschikken over een aansluiting waarvan de\n                                                allocatiemethode van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.3, onderdeel s, van de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde \u201ctelemetrie\u201d of \u201cslimme-meter-allocatie\u201d heeft, in staat dagelijks het\n                                                vermogen dat de volgende dag of gedurende de dag meer of minder kan worden afgenomen,\n                                                respectievelijk meer of minder kan worden geproduceerd, ter beschikking te stellen\n                                                van de netbeheerder door middel van het indienen van biedingen, tegen door de netbeheerder\n                                                vast te stellen procedures en specificaties overeenkomstig bijlage 11. Aangeslotenen wijzen hiertoe een CSP aan.\n\n3  Aangeslotenen, niet zijnde netbeheerders, met een gecontracteerd transportvermogen\n                                                voor afname of voor invoeding van meer dan 60 MW zijn verplicht om tegen vooraf met\n                                                de netbeheerder overeengekomen voorwaarden een bijdrage te leveren aan het oplossen\n                                                van fysieke congestie in het net waarop deze aangeslotenen zijn aangesloten of in\n                                                een bovenliggend net en wijzen hiertoe een CSP aan.\n\n4  Indien sprake is van een congestiegebied als bedoeld in artikel 9.9, eerste lid, kan de netbeheerder aangeslotenen, niet zijnde netbeheerders, met een gecontracteerd\n                                                transportvermogen voor afname of voor invoeding van meer dan 1 MW verplichten een\n                                                aanbod te doen om tegen met de netbeheerder overeen te komen voorwaarden een bijdrage\n                                                te leveren aan het oplossen van fysieke congestie in het net waarop deze aangeslotenen\n                                                zijn aangesloten of in een bovenliggend net op grond van de congestiemanagementdiensten\n                                                als bedoeld in artikel 9.31, eerste lid. Aangeslotenen wijzen hiertoe een CSP aan.\n\n5 De in het vierde lid bedoelde verplichting wordt ten minste \u00e9\u00e9n maand van te voren\n                                                bekendgemaakt door middel van publicatie op de in artikel 9.8 bedoelde website.\n\n6 De netbeheerder maakt, ten behoeve van de verificatie en de financi\u00eble afhandeling\n                                                bij de uitvoering van het in het eerste en tweede lid bepaalde, gebruik van meetgegevens\n                                                per onbalansverrekeningsperiode, geregistreerd door:\n\na. meetinrichtingen bij het overdrachtspunt van aansluitingen en die hij op grond van\n                                                      paragraaf 6.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas van de desbetreffende meetverantwoordelijken ontvangen heeft;\n\nb. meetinrichtingen bij het overdrachtspunt van kleinverbruikaansluitingen en die hij\n                                                      uit die meetinrichting heeft uitgelezen.\n\n7 De netbeheerder stemt bij maatregelen, die de netten van andere netbeheerders be\u00efnvloeden,\n                                                de voorgenomen acties af met de desbetreffende netbeheerders. Indien maatregelen worden\n                                                gevraagd in een net van een andere netbeheerder, is daarvoor instemming van de netbeheerder\n                                                van het desbetreffende net nodig.\n\n8 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet co\u00f6rdineert indien hij dit noodzakelijk\n                                                acht uit hoofde van zijn wettelijke taken overeenkomstig artikel 16, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998, dan wel op verzoek van andere relevante netbeheerders, de te nemen maatregelen,\n                                                als bedoeld in artikel 9.2, derde lid, onderdelen a en b, artikel 9.41, vierde, vijfde en zesde lid en artikel 9.45, vierde, vijfde en zesde lid. Hij maakt daarbij gebruik van het hem overeenkomstig artikel 9.1 of artikel 9.19 ter beschikking gestelde vermogen.\n\n1 De netbeheerders controleren mede op basis van de ingediende prognoses als bedoeld\n                                                in artikel 13.11, achtste lid en negende lid, 13.12, zevende en achtste lid, 13.13, zesde en zevende lid, 13.14, zesde en zevende lid, 13.15 zevende, achtste en negende lid, artikel 13.17, zevende, achtste en negende lid, of transportproblemen te verwachten zijn. De netbeheerders hanteren daarbij bedrijfsvoeringscriteria\n                                                voor de veilig toelaatbare transporten.\n\n2 In geval van koppeling tussen twee distributienetten controleren beide betrokken netbeheerders\n                                                of er transportproblemen te verwachten zijn.\n\n3 Indien in de operationele planning (dagelijkse voorbereiding) de netbeheerder in zijn\n                                                net een transportprobleem constateert, treft de netbeheerder maatregelen om het transportprobleem\n                                                tegen de laagst mogelijke kosten op te lossen. De netbeheerder:\n\na. bepaalt de te nemen maatregelen en verifieert de effectiviteit van deze maatregelen\n                                                      door een (loadflow)analyse uit te voeren op de betrouwbaarheid van het transport van\n                                                      elektriciteit;\n\nb. maakt bij het oplossen gebruik van het hem overeenkomstig artikel 9.1, tweede en derde lid, ter beschikking gestelde vermogen of het op grond van artikel 9.1, eerste lid, ter\n                                                      beschikking gestelde vermogen indien op grond van bijlage 12, zesde lid, inzet na gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt op de dag voorafgaande\n                                                      aan het transport van het ter beschikking gestelde vermogen is afgesproken en, indien\n                                                      het de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet betreft, tevens van het in\n                                                      artikel 9.19 bedoelde vermogen;\n\nc. stuurt, indien de maatregelen als bedoeld in onderdeel b niet afdoende zijn om het\n                                                      transportprobleem op te heffen, verzoeken aan de desbetreffende aangeslotenen om meer\n                                                      respectievelijk minder te produceren of af te nemen en geeft aan waar en hoe lang\n                                                      de gevraagde acties duren; en\n\nd. zorgt er voor dat de onbalans ten gevolge van de maatregel wordt opgeheven, door per\n                                                      onbalansverrekeningsperiode per afgeroepen bieding dan wel opgedragen capaciteitsvermindering\n                                                      elders een gelijke tegengestelde hoeveelheid vermogen af te roepen voor dezelfde onbalansverrekeningsperiode.\n                                                      Hij maakt daarvoor gebruik van het hem overeenkomstig artikel 9.1, tweede en derde lid, ter beschikking gestelde vermogen of het op grond van artikel 9.1, eerste lid ter\n                                                      beschikking gestelde vermogen indien op grond van bijlage 12 inzet na gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt op de dag voorafgaande aan het\n                                                      transport van het ter beschikking gestelde vermogen is afgesproken en, indien het\n                                                      de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet betreft, tevens van het in artikel 9.19 bedoelde vermogen.\n\n4 Indien na het oplossen van het transportprobleem de mogelijkheid bestaat dat in hetzelfde\n                                                net opnieuw \u00e9\u00e9n of meer transportproblemen optreden kan de netbeheerder van dat net,\n                                                in afwijking van artikel 7.1, tweede lid, restricties opleggen aan aangeslotenen of BRP\u2019s. De restrictie houdt in dat de netbeheerder,\n                                                gedurende de tijd waarvoor de restrictie geldt, wijzigingen van prognoses als bedoeld\n                                                in artikel 13.11, negende lid, artikel 13.12, achtste lid, artikel 13.13, zevende lid, artikel 13.14, zevende lid, artikel 13.15, achtste lid, en artikel 13.17, achtste lid niet accepteert indien deze leiden tot nieuwe transportproblemen. In dat geval worden\n                                                wijzigingen van prognoses als bedoeld in artikel 9.35, vierde en vijfde lid eveneens niet geaccepteerd.\n\n5 De netbeheerder publiceert de afroep van de maatregel als bedoeld in het vierde lid\n                                                op de in artikel 9.8 bedoelde website.\n\n6 In de communicatie als bedoeld in het vijfde lid, wordt aangegeven:\n\na. de richting waarvoor de restrictie geldt;\n\nb. de specifieke markttijdseenheid waarvoor de restrictie geldt;\n\nc. de plaats (net); en\n\nd. de acties die de netbeheerder reeds heeft genomen om het transportprobleem op te lossen\n                                                      gedurende de specifieke markttijdseenheden waarvoor de marktrestrictie geldt en de\n                                                      hierbij gerealiseerde volumes redispatch.\n\n7 De in het vierde lid genoemde restrictie wordt met onmiddellijke ingang opgeheven\n                                                zodra de noodzaak daartoe niet meer aanwezig is.\n\n8 Indien de restrictie opgeheven is, meldt de netbeheerder dit zo spoedig mogelijk aan\n                                                alle betrokkenen met een bericht op de in artikel 9.8 bedoelde website.\n\n9 De netbeheerder die een maatregel, als bedoeld in het derde lid, treft, verzorgt de\n                                                administratieve afhandeling daarvan, waaronder begrepen de financi\u00eble afrekening op\n                                                basis van de biedingen zoals genoemd in artikel 9.1 en 9.19. Indien een netbeheerder een bieding ontvangt van een aangeslotene in het netgebied\n                                                van een andere netbeheerder, wisselen de betrokken netbeheerders de ten behoeve van\n                                                de verificatie en financi\u00eble afrekening benodigde gegevens uit, waaronder begrepen\n                                                de op grond van paragraaf 13.2 en artikel 9.35 door of namens de aangeslotene aangeleverde gegevens en de in artikel 9.1, zesde\n                                                lid, onderdeel a bedoelde gegevens. De netbeheerders dragen onderling zorg voor een\n                                                correcte financi\u00eble afwikkeling tussen de netbeheerders.\n\n1 Indien in de uitvoering of de actuele bedrijfsvoering een transportprobleem ontstaat,\n                                                hanteert de netbeheerder de procedure als genoemd in artikel 9.2, derde en negende lid.\n\n2 In geval van dreigende grootschalige storingen is de netbeheerder bevoegd om belasting\n                                                af te schakelen of om opdracht te geven om meer of minder te produceren of om een\n                                                aangesloten regionale netbeheerder te verplichten de hoeveelheid te transporteren\n                                                werkzaam vermogen of blindvermogen te verminderen.\n\n3 In geval van een onverwachte onderbreking van de transportdienst die haar oorzaak\n                                                vindt in het net van de netbeheerder, kan de netbeheerder de transportdienst hervatten\n                                                zonder de aangeslotene voorafgaand te waarschuwen.\n\n4 In geval van dreigende grootschalige storingen heeft de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet voorrang boven de overige netbeheerders ten aanzien van het aanspreken\n                                                van producenten ten behoeve van productieverschuivingen of andere beschikbare middelen.\n\n5 De netbeheerders spreken met elkaar af wie de koppelverbinding sluit.\n\n1 In aanvulling op de raming van de benodigde transportcapaciteit als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas ten behoeve van het opstellen van het investeringsplan als bedoeld in artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998, beoordeelt de netbeheerder periodiek de ontwikkeling op korte termijn van de benodigde\n                                                transportcapaciteit in zijn net, rekening houdend met de van toepassing zijnde netontwerpcriteria\n                                                en operationele veiligheidsgrenzen.\n\n2 De netbeheerder beoordeelt bij elke aanvraag om het doen van een aanbod voor het uitvoeren\n                                                van transport de toereikendheid van de in het desbetreffende net beschikbare transportcapaciteit\n                                                om te voldoen aan de gevraagde transportcapaciteit.\n\n1 De netbeheerder hanteert bij de beoordeling van de aanwezige transportcapaciteit in\n                                                een net de volgende aspecten:\n\na. de technische capaciteit van het net;\n\nb. de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele veiligheidsgrenzen met\n                                                      inachtneming van artikel 16, eerste lid, onderdeel d, van de Elektriciteitswet 1998.\n\n2 De netbeheerder hanteert bij de beoordeling van de benodigde transportcapaciteit in\n                                                een net de volgende aspecten:\n\na. de periode over welke de beoordeling benodigd is;\n\nb. het totaal van het gecontracteerd transportvermogen;\n\nc. het meest aannemelijke profiel voor de belasting van het beperkende netelement op\n                                                      basis van een berekening van het verwachte profiel en richting van transport van de\n                                                      aangeslotenen, rekening houdend met de topologie van het net;\n\nd. informatie die hij op grond van paragraaf 13.2 ontvangt;\n\ne. de mogelijkheden om overeenkomstig artikel 9.1, eerste lid, fysieke congestie op te lossen; en\n\nf. overheidsbeleid dat van invloed is op de inrichting van het net, als bedoeld in artikel 2.3, onderdeel c, subonderdeel 3\u00b0 van de Regeling investeringsplan en kwaliteit\n                                                         elektriciteit en gas.\n\n3 De beoordelingen genoemd in het eerste en tweede lid worden uitgewerkt in de vorm\n                                                van scenario\u2019s.\n\n4 De beschikbare transportcapaciteit is het deel van de aanwezige transportcapaciteit\n                                                welke niet wordt ingezet om aan de benodigde transportcapaciteit te voldoen en is\n                                                gelijk aan het verschil tussen de aanwezige transportcapaciteit en de benodigde transportcapaciteit.\n\n5 Wanneer de benodigde transportcapaciteit, inclusief de eventuele gevraagde transportcapaciteit,\n                                                de aanwezige transportcapaciteit overschrijdt, maakt de netbeheerder een inschatting\n                                                van de hoeveelheid niet te transporteren elektriciteit inclusief onzekerheidsmarge.\n\n1 Indien bij een verzoek om het doen van een aanbod voor het uitvoeren van transport\n                                                de gevraagde transportcapaciteit de beschikbare transportcapaciteit als bedoeld in\n                                                artikel 9.5, vierde lid, overschrijdt, onderzoekt de netbeheerder de mogelijkheden om op korte termijn de\n                                                gevraagde transportcapaciteit en beschikbare transportcapaciteit met elkaar in overeenstemming\n                                                te brengen. De netbeheerder onderzoekt daartoe:\n\na. de mogelijkheid om de gevraagde transportcapaciteit te verlagen;\n\nb. de mogelijkheid om door middel van technische maatregelen anders dan netverzwaring\n                                                      de beschikbare transportcapaciteit te vergroten;\n\nc. de mogelijkheid overeenkomstig artikel 9.1, eerste lid, het optreden van fysieke congestie op te lossen;\n\nd. volgens de procedure van de artikelen 9.9 tot en met 9.11, de mogelijkheid om congestiemanagement overeenkomstig paragraaf 9.9 en 9.10 toe te passen;\n\ne. in het geval van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig\n                                                      artikel 9.1, tweede en derde lid en artikel 9.19, het optreden van fysieke congestie op te lossen.\n\n2 Indien uit het onderzoek als bedoeld in het eerste lid blijkt dat het met \u00e9\u00e9n of meer\n                                                van de genoemde mogelijkheden lukt de gevraagde transportcapaciteit in overeenstemming\n                                                te brengen met de beschikbare transportcapaciteit, voert de netbeheerder dit zo snel\n                                                mogelijk uit.\n\n3 Indien uit het onderzoek als bedoeld in het eerste lid blijkt dat er geen of onvoldoende\n                                                mogelijkheid is om de gevraagde transportcapaciteit en de beschikbare transportcapaciteit\n                                                met elkaar in overeenstemming te brengen, is de netbeheerder niet verplicht een aanbod\n                                                te doen voor het uitvoeren van transport als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. De aanvrager krijgt in dat geval de mogelijkheid om zijn verzoek zodanig aan te\n                                                passen dat de gevraagde transportcapaciteit kleiner wordt dan, of gelijk wordt aan\n                                                de, beschikbare transportcapaciteit, met inachtneming van het eerste lid.\n\n4 De netbeheerder motiveert schriftelijk aan de verzoeker dat hij geen aanbod doet voor\n                                                het uitvoeren van transport.\n\n5 De netbeheerder handelt bij de uitvoering van dit artikel aanvragen als bedoeld in\n                                                het eerste lid af in volgorde van binnenkomst. Wanneer een aanvrager op basis van\n                                                het derde lid zijn verzoek om het doen van een aanbod voor het uitvoeren van transport\n                                                wijzigt, blijft zijn initi\u00eble plaats bij de volgorde van behandeling behouden.\n\n1 Indien de netbeheerder op grond van artikel 9.4, eerste lid, voorziet dat met inachtneming van artikel 16, eerste lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998, in een net de beschikbare transportcapaciteit, als bedoeld in artikel 9.5, vierde lid, ontoereikend is en er geen sprake is van een verzoek om het doen van een aanbod\n                                                voor het uitvoeren van transport maar van groei binnen de tussen de aangeslotenen\n                                                en de netbeheerder overeengekomen capaciteit van de aansluitingen, of wanneer binnen\n                                                een congestiegebied de marktomstandigheden veranderen, onderzoekt de netbeheerder\n                                                de mogelijkheden om op korte termijn de benodigde transportcapaciteit en de aanwezige\n                                                transportcapaciteit met elkaar in overeenstemming te brengen. De netbeheerder onderzoekt\n                                                daartoe:\n\na. de mogelijkheid om door middel van technische maatregelen anders dan netverzwaring\n                                                      de beschikbare transportcapaciteit te vergroten;\n\nb. de mogelijkheid overeenkomstig artikel 9.1, eerste lid, het optreden van fysieke congestie op te lossen;\n\nc. volgens de procedure van de artikelen 9.9 tot en met 9.11 de mogelijkheid om congestiemanagement overeenkomstig paragraaf 9.9 en 9.10 toe te passen;\n\nd. in het geval van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, de mogelijkheid\n                                                      om overeenkomstig artikel 9.1, tweede en derde lid en artikel 9.19, het optreden van fysieke congestie op te lossen.\n\n2 Indien uit het onderzoek als bedoeld in het eerste lid blijkt dat het met \u00e9\u00e9n of meer\n                                                van de genoemde mogelijkheden lukt de benodigde transportcapaciteit in overeenstemming\n                                                te brengen met de aanwezige transportcapaciteit, voert de netbeheerder dit zo snel\n                                                mogelijk uit.\n\n3 Indien uit het in het eerste lid bedoelde onderzoek blijkt dat er op korte termijn\n                                                geen of onvoldoende mogelijkheid is om de benodigde transportcapaciteit in overeenstemming\n                                                te brengen met de aanwezige transportcapaciteit, past de netbeheerder de procedure\n                                                overeenkomstig de paragrafen 9.9 en 9.11 toe om de benodigde transportcapaciteit te verlagen.\n\n4 Wanneer binnen een congestiegebied de marktomstandigheden veranderen, als bedoeld\n                                                in het eerste lid, door een wijziging in het beschikbare aanbod van flexibiliteitsdiensten\n                                                als bedoeld in artikel 9.31, eerste lid, onderzoekt de netbeheerder of in het congestiegebied aan artikel 13, derde lid,\n                                                onder c of d, van Verordening (EU) 2019/943 wordt voldaan en gaat de netbeheerder indien mogelijk over tot de toepassing van\n                                                congestiemanagement overeenkomstig paragrafen 9.9 en 9.10.\n\nNetbeheerders communiceren op een publiek toegankelijke website richting aangeslotenen\n                                          en overige belanghebbenden over de uitvoering van de artikelen 9.1, 9.2, 9.9, 9.10, 9.11, 9.30, 9.32, 9.33 en paragrafen 9.10 en 9.11.\n\n1 De netbeheerder meldt op grond van artikel 9.6, eerste lid of artikel 9.7, eerste lid door middel van een vooraankondiging op de in artikel 9.8 bedoelde website dat er voor een afgebakend en duidelijk gedefinieerd gebied dat\n                                                geen kritiek netwerkelement omvat overeenkomstig artikel 2(69) van de Verordening (EU) 2019/943, sprake kan zijn van een tekort aan beschikbare transportcapaciteit.\n\n2 Indien de in het eerste lid bedoelde situatie zich voordoet op de deelnetten van gekoppelde\n                                                netten die door verschillende netbeheerders worden beheerd, doen de netbeheerders\n                                                van die netten gezamenlijk de vooraankondiging dat er sprake kan zijn van een tekort\n                                                aan beschikbare transportcapaciteit. In dat geval dient in de rest van dit artikel\n                                                en in de artikelen 9.10 en 9.11 in plaats van \u2018de netbeheerder\u2019 gelezen te worden \u2018de betrokken netbeheerders\u2019. Voor\n                                                zover nodig en beschikbaar delen de betrokken netbeheerders onderling de informatie\n                                                verkregen op grond van paragrafen 13.1 en 13.2.\n\n3 De in het eerste en tweede lid bedoelde vooraankondiging zal ten minste de volgende\n                                                gegevens bevatten:\n\na. het verwachte congestiegebied (geografische aanduiding);\n\nb. de periode waarin een tekort aan beschikbare transportcapaciteit wordt verwacht in\n                                                      dat gebied;\n\nc. de oorzaak van het verwachte tekort aan beschikbare transportcapaciteit;\n\nd. de in het verwachte congestiegebied totale benodigde en totale aanwezige transportcapaciteit;\n\ne. een planning van de netverzwaring die ten minste de benodigde werkzaamheden en de\n                                                      periode benoemt die resteert tot het moment waarop het (de) net(ten) zodanig verzwaard,\n                                                      gewijzigd of uitgebreid is (zijn) dat geen sprake meer is van tekort aan beschikbare\n                                                      transportcapaciteit; en\n\nf. een uitnodiging aan belanghebbenden om met de netbeheerder in overleg te treden over\n                                                      mogelijkheden bij te dragen aan het oplossen van het verwachte structureel tekort\n                                                      aan beschikbare transportcapaciteit in het desbetreffende gebied.\n\n4 De netbeheerder zendt een afschrift van de vooraankondiging aan de Autoriteit Consument\n                                                en Markt.\n\n1 In het onderzoek, als bedoeld in artikel 9.6, eerste lid, en artikel 9.7, eerste lid, onderzoekt de netbeheerder voor een gebied waarvoor de netbeheerder een vooraankondiging\n                                                heeft afgegeven, de mogelijkheden voor de toepassing van congestiemanagement overeenkomstig\n                                                paragraaf 9.9 en 9.10.\n\n2 De volgende uitzonderingen gelden voor het toepassen van congestiemanagement, als\n                                                bedoeld in het eerste lid:\n\na. de netbeheerder hoeft geen congestiemanagement toe te passen als de periode van het\n                                                      verwachte tekort aan beschikbare transportcapaciteit korter duurt dan 1 jaar en het\n                                                      congestiegebied in drie jaar daarvoor geen congestiegebied is geweest, of onderdeel\n                                                      uitmaakte van een of meer congestiegebieden beheerd door de desbetreffende netbeheerder;\n\nb. de netbeheerder past geen niet-marktgebaseerde redispatch toe om de vraag naar transport\n                                                      van verbruikende aangeslotenen te verminderen ten behoeve van een verzoek als bedoeld\n                                                      in artikel 9.6, eerste lid;\n\nc. de netbeheerder hoeft per congestiegebied geen congestiemanagement toe te passen voor\n                                                      de vraag naar transport waarvoor geldt dat de kosten voor congestiemanagement gedurende\n                                                      de periode vanaf de vooraankondiging als bedoeld in artikel 9.9, eerste lid, tot het moment dat er geen sprake meer is van een structureel tekort aan beschikbare\n                                                      transportcapaciteit, groter is dan de financi\u00eble grens. Deze financi\u00eble grens bedraagt\n                                                      1,02\u00a0euro per MWh van de hoeveelheid elektriciteit die met de aanwezige transportcapaciteit\n                                                      kan worden getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de periode waarvoor het\n                                                      congestiegebied is aangewezen;\n\nd. de netbeheerder hoeft geen congestiemanagement toe te passen voor de vraag naar transport\n                                                      waarvoor de benodigde transportcapaciteit groter is dan technische grens van de aanwezige\n                                                      transportcapaciteit. Deze technische grens bedraagt 110% van de aanwezige transportcapaciteit\n                                                      vermeerderd met het aanwezige regelbaar vermogen, tot een maximum van 150% van de\n                                                      aanwezige transportcapaciteit. Bij de bepaling van deze technische grens worden aansluitingen\n                                                      die gebruik maken van artikel 7.1, derde lid, niet betrokken;\n\ne. de technische grens als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d bedraagt 100% van de\n                                                      aanwezige transportcapaciteit indien het beperkende netelement gelegen is in het laagspanningsnet;\n                                                      of\n\nf. de netbeheerder hoeft geen congestiemanagement toe te passen voor de vraag naar transport\n                                                      waardoor het toegestane kortsluitvermogen van het net wordt overschreden.\n\n3 De netbeheerder publiceert het onderzoek, als bedoeld in het eerste lid, op de in\n                                                artikel 9.8 bedoelde website. Het onderzoeksrapport bevat ten minste de elementen als benoemd\n                                                in bijlage 14.\n\n4 Indien de netbeheerder het in het eerste lid bedoelde onderzoek heeft uitgevoerd op\n                                                grond van artikel 9.6, eerste lid, onderdeel d, en uit het in het eerste lid genoemde onderzoek blijkt dat congestiemanagement geen\n                                                oplossing biedt of de in artikel 9.9, eerste lid, gemelde vooraankondiging, om wat voor reden dan ook, is komen te vervallen, doet\n                                                de netbeheerder hiervan binnen \u00e9\u00e9n week na afronding van het onderzoek, of na het\n                                                bekend worden van elke andere reden, melding via de in artikel 9.8 bedoelde website. Deze melding zal ten minste bevatten:\n\na. het gebied waarop de melding betrekking heeft; en\n\nb. een verklaring waarom de vooraankondiging is komen te vervallen.\n\n5 Indien de netbeheerder het in het eerste lid bedoelde onderzoek heeft uitgevoerd op\n                                                grond van artikel 9.7, eerste lid, onderdeel c, en uit het in het eerste lid genoemde onderzoek blijkt dat congestiemanagement geen\n                                                oplossing biedt, doet de netbeheerder hiervan binnen \u00e9\u00e9n week na afronding van het\n                                                onderzoek, melding via de in artikel 9.8 bedoelde website. Deze melding zal ten minste bevatten:\n\na. het gebied waarop de melding betrekking heeft; en\n\nb. de termijn waarbinnen overgegaan zal worden op de procedure overeenkomstig de paragrafen 9.9 en 9.11. Deze termijn zal niet korter zijn dan een week.\n\n1 Indien op basis van het in artikel 9.10, eerste lid, genoemde onderzoek blijkt dat in het congestiegebied waarvoor een vooraankondiging\n                                                is afgegeven congestiemanagement overeenkomstig de paragrafen 9.9, 9.10 en 9.11 een oplossing biedt, doet de netbeheerder binnen \u00e9\u00e9n week na afronding van het onderzoek\n                                                aan de hierna in onderdeel a bedoelde aangeslotenen in het congestiegebied hiervan\n                                                melding. De melding bevat in ieder geval de volgende gegevens:\n\na. een aanduiding van het congestiegebied door middel van een lijst van EAN-codes in\n                                                      het desbetreffende gebied die op grond van Verordening (EU) 2016/679 gepubliceerd mogen worden en een geografische beschrijving van het betrokken gebied\n                                                      met het desbetreffende net in dat gebied;\n\nb. de ingangsdatum van het verwachte structureel tekort aan beschikbare transportcapaciteit;\n\nc. de verwachte periode waarvoor het congestiegebied is aangewezen;\n\nd. een onderbouwing en motivering, op grond waarvan duidelijk blijkt dat er binnen het\n                                                      gestelde gebied sprake is van een structureel tekort aan beschikbare transportcapaciteit;\n                                                      en\n\ne. een onderbouwing en motivering van de onmogelijkheid om de fysieke congestie binnen\n                                                      de in onderdeel c genoemde periode op andere wijze op te lossen dan door het toepassen\n                                                      van congestiemanagement.\n\n2 De melding als bedoeld in het eerste lid, alsmede het in het eerste lid bedoelde onderzoek\n                                                en de uitkomsten daarvan, worden binnen \u00e9\u00e9n week na afronding van het in het eerste\n                                                lid bedoelde onderzoek gepubliceerd op de in artikel 9.8 bedoelde website. Het onderzoeksrapport bevat de elementen zoals benoemd in bijlage 14.\n\n3 De netbeheerder doet de in het eerste lid bedoelde melding tevens aan netbeheerders\n                                                van wie het net verbonden is met het net van het in het eerste lid bedoelde congestiegebied\n                                                en aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.\n\n4 Een netbeheerder rapporteert jaarlijks uiterlijk 30\u00a0april over het afgelopen kalenderjaar\n                                                aan de Autoriteit Consument en Markt over zijn congestiegebieden. De rapportage bevat\n                                                per congestiegebied in ieder geval:\n\na. de totale hoeveelheid elektriciteit die is getransporteerd;\n\nb. de totale inzet van capaciteitsbeperkingen, waarbij voor iedere inzet het verschil\n                                                      tussen de maximale verstrekte transportvermogen zoals vastgelegd in de aansluit- en\n                                                      transportovereenkomst, en het niveau waarop de transportbehoefte wordt beperkt (MW)\n                                                      wordt weergegeven, gerelateerd aan de duur van deze inzet (in uren);\n\nc. de totale inzet van redispatchproducten op grond van bijlage 11 in MWh, zowel binnen als buiten het congestiegebied; en\n\nd. de kosten aan congestiemanagement, onderverdeeld in de totale kosten voor:\n\n1\u00b0. de contracten op grond van bijlage 11, vijfde lid;\n\n2\u00b0. de contracten op grond van bijlage 12, tweede lid;\n\n3\u00b0. de kosten voor de inzet van capaciteitsbeperking; en\n\n4\u00b0. de kosten voor de inzet van redispatch.\n\n1 De netbeheerder past de vrijstellingen voor productie uit artikel 4a.1, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.2, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.3, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.3, onderdeel\u00a0b, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.4, eerste lid, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0 en artikel 4a.4, eerste lid, onderdeel\u00a0b, subonderdeel\u00a02\u00b0, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas toe indien de op grond van deze vrijstellingen aan te sluiten of aangesloten productie\n                                                afkomstig is van elektriciteitsproductie-eenheden die, overeenkomstig artikel\u00a03.15, dertiende lid, automatisch, voldoende snel en selectief kunnen worden afgeschakeld of afgeregeld\n                                                zonder dat ook verbruik mee wordt afgeschakeld, behoudens verbruik dat gerelateerd\n                                                is aan die elektriciteitsproductie-eenheid.\n\n2 In aanvulling op het eerste lid geldt dat de netbeheerder de vrijstellingen voor productie\n                                                uit artikel 4a.1, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.2, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.3, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.3, onderdeel\u00a0b, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.4, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel\u00a02\u00b0 en artikel 4a.4, eerste lid, onderdeel\u00a0b, subonderdeel\u00a02\u00b0, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas toepast indien de op grond van deze vrijstellingen aan te sluiten of aangesloten\n                                                elektriciteitsproductie-eenheid tevens voldoet aan de eisen van artikel 13.22, onafhankelijk van de grootte van de maximumcapaciteit van de aan te sluiten elektriciteitsproductie-eenheid.\n\n3 De netbeheerder kan bij het toepassen van de vrijstellingen voor productie uit artikel 4a.1, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.2, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.3, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.3, onderdeel\u00a0b, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.4, eerste lid, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0 en artikel 4a.4, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel\u00a02\u00b0, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas gebruik maken van de in artikel\u00a013, zesde lid, en artikel\u00a014, tweede lid, onderdeel\u00a0a,\n                                                van Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) bedoelde interface of de in artikel\u00a015, tweede lid, onderdeel\u00a0a, van Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) bedoelde regelbaarheid.\n\n4 Het netontwerp wordt ten minste getoetst aan:\n\na. de actuele en de te verwachten transporten van elektriciteit als bedoeld in het Besluit Investeringsplan kwaliteit elektriciteit en gas, paragraaf\u00a04a;\n\nb. de criteria met betrekking tot kortsluitvastheid als bedoeld in hoofdstuk\u00a03 van Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) en toegepast in hoofdstuk\u00a02 en artikel\u00a07.10, vierde lid;\n\nc. de criteria met betrekking tot de spannings- en blindvermogenshuishouding als bedoeld\n                                                      in paragraaf\u00a09.4;\n\nd. de isolatieco\u00f6rdinatie van netten met spanningsniveau hoger dan 1\u00a0kV als bedoeld in\n                                                      NEN-EN-IEC 60071;\n\ne. de criteria met betrekking tot de aanraakveiligheid als bedoeld in paragraaf\u00a07.3;\n\nf. de criteria met betrekking tot de kwaliteit van de netspanning, als bedoeld in paragraaf\u00a07.2; en\n\ng. de criteria met betrekking tot dynamische stabiliteit van de hoogspanningsnetten als\n                                                      bedoeld in hoofdstuk\u00a06 van Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO).\n\n5 De netbeheerder en de aangeslotene kunnen gezamenlijk overeenkomen dat de netbeheerder\n                                                de aansluiting afschakelt of afregelt, in plaats van alleen de elektriciteitsproductie-eenheid,\n                                                indien de aangeslotene er mee instemt dat in dat geval ook eventueel verbruik maximaal\n                                                tien minuten wordt afgeschakeld of afgeregeld.\n\n6 Indien na het optreden van een uitvalsituatie als bedoeld in artikel 4a.1, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.2, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.3, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.3, onderdeel\u00a0b, subonderdeel\u00a02\u00b0, artikel 4a.4, eerste lid, onderdeel\u00a0a, subonderdeel\u00a02\u00b0 en artikel 4a.4, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel\u00a02\u00b0, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas aangeslotenen gezamenlijk overeenkomen de afschakeling of afregeling uit te ruilen,\n                                                dienen zij hiertoe een verzoek in bij de netbeheerder. De netbeheerder zal een verzoek\n                                                hiertoe niet op onredelijke gronden weigeren.\n\n[Vervallen per 11-05-2023]\n\n1 De netbeheerder bepaalt de instelling van de helling en de referentiewaarde van de\n                                                automatische spanningsregeling van de elektriciteitsproductie-eenheid.\n\n2 Indien een elektriciteitsproductie-eenheid niet bijdraagt aan de blindvermogenshuishouding\n                                                in de normale toestand moet, de referentiewaarde binnen 15 minuten na constatering\n                                                van een afwijking naar een uitwisseling van 0 Mvar worden teruggebracht, tenzij anders\n                                                is overeengekomen.\n\n1 De netbeheerder is verantwoordelijk voor de spannings- en blindvermogenshuishouding\n                                                in het eigen net.\n\n2 Het blindvermogensbereik op het samenstel van alle aan de aansluiting tussen twee\n                                                netten gerelateerde overdrachtspunten op \u00e9\u00e9n locatie (dat wil zeggen: per onderstation)\n                                                is als volgt gespecificeerd:\n\na. regionale netten importeren uit het bovenliggende net maximaal 48% van de grootste\n                                                      waarde van de maximale import- en exportcapaciteit;\n\nb. bij import of export van werkzaam vermogen van meer dan 25% van de importcapaciteit\n                                                      exporteren zij naar het bovenliggende net niet meer dan 10% van de grootste waarde\n                                                      van de maximale import- en exportcapaciteit.\n\n3 Op grond van het tweede lid komt het blindvermogensbereik overeen met het groene gebied\n                                                in onderstaand P/Q-diagram.\n\n4 Bij import of export van werkzaam vermogen van niet meer dan 25% van de maximale importcapaciteit\n                                                is het toegestaan dat regionale netten maximaal 10% van de grootste waarde van de\n                                                maximale import- en exportcapaciteit exporteren naar het bovenliggende net indien\n                                                dit geen aantoonbare knelpunten veroorzaakt in een van beide netten; in geval van\n                                                aantoonbare hinder treden beide netbeheerders met elkaar in overleg en stellen een\n                                                gezamenlijke analyse op met als doel maatregelen vast te stellen waarmee voldaan kan\n                                                worden aan het gespecificeerde blindvermogensbereik.\n\n5 Indien het blindvermogensbereik niet voldoet aan het tweede en vierde lid, voeren\n                                                de betrokken netbeheerders achtereenvolgens de volgende stappen uit:\n\na. zij stellen vast of \u00e9\u00e9n van beide netbeheerders knelpunten constateert met betrekking\n                                                      tot bijvoorbeeld spanningseisen of blindvermogenshuishouding;\n\nb. indien knelpunten zijn geconstateerd, worden in beide betrokken netten de reeds aanwezige\n                                                      stationaire blindvermogenscompensatiemiddelen ingezet met als doel te voldoen aan\n                                                      het gespecificeerde blindvermogensbereik;\n\nc. indien de inzet van de reeds aanwezige stationaire blindvermogenscompensatiemiddelen\n                                                      onvoldoende is om aan het gespecificeerde blindvermogensbereik te voldoen, verzoeken\n                                                      beide betrokken netbeheerders de producenten waarmee zij een overeenkomst tot levering\n                                                      of opname van blindvermogen hebben, om blindvermogen te compenseren met als doel te\n                                                      voldoen aan het gespecificeerde blindvermogensbereik;\n\nd. Indien door toepassing van de in onderdeel b of c bedoelde maatregelen de knelpunten\n                                                      onvoldoende kunnen worden weggenomen, voeren de betrokken netbeheerders een gezamenlijke\n                                                      analyse uit die, met inachtneming van artikel 2 van de Samenwerkingscode elektriciteit, leidt tot het voldoen aan het gespecificeerde blindvermogensbereik door middel van:\n\n1\u00b0. aanvullende overeenkomsten met producenten tot levering of opname van blindvermogen;\n\n2\u00b0. investering in nieuwe stationaire blindvermogenscompensatiemiddelen; of\n\n3\u00b0. investering in netverzwaring\n\n6 Een overeengekomen afwijking van het in het tweede en vierde lid gespecificeerde blindvermogensbereik\n                                                wordt vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.\n\n7 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet co\u00f6rdineert de regeling van de\n                                                trapstanden van de transformatoren van netten met een spanningsniveau groter dan of\n                                                gelijk aan 110 kV naar netten met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV.\n\n8 Het in het eerste tot en met zevende lid bepaalde is tevens van toepassing op gesloten\n                                                distributiesystemen aangesloten op hoogspanningsniveau. In deze leden dient dan in\n                                                plaats van \u2018de netbeheerders\u2019 gelezen te worden \u2018de beheerder van het gesloten distributiesysteem\n                                                en de netbeheerder\u2019.\n\n1 De netbeheerder stelt een draaiboek op en organiseert trainingen met de netbeheerders\n                                                van de aan zijn net gekoppelde netten en met de beheerders van de op zijn net aangesloten\n                                                elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter dan 60 MW teneinde\n                                                grootschalige storingen effectief te voorkomen en te herstellen.\n\n2 Het in het eerste lid bedoelde draaiboek bevat tenminste de procedures, de oefeningen,\n                                                de uit te wisselen informatie en de andere benodigde middelen teneinde grootschalige\n                                                storingen effectief te voorkomen en te herstellen.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet co\u00f6rdineert de in het eerste lid\n                                                bedoelde activiteiten en stelt jaarlijks een evaluatie op, die tot uitdrukking brengt\n                                                in welke mate maatregelen zijn getroffen teneinde grootschalige storingen effectief\n                                                te voorkomen en te herstellen.\n\n4 De beheerders van elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter\n                                                dan 60 MW werken mee aan de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde activiteiten.\n\n1 Afhankelijk van de netsituatie en de omvang van de productiecapaciteit, zullen de\n                                                beheerders van op een net met een spanningsniveau van 110\u00a0kV of 150 kV aangesloten\n                                                elektriciteitsproductie-eenheden, en de netbeheerders alsmede netbeheerders onderling,\n                                                hun onderhoudsplannen schriftelijk afstemmen en wijzigen, waarbij beoogd wordt de\n                                                voorzieningszekerheid te waarborgen.\n\n2 Indien \u00e9\u00e9n of beide partijen onderhoudsplannen dienen te fixeren, bijvoorbeeld ten\n                                                gevolge van een contractuele overeenkomst of afspraak met een derde partij, wordt\n                                                een planning bindend verklaard vanaf de door die omstandigheden bepaalde datum en\n                                                schriftelijk bevestigd naar de andere partij.\n\n3 Indien een partij na een bindend verklaring, alsnog van de planning wil afwijken,\n                                                zal de andere partij daar zoveel als mogelijk aan tegemoet komen, door bijvoorbeeld\n                                                het verschuiven of verwisselen van reeds gepland onderhoud over andere elektriciteitsproductie-eenheden\n                                                en transportnet-onderdelen.\n\n1 Indien voor een overeenkomstig artikel 99 van de Verordening 2017/1485 (GL SO) ingediende planning een afwijking wordt ingediend overeenkomstig artikel\n                                                100 van de Verordening 2017/1485 (GL SO) en deze afwijking tot extra kosten leidt, zullen deze kosten gedragen worden\n                                                door de veroorzakende partij, waarbij de andere partij al het mogelijke zal doen om\n                                                de extra kosten te beperken.\n\n2 Indien een afwijking van een bindende planning als bedoeld in artikel 9.17 tot extra kosten leidt, zullen deze kosten gedragen worden door de veroorzakende\n                                                partij, waarbij de andere partij al het mogelijke zal doen om de extra kosten te beperken.\n\nAangeslotenen, niet zijnde netbeheerders, met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld\n                                          transportvermogen van meer dan 60\u00a0MW stellen dagelijks het vermogen dat de volgende\n                                          dag minder kan worden afgenomen, respectievelijk meer of minder kan worden geproduceerd,\n                                          ter beschikking van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet door middel\n                                          van:\n\na. het aanwijzen van een BSP om biedingen voor balanceringsenergie in te dienen; of\n\nb. het aanwijzen van een CSP om biedingen in te dienen die de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet kan inzetten voor overige doeleinden.\n\n1 In geval van onbalans tussen vraag en aanbod in Nederland neemt de netbeheerder van\n                                                het landelijk hoogspanningsnet maatregelen om tegengestelde regelacties door buitenlandse\n                                                instellingen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998, met wie zij dienaangaande een onbalansnettingsovereenkomst als bedoeld in artikel\n                                                122 van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) heeft, te voorkomen.\n\n2 Indien nodig, neemt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vervolgens\n                                                maatregelen volgens onderstaande volgorde:\n\na. hij activeert de hem ter beschikking staande middelen, waaronder het in artikel 9.19 bedoelde vermogen.\n\nb. indien hem niet voldoende middelen ter beschikking staan om de n-1-reserve te handhaven\n                                                      is de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bevoegd reeds toegelaten exporten\n                                                      geheel of gedeeltelijk te annuleren overeenkomstig de in hoofdstuk 12 vermelde procedure bij onvoorziene fysieke congestie. De netbeheerder van het landelijk\n                                                      hoogspanningsnet stelt onverwijld de andere netbeheerders en de BRP\u2019s op de hoogte\n                                                      van de ontstane situatie en de genomen of te nemen maatregelen.\n\nc. indien de in onderdeel a genoemde maatregelen niet tot herstel van de balans leiden\n                                                      en de systeemtoestand afwijkt van de normaaltoestand, draagt hij beheerders van hem\n                                                      nog niet ter beschikking gesteld vermogen van elektriciteitsproductie-eenheden met\n                                                      een maximumcapaciteit van 5 MW of meer op om dit vermogen op dan wel af te (doen)\n                                                      regelen of in dan wel uit bedrijf te (doen) nemen, \u00e9\u00e9n en ander met inachtneming van\n                                                      het bepaalde in artikel 9.21. De andere netbeheerders en de BRP\u2019s worden door de netbeheerder van het landelijk\n                                                      hoogspanningsnet onverwijld bericht dat deze situatie is ontstaan.\n\nd. indien de in onderdeel a tot en met c genoemde maatregelen niet tot herstel van de\n                                                      balans leiden, schakelt hij belasting af dan wel draagt hij een of meer andere netbeheerders\n                                                      op om belasting af te schakelen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in\n                                                      artikel 9.22.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet geeft een opdracht als bedoeld\n                                                in artikel 9.20, tweede lid, onderdeel c, telefonisch.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kondigt de opdracht tevoren aan\n                                                en verstrekt daarbij een toelichting. Deze toelichting wordt, zonodig achteraf, schriftelijk\n                                                bevestigd.\n\n3 Indien de situatie dermate spoedeisend is dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                de opdracht niet tevoren kan aankondigen, licht hij de opdracht en de reden voor het\n                                                achterwege laten van een voorafgaande aankondiging achteraf schriftelijk alsnog toe.\n\n4 De opregeling onderscheidenlijk inbedrijfname dient binnen de tijd die technisch mogelijk\n                                                is te zijn uitgevoerd.\n\n5 Indien de opdracht is gegeven aan een of meer andere netbeheerders, ontvangt de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet een telefonische terugmelding van hetgeen door\n                                                de andere netbeheerder of netbeheerders is gedaan ter uitvoering van de opdracht.\n\n1 De netbeheerders beschikken over onderling afgestemde afschakelplannen en herstelplannen.\n                                                Deze plannen liggen ter inzage bij de netbeheerder. Elke netbeheerder dient, ook na\n                                                eventuele wijzigingen, een afschrift van de plannen naar de Autoriteit Consument en\n                                                Markt te sturen.\n\n2 De in artikel 9.20, tweede lid, onderdeel d, bedoelde afschakeling geschiedt handmatig en wordt, in geval van een door de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet aan een andere netbeheerder opgedragen afschakeling,\n                                                telefonisch opgedragen.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kondigt een opdracht tot afschakeling\n                                                tevoren aan en verstrekt daarbij een toelichting.\n\n4 Indien de situatie dermate spoedeisend is dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                een opdracht tot afschakeling niet tevoren kan aankondigen, licht hij de opdracht\n                                                en de reden voor het achterwege laten van een voorafgaande aankondiging achteraf alsnog\n                                                toe.\n\n5 Tenzij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een tijdsperiode noemt waarbinnen\n                                                de opdracht tot afschakeling moet zijn uitgevoerd, wordt de opdracht onverwijld uitgevoerd\n                                                nadat zij is verstrekt.\n\n6 Indien een of meer andere netbeheerders opdracht tot afschakeling is gegeven, ontvangt\n                                                de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een telefonische terugmelding van\n                                                hetgeen door de andere netbeheerder of netbeheerders is gedaan ter uitvoering van\n                                                de opdracht.\n\n1\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet contracteert de initi\u00eble FCR-verplichting\n                                          overeenkomstig de eisen die aan hem gesteld zijn ten aanzien van het contracteren\n                                          van energie en vermogen op een marktconforme, transparante en non-discriminatoire\n                                          met inachtneming van de methodologie op basis van artikel 33 van de Verordening (EU)\n                                          2017/2195 (GL EB) betreffende de samenwerking tussen meerdere Europese transmissiesysteembeheerders\n                                          om balanceringscapaciteit gezamenlijk in te kopen en uit te wisselen.\n\n2\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt een gedetailleerde beschrijving\n                                          van het contracteringsmechanisme, de administratieve en technische eisen en regels\n                                          waaraan voldaan moet worden om deel te kunnen nemen alsook de resultaten van het contracteren\n                                          (inclusief prijsinformatie) via zijn openbare webpagina publiek. Tevens zal verdere\n                                          relevante informatie tijdig via deze webpagina beschikbaar worden gemaakt, waaronder\n                                          maar niet beperkt tot tijdschema\u2019s.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert op zijn website informatie\n                                                aangaande het onbalansnettingsproces, waaronder:\n\na. welke participanten deelnemen in de overeenkomst bedoeld in artikel 9.20, eerste lid, en per wanneer zij participant zijn;\n\nb. de actuele omvang van de onbalansnettingvermogensuitwisseling.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet heeft tot taak de energiebalans\n                                                met het buitenland te bewaken, in voorkomend geval te herstellen en verwerft het daarvoor\n                                                benodigde vermogen.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt voor de komende dimensioneringsperiode\n                                                de reservecapaciteit in de vorm van FRR die verwacht wordt ten minste nodig te zijn\n                                                op basis van de hoogste uitkomst van elk van de volgende drie methoden:\n\na. door vast te stellen wat de grootst mogelijke uitval is in zowel positieve als negatieve\n                                                      richting die wordt veroorzaakt door \u00e9\u00e9n elektriciteitsproductie-eenheid, \u00e9\u00e9n verbruiksinstallatie,\n                                                      \u00e9\u00e9n HVDC-interconnector of \u00e9\u00e9n wisselstroomverbinding;\n\nb. door vast te stellen wat de benodigde reserves waren geweest om in 99% van de onbalansverrekeningsperiodes\n                                                      de onbalansen van het LFC-blok op te kunnen lossen gedurende de periode van een volledig\n                                                      jaar dat niet eerder is be\u00ebindigd dan een half jaar voorafgaand aan de berekeningsdatum;\n\nc. door het resultaat van de in onderdeel b omschreven historische onbalansen van het\n                                                      LFC-blok te corrigeren voor de significante veranderingen in te verwachten toekomstige\n                                                      onbalansen van het LFC-blok.\n\n2 Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, hanteert de netbeheerder van het\n                                                landelijk hoogspanningsnet de procedure die bestaat uit de volgende stappen:\n\na. de identificatie van veroorzakers van onbalansen van het LFC-blok;\n\nb. de bepaling van toekomstige veranderingen;\n\nc. de toepassing van het regressiemodel;\n\nd. de toepassing van het voorspellingmodel;\n\ne. de toepassing van de convolutie met ruis;\n\nf. de bepaling van de opregel- en afregelbehoefte.\n\n3 Bij de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde identificatie van veroorzakers van\n                                                onbalansen van het LFC-blok:\n\na. beschouwt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de mogelijk verklarende\n                                                      variabelen voor veroorzakers van onbalansen van het LFC-blok, zoals bijvoorbeeld:\n\n1\u00b0. de uitval van grootschalige elektriciteitsproductie-eenheden;\n\n2\u00b0. de voorspelfout van de belasting;\n\n3\u00b0. de zonvermogensverandering per onbalansverrekeningsperiode;\n\n4\u00b0. een snelle windvermogensverandering per onbalansverrekeningsperiode;\n\n5\u00b0. het aantal met het net verbonden elektrische voertuigen;\n\nb. bepaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet door middel van een statistische\n                                                      analyse of de mogelijk verklarende variabelen daadwerkelijk een significant verband\n                                                      laten zien met de onbalansen van het LFC-blok en wordt bij een niet-significant verband\n                                                      de desbetreffende mogelijk verklarende variabele uit het model gefilterd.\n\n4 Bij de in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde bepaling van toekomstige veranderingen:\n\na. bepaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet welke mogelijk verklarende\n                                                      variabelen er veranderen in de komende dimensioneringsperiode, ten opzichte van de\n                                                      in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde periode;\n\nb. gebruikt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor de in onderdeel a\n                                                      bedoelde bepaling het jaarlijks door hem gepubliceerde document \u201cMonitoring leveringszekerheid\u201d\n                                                      en eventuele andere relevante brondocumenten;\n\nc. worden mogelijk verklarende variabelen die geen significante verandering ondergaan\n                                                      uit het model gefilterd.\n\n5 Bij de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde toepassing van het regressiemodel:\n\na. neemt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet persistentie aan voor alle\n                                                      mogelijk verklarende variabelen die \u00f3f gelijk blijven in de komende dimensioneringsperiode\n                                                      ten opzichte van de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde periode, \u00f3f geen significant\n                                                      verband laten zien met de onbalansen van het LFC-blok;\n\nb. gebruikt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de n mogelijk verklarende\n                                                      variabelen die zowel veranderen als een significant verband laten zien met de onbalansen\n                                                      van het LFC-blok als onafhankelijke variabelen X1...Xn in een meervoudige lineaire kleinste-kwadraten regressieanalyse;\n\nc. test de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet of deze onafhankelijke variabelen\n                                                      onderling niet een te grote afhankelijkheid laten zien;\n\nd. doet de regressieanalyse een verklaring van de historische onbalansen van het LFC-blok\n                                                      op basis van de onafhankelijke variabelen, die wordt aangeduid met de afhankelijke\n                                                      variabele YH, aan de hand van de onafhankelijke variabelen X1...Xn door parameters ai voor i = 1...n, constante c en residu \u03b5 te vinden, zodanig dat de som van de kwadraten\n                                                      van het residu \u03a3\u03b52 minimaal is in het volgende regressiemodel:\n\n6 Bij de in het tweede lid, onderdeel d, bedoelde toepassing van het voorspellingsmodel:\n\na. vertaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het in het vijfde lid\n                                                      toegepaste regressiemodel naar een voorspellingsmodel door te bepalen met welke factor\n                                                      de onafhankelijke variabelen verwacht worden te veranderen in de komende dimensioneringsperiode\n                                                      ten opzichte van de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde periode;\n\nb. wordt de in onderdeel a bedoelde factor bepaald uit dezelfde bron als genoemd in het\n                                                      vierde lid, onderdeel b, en wordt aangeduid met ki voor i = 1...n;\n\nc. worden de onbalansen van het LFC-blok voor de komende dimensioneringsperiode YF voorspeld in het volgende voorspellingsmodel:\n\n7 Bij de in het tweede lid, onderdeel e, bedoelde toepassing van de convolutie met de\n                                                ruis:\n\na. bepaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de ruis R als het verschil\n                                                      van de vijfminutengemiddelde waardes van de onbalansen van het LFC-blok uit de in\n                                                      het eerste lid, onderdeel b, bedoelde periode met het vijftienminutengemiddelde waardes\n                                                      van de onbalansen van een LFC-blok van dezelfde periode;\n\nb. bepaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de kansdichtheidsfunctie\n                                                      fR(o) van de ruis R, waarbij o de onbalans van het LFC-blok representeert binnen de\n                                                      kansdichtheidsfunctie;\n\nc. convolueert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de in onderdeel b bedoelde\n                                                      kansdichtheidsfunctie fR(o) met de kansdichtheidsfunctie fYF(o) van de in het zesde lid, onderdeel c, bedoelde onbalansen van het LFC-blok voor\n                                                      de komende dimensioneringsperiode YF;\n\nd. het resultaat van de in onderdeel c bedoelde convolutie is de voorspelling van de\n                                                      kansdichtheidsfunctie van de onbalansen van het LFC-blok op vijfminutenbasis fYF,5m(o):\n\n8 Voor de in het tweede lid, onderdeel f, bedoelde bepaling van de afregel- en opregelbehoefte:\n\na. berekent de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het 0,5e en het 99,5e percentiel van de in het zevende lid bepaalde onbalansen van het LFC-blok op vijfminutenbasis\n                                                      fYF,5m(o);\n\nb. vormt het 0,5e percentiel de afregelbehoefte voor de komende dimensioneringsperiode;\n\nc. vormt het 99,5e percentiel de opregelbehoefte voor de komende dimensioneringsperiode.\n\n9 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de verdeling van de verwachte\n                                                benodigde reservecapaciteit in de vorm van FRR als bedoeld in het eerste lid als volgt:\n\na. in de vorm van automatische FRR (aFRR) tenminste een hoeveelheid die er toe leidt\n                                                      dat:\n\n1\u00b0. de positieve aFRR groter is dan het 0,5e percentiel van het verschil van het \u00e9\u00e9n-minuut-gemiddelde en het vijftien-minuten-gemiddelde\n                                                            van de actuele zonale regelfout van Nederland gesommeerd met de reeds uitgevoerde\n                                                            onbalanscorrecties in de vorm van geactiveerde FRR en de onbalansnettingvermogensuitwisseling;\n\n2\u00b0. de negatieve aFRR groter is dan het 99,5e percentiel van het verschil van het \u00e9\u00e9n-minuut-gemiddelde en het vijftien-minuten-gemiddelde\n                                                            van de actuele zonale regelfout van Nederland gesommeerd met de reeds uitgevoerde\n                                                            onbalanscorrecties in de vorm van geactiveerde FRR en de onbalansnettingvermogensuitwisseling;\n\nb. in de vorm van handmatige FRR (mFRR): de resterende verwachte benodigde hoeveelheid.\n\n[Vervallen per 18-12-2022]\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de regionale netbeheerders dragen\n                                                er zorg voor dat de mogelijkheid om bij lage frequentie automatisch verbruik te ontkoppelen,\n                                                als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, vanaf 18\u00a0december 2022 geactiveerd wordt bij de volgende frequentiedrempelwaardes\n                                                en met de bijbehorende gespecificeerde hoeveelheden:\n\na. bij 49,0 Hz een hoeveelheid nettoverbruik ter grootte van 7,5% van het overeenkomstig\n                                                      het derde lid vastgestelde procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene\n                                                      in de totale belasting;\n\nb. bij 48,8 Hz aanvullend op de in onderdeel a bedoelde hoeveelheid 7,5% van het overeenkomstig\n                                                      het derde lid vastgestelde procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene\n                                                      in de totale belasting;\n\nc. bij 48,6 Hz aanvullend op de in onderdeel a en b bedoelde hoeveelheid 7,5% van het\n                                                      overeenkomstig het derde lid vastgestelde procentuele aandeel van de desbetreffende\n                                                      aangeslotene in de totale belasting;\n\nd. bij 48,4 Hz aanvullend op de in onderdeel a tot en met c bedoelde hoeveelheid 7,5%\n                                                      van het overeenkomstig het derde lid vastgestelde procentuele aandeel van de desbetreffende\n                                                      aangeslotene in de totale belasting;\n\ne. bij 48,2 Hz aanvullend op de in onderdeel a tot en met d bedoelde hoeveelheid 7,5%\n                                                      van het overeenkomstig het derde lid vastgestelde procentuele aandeel van de desbetreffende\n                                                      aangeslotene in de totale belasting;\n\nf. bij 48,0 Hz aanvullend op de in onderdeel a tot en met e bedoelde hoeveelheid 7,5%\n                                                      van het overeenkomstig het derde lid vastgestelde procentuele aandeel van de desbetreffende\n                                                      aangeslotene in de totale belasting.\n\n2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op:\n\na. aangeslotenen die beschikken over een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem,\n                                                      aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, waarop overeenkomstig artikel 4, eerste\n                                                      lid, van Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC)\n                                                      van toepassing is;\n\nb. aangeslotenen die beschikken over een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem,\n                                                      aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, waarop overeenkomstig artikel 4, eerste\n                                                      lid, van Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC)\n                                                      niet van toepassing is, maar waaromtrent de aangeslotene met de netbeheerder van het\n                                                      landelijk hoogspanningsnet is overeengekomen om aan de uitvoering van dit artikel\n                                                      mee te werken.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt in 2020 en vervolgens tenminste\n                                                eenmaal per vijf jaar voor elke in het eerste en tweede lid bedoelde aangeslotene\n                                                en voor zichzelf het procentuele aandeel in de totale belasting:\n\na. voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet door het quoti\u00ebnt te nemen\n                                                      van de som van het ten behoeve van afname van het landelijk hoogspanningsnet opgetreden\n                                                      maximale nettoverbruik van alle aansluitingen op het landelijk hoogspanningsnet in\n                                                      het voorgaande jaar die niet actief meewerken aan de in het eerste of tweede lid bedoelde\n                                                      regeling en het totaal van de ten behoeve van afname van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                      opgetreden maximale nettoverbruik van alle aansluitingen op het landelijk hoogspanningsnet\n                                                      in het voorgaande jaar;\n\nb. voor de overige aangeslotenen door het quoti\u00ebnt te nemen van het op diens aansluiting(en)\n                                                      opgetreden maximale nettoverbruik in het voorgaande jaar en het totaal van de ten\n                                                      behoeve van afname van het landelijk hoogspanningsnet opgetreden maximale nettoverbruik\n                                                      van alle aansluitingen op het landelijk hoogspanningsnet in het voorgaande jaar;\n\nc. in afwijking van onderdeel b voor een regionale netbeheerder op wiens distributienet\n                                                      een ander distributienet is aangesloten dat niet rechtstreeks is aangesloten op het\n                                                      landelijk hoogspanningsnet door het overeenkomstig onderdeel b voor zijn net bepaalde\n                                                      procentuele aandeel in de totale belasting te verminderen met het voor de op zijn\n                                                      net aangesloten distributienetten bepaalde procentuele aandeel.\n\n4 De instelling van de in het eerste lid bedoelde functionaliteit en de bepaling van\n                                                de af te schakelen aansluitingen of netdelen vindt plaats door middel van het volgende\n                                                rekenalgoritme:\n\na. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verdeelt de opgetreden maximale\n                                                      totale belasting van het voorgaande jaar over de in het eerste en tweede lid bedoelde\n                                                      aangeslotenen en zichzelf overeenkomstig de verdeelsleutel uit het derde lid;\n\nb. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de in het eerste en tweede lid\n                                                      bedoelde aangeslotenen verdelen de aan hen op grond van de onderdelen a tot en met\n                                                      f van het eerste lid toegerekende hoeveelheden nettoverbruik over de af te schakelen\n                                                      aansluitingen en netdelen alsof de afschakeling had plaatsgevonden op het moment van\n                                                      het maximale nettoverbruik op hun aansluitingen in het voorgaande jaar.\n\n5 Indien een in het eerste of tweede lid bedoelde netbeheerder of aangeslotene niet\n                                                in staat is om de overeenkomstig het eerste lid bepaalde hoeveelheid nettoverbruik\n                                                af te schakelen, ook al heeft deze aangeslotene de in het eerste lid bedoelde functionaliteit\n                                                zodanig ge\u00efnstalleerd dat alle MS-richtingen waarachter zich een elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 3 MW bevindt niet worden afgeschakeld,\n                                                wordt de door deze aangeslotene niet afschakelbare hoeveelheid nettoverbruik door\n                                                de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet evenredig verdeeld over de overige\n                                                in het eerste en tweede lid bedoelde aangeslotenen.\n\n6 Indien een in het tweede lid bedoelde aangeslotene, gelet op de aard en omvang van\n                                                zijn installatie of net, niet kan voldoen aan de in het eerste lid genoemde gespecificeerde\n                                                hoeveelheden per frequentiedrempelwaarde, kan de desbetreffende aangeslotene, eventueel\n                                                in samenwerking met een of meer andere aangeslotenen, in overleg met de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet, uitvoering geven aan het eerste lid door toepassing\n                                                van een deel van de in het eerste lid genoemde frequentiedrempelwaardes met daaraan\n                                                aangepaste gespecificeerde hoeveelheden te ontkoppelen verbruik zodanig dat de som\n                                                van de hoeveelheden minimaal 45% van het overeenkomstig het derde lid vastgestelde\n                                                procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotenen in de totale belasting bedraagt.\n\n7 De netbeheerder draagt er zorg voor dat een aangeslotene die beschikt over een aansluiting\n                                                op het landelijk hoogspanningsnet en die niet op grond van het tweede lid zelf uitvoering\n                                                geeft aan de automatische ontkoppeling bij lage frequentie als bedoeld in het eerste\n                                                en vierde lid en die door middel van vraagsturing een substanti\u00eble bijdrage levert\n                                                aan de frequentiehandhaving, als bedoeld in artikel 18, vijfde lid, van de Verordening\n                                                (EU) 2017/2196 (NC ER), bij de toepassing van de automatische ontkoppeling bij lage\n                                                frequentie als bedoeld in het eerste en vierde lid, niet wordt afgeschakeld, dan wel\n                                                ten behoeve van de afschakeling wordt ingedeeld in de als laatste afschakelende categorie\n                                                waarin nog ruimte is, van de categorie\u00ebn als bedoeld in het eerste lid, onderdelen\n                                                a tot en met f.\n\n1 Aangeslotenen die beschikken over een elektriciteitsproductie-eenheid van het type\n                                                C of D, waarop overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) van toepassing is, dragen er zorg voor dat de levering van de frequentierespons\n                                                voor het werkzaam vermogen, zoals bedoeld in artikel 3.24, tweede lid, geactiveerd wordt bij een frequentiedrempelwaarde van 49,8 Hz en met een statiek\n                                                van 5%.\n\n2 Aangeslotenen die beschikken over een elektriciteitsproductie-eenheid van het type\n                                                A, B, C of D, waarop overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) van toepassing is, dragen er zorg voor dat de levering van de frequentierespons\n                                                voor het werkzaam vermogen, zoals bedoeld in artikel 3.13, vierde lid, geactiveerd wordt bij een frequentiedrempelwaarde van 50,2 Hz en met een statiek\n                                                van 5%.\n\n1 Uitsluitend met toestemming van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                vindt wederinschakeling plaats van:\n\na. door middel van frequentierelais afgeschakelde belasting, of\n\nb. handmatig afgeschakelde belasting, voor zover de afschakeling valt onder de co\u00f6rdinatie\n                                                      van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verwerft black-startmogelijkheden\n                                                in een door hem te bepalen omvang. Hij bepaalt waar zij bij voorkeur gelokaliseerd\n                                                moeten zijn en hanteert de productspecificaties als bedoeld in artikel 4, tweede lid,\n                                                onderdeel b, van Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER) die zijn opgenomen in bijlage 5.\n\n3 De in artikel 4, tweede lid, onderdeel c, van Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER) bedoelde lijst met soorten significante netgebruikers en de door hen toe\n                                                te passen maatregelen is opgenomen in bijlage 6.\n\n4 Significante netgebruikers met hoge prioriteit, als bedoeld in artikel 4, tweede lid,\n                                                onderdeel d, van Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), zijn aangeslotenen waarvan de installatie is aangesloten op het landelijk\n                                                hoogspanningsnet en:\n\na. waarvan de installatie onderdeel is van het landelijk gastransportnet, een gasproductienet\n                                                      of een gasproductie-installatie en naar het gezamenlijke oordeel van de netbeheerder\n                                                      van het landelijk hoogspanningsnet en de netbeheerder van het landelijk gastransportnet\n                                                      cruciaal is voor het in stand houden van de openbare gasvoorziening of de gasvoorziening\n                                                      van gasgestookte elektriciteitsproductie-eenheden, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet;\n                                                      of\n\nb. waarvan de installatie een elektriciteitsproductie-installatie is die nucleaire energie\n                                                      als primaire energiebron heeft.\n\n5 Regionale netbeheerders en aangeslotenen, die beschikken over een verbruiksinstallatie\n                                                als bedoeld in artikel 19 van Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) jo. artikel 4.7, vierde lid, dragen er zorg voor dat hun distributienet of verbruiksinstallatie na een spanningsloze\n                                                toestand van (een deel van) het landelijk hoogspanningsnet weer onder spanning gebracht\n                                                wordt zodra de spanning in het landelijk hoogspanningsnet is hersteld.\n\n6 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan, indien de hersteltoestand\n                                                van kracht is, aangeslotenen die beschikken over een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                van het type C of D, opdragen de dode band van de frequentiegevoelige modus, zoals\n                                                bedoeld in artikel 3.24, derde lid, uit te schakelen, in welk geval de aangeslotenen deze opdracht onverwijld uitvoeren.\n\n7 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vermogen vordert van een\n                                                marktpartij in het bescherm- en hertelproces zonder toepassing van een onbalansaanpassing,\n                                                als bedoeld in artikel 10.39, derde lid, biedt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een vergoeding aan de BRP\n                                                voor de onbalanskosten als gevolg van de vermogensvordering die de BRP redelijkerwijs\n                                                niet kan voorkomen.\n\n1 Indien marktactiviteiten als genoemd in artikel 35. tweede lid, van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), niet of niet volledig uitvoerbaar zijn voor \u00e9\u00e9n of meer betrokken partijen\n                                                door een fout in \u00e9\u00e9n of meer systemen, zijn, overeenkomstig artikel 36, eerste lid,\n                                                van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), de volgende back-up- en fallbackprocedures van deze marktactiviteiten van\n                                                toepassing:\n\na. de aanlevering van zoneoverschrijdende capaciteit voor capaciteitstoewijzing bij de\n                                                      overeenkomstige biedzonegrenzen voor elke markttijdseenheid, als wordt verwacht dat\n                                                      het landelijk hoogspanningsnet niet tot de normale of alarmtoestand wordt hersteld\n                                                      overeenkomstig artikel 2, derde lid, van de Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM) en artikel 42 en 46 van de Verordening (EU) 2016/1719 (GL FCA), alsmede de op deze artikelen gebaseerde methodologie\u00ebn en overeenkomsten;\n\nb. de indiening van biedingen voor balanceringscapaciteit en balanceringsenergie door\n                                                      een aanbieder van een balanceringsdienst overeenkomstig de gepubliceerde fallbackprocedures\n                                                      op de website van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;\n\nc. de aanlevering van een gebalanceerde positie aan het einde van het day-aheadtijdsbestek\n                                                      door een BRP, als dat volgens de voorwaarden met betrekking tot balancering vereist\n                                                      is overeenkomstig artikel 10.14, vijfde lid;\n\nd. de aanlevering van positiewijzigingen van BRP's overeenkomstig de fallbackprocedures\n                                                      overeenkomstig artikel 10.14, vijfde lid, zoals gepubliceerd op de website van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                      waarbij geldt dat indien op de dag waarop de positiewijziging betrekking heeft een\n                                                      noodtoestand of een blackouttoestand in Nederland heeft plaats gevonden, of indien\n                                                      er een fout in de systemen van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                      heeft plaats gevonden, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het in artikel\n                                                      10.14, zevende lid, genoemde tijdstip kan uitstellen naar een later moment;\n\ne. de aanlevering van de schema's als bedoeld in artikel 111, eerste en tweede lid, van\n                                                      de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO):\n\n1\u00b0. indien deze betrekking hebben op prognoses als bedoeld in artikel 13.11, achtste en negende lid, artikel 13.12, zevende en achtste lid, artikel 13.13, zesde en zevende lid, artikel 13.14, zesde en zevende lid, artikel 13.15, achtste en negende lid en artikel 13.17, zevende en achtste lid, overeenkomstig de fallbackprocedures gepubliceerd op de website van de netbeheerder\n                                                            van het landelijk hoogspanningsnet;\n\n2\u00b0. indien deze betrekking hebben op commerci\u00eble handelsprogramma's overeenkomstig de\n                                                            fallbackprocedures overeenkomstig artikel 10.14, vijfde lid, zoals gepubliceerd op de website van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                            waarbij geldt dat indien op de dag waarop het energieprogramma betrekking heeft een\n                                                            noodtoestand of een black-outtoestand in Nederland heeft plaats gevonden of indien\n                                                            er een fout in de systemen van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                            heeft plaats gevonden, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het in artikel\n                                                            10.14. zevende lid, genoemde tijdstip kan uitstellen naar een later moment.\n\n2 Indien marktactiviteiten, als genoemd in artikel 35, tweede lid, van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), niet volledig uitvoerbaar zijn voor \u00e9\u00e9n of meer betrokken partijen doordat\n                                                een buitenlandse instelling als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h van de Elektriciteitswet 1998, haar markt heeft opgeschort, zijn, overeenkomstig artikel 36, eerste lid, van de\n                                                Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), de volgende back-up en fallbackprocedures van de marktactiviteiten van toepassing;\n\na. capaciteitstoewiizing door transmissierechten voor jaar- en maandtransporten overeenkomstig\n                                                      artikel 21, derde lid, van de Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM) en artikel 42 en 46 van de Verordening (EU) 2016/1719 (GL FCA), alsmede de op deze artikelen gebaseerde methodologie\u00ebn en overeenkomsten;\n\nb. prijskoppeling voor day-aheadtransporten overeenkomstig artikel 36, derde lid, artikel\n                                                      44, artikel 50 en artikel 72 van de Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM), alsmede de op deze artikelen gebaseerde methodologie\u00ebn en overeenkomsten;\n\nc. prijskoppeling voor intradaytransporten overeenkomstig artikel 36, derde lid, en artikel\n                                                      72 van de Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM), alsmede de op deze artikelen gebaseerde methodologie\u00ebn en overeenkomsten;\n\nd. binnenlandse intradayhandel op een NEMO overeenkomstig artikel 36, derde lid, artikel\n                                                      44, artikel 50 en artikel 72 van de Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM), alsmede de op deze artikelen gebaseerde methodologie\u00ebn en overeenkomsten;\n\ne. balanceringsmarkten overeenkomstig artikel 146 en artikel 147 van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO);\n\nf. binnenlandse intradayhandel buiten de NEMO's om overeenkomstig artikel 10.1, derde lid;\n\ng. onbalansverrekening overeenkomstig artikel 10.1, derde lid.\n\n3 De in het eerste en tweede lid genoemde fallbackprocedures alsmede de interactie van\n                                                de marktprocessen met het real-time herstelproces worden nader toegelicht op de website\n                                                van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.\n\n1 Netbeheerders passen in het betreffende congestiegebied congestiemanagement toe overeenkomstig\n                                                het in artikel 9.11, eerste lid, genoemde onderzoek.\n\n2 Congestiemanagement in een bepaald gebied eindigt op het moment dat er geen sprake\n                                                meer is van een structureel tekort aan beschikbare transportcapaciteit in het desbetreffende\n                                                gebied zoals aangekondigd in artikel 9.9, eerste lid.\n\n3 Het einde van congestiemanagement in een bepaald gebied zal door de netbeheerder ten\n                                                minste \u00e9\u00e9n week voor het daadwerkelijke einde worden gepubliceerd via de in artikel 9.8 bedoelde website. Deze publicatie bevat ten minste de volgende gegevens:\n\na. een aanduiding van het desbetreffende congestiegebied;\n\nb. de datum waarop congestiemanagement niet meer van kracht zal zijn; en\n\nc. de onderbouwing van de be\u00ebindiging van congestiemanagement.\n\n4 Aangeslotenen en CSP\u2019s waarvan een bieding overeenkomstig artikel 9.41, vierde lid, is afgeroepen dan wel waarvoor een capaciteitsbeperking overeenkomstig artikel 9.41,\n                                                vierde lid, of artikel 9.45, vijfde lid, is afgeroepen, worden hierna en in de artikelen 10.17 en 10.18 aangeduid als CG-aangeslotene.\n\n5 Aangeslotenen in het congestiegebied, die beschikken over een elektriciteitsproductie-eenheid,\n                                                stellen de netbeheerder op de hoogte van de benodigde gegevens om vergoeding voor\n                                                niet-marktgebaseerde redispatch, als bedoeld in artikel 9.31, tweede lid, uit te kunnen voeren overeenkomstig artikel 13, zevende lid van Verordening (EU) 2019/943.\n\n1 Netbeheerders verkrijgen congestiemanagementdiensten door de volgende producten aan\n                                                te kopen:\n\na. bieding redispatch overeenkomstig bijlage 11; of\n\nb. capaciteitsbeperking overeenkomstig bijlage 12.\n\n2 In aanvulling op het eerste lid geldt dat, als de congestiemanagementdiensten als\n                                                bedoeld in het eerste lid, in de dagelijkse voorbereiding en de dagelijkse uitvoering\n                                                de voorziene fysieke congestie niet in voldoende mate oplossen, de netbeheerder niet-marktgebaseerde\n                                                redispatch toepast op de in het congestiegebied aanwezige elektriciteitsproductie-eenheden,\n                                                volgens de richtlijnen die daarvoor in artikel 13 van Verordening (EU) 2019/943 zijn opgenomen.\n\n3 De in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde diensten kunnen door de netbeheerder voor\n                                                langere tijd worden gecontracteerd bij CSP\u2019s. De in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde\n                                                diensten kunnen door de netbeheerder voor langere tijd worden gecontracteerd bij aangeslotenen\n                                                of CSP\u2019s. Voor deze contracten geldt een prijs die niet hoger is dan in het normaal\n                                                economisch verkeer gebruikelijk.\n\n1 De netbeheerders verlenen gezamenlijk aan een natuurlijk persoon, rechtspersoon of\n                                                vennootschap, niet zijnde een netbeheerder, op aanvraag een erkenning als CSP. Een\n                                                natuurlijke persoon, rechtspersoon dan wel vennootschap kan slechts voor \u00e9\u00e9n erkenning\n                                                als CSP in aanmerking komen.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beheert een register waarin de\n                                                in het eerste lid bedoelde erkenningen worden geregistreerd.\n\n3 De CSP heeft het recht om congestiemanagementdiensten aan te bieden:\n\na. namens een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid met\n                                                      een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 1\u00a0MW, een elektriciteitsopslageenheid\n                                                      met een capaciteit groter dan of gelijk aan 1\u00a0MW of een verbruiksinstallatie met een\n                                                      capaciteit groter dan of gelijk aan 1\u00a0MW;\n\nb. namens een groep van \u00e9\u00e9n of meer aangeslotenen die beschikken over een elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      met een maximumcapaciteit kleiner dan 1\u00a0MW, een elektriciteitsopslageenheid met een\n                                                      capaciteit kleiner dan 1\u00a0MW of een verbruiksinstallatie met een capaciteit kleiner\n                                                      dan 1\u00a0MW; en\n\nc. op grond van compensatiehandel, als bedoeld in artikel 2, lid 27, van Verordening (EU) 2019/943.\n\n4 De aanvraag voor een erkenning als CSP wordt schriftelijk en ondertekend door een\n                                                bevoegd persoon ingediend bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet volgens\n                                                een door de netbeheerders gezamenlijk uit te geven model.\n\n5 Een erkenning als CSP wordt verleend nadat:\n\na. de aanvrager met succes het pre-kwalificatieproces voor het leveren van ten minste\n                                                      \u00e9\u00e9n product op grond van bijlagen 11 en 12 heeft afgerond; en\n\nb. de netbeheerder zich ervan heeft vergewist dat de aanvrager beschikt over de deskundigheid\n                                                      en over de technische, administratieve en organisatorische faciliteiten die vereist\n                                                      zijn om als CSP te kunnen optreden.\n\n6 De netbeheerders stellen gezamenlijk de criteria op voor de vereisten als bedoeld\n                                                in het vijfde lid, onderdeel b. Deze criteria worden gepubliceerd op de in artikel 9.8 bedoelde website.\n\n7 De netbeheerders stellen pre-kwalificatiecriteria op voor elk van de op grond van\n                                                bijlagen 11 en 12 te leveren producten.\n\n8 Een erkenning als CSP wordt ingetrokken wanneer een CSP zijn verplichtingen jegens\n                                                een of meer netbeheerders niet nakomt, nadat de netbeheerder de CSP hierop heeft geattendeerd\n                                                en de CSP in staat is gesteld om alsnog te voldoen aan de verplichtingen als bedoeld\n                                                in het zesde lid.\n\n9 De netbeheerders stellen gezamenlijk de omstandigheden, criteria en procedures op\n                                                die leiden tot de intrekking van een erkenning als CSP. Deze omstandigheden, criteria\n                                                en procedures worden gepubliceerd op de in artikel 9.8 bedoelde website.\n\n1 De netbeheerders publiceren het volledige overzicht van specificaties voor de producten\n                                                op grond van bijlage 11 en 12, inclusief procedures en pre-kwalificatiecriteria op de in artikel 9.8 bedoelde website.\n\n2 De netbeheerder geeft in de productspecificaties als bedoeld in het eerste lid ten\n                                                minste aan hoe de verrekening zal plaatsvinden en op welke termijn. Deze verrekening\n                                                zal gebaseerd zijn op ten minste de volgende gegevens:\n\na. per onbalansverrekeningsperiode, het volume van biedingen redispatch per richting\n                                                      en de prijs van de geaccepteerde bieding bij producten op grond van bijlage 11;\n\nb. de hoeveelheid capaciteitsbeperking en de prijs voor de beperking bij producten op\n                                                      grond van bijlage 12.\n\n1 Een CSP die namens een aangeslotene of een groep van aangeslotenen biedingen wil doen\n                                                overeenkomstig de specificaties in bijlage 11, dan wel namens een aangeslotene of een groep van aangeslotenen wil bijdragen aan\n                                                het oplossen van fysieke congestie overeenkomstig de specificaties in bijlage 12, dient de aansluiting of de groep van bij die aangeslotenen horende aansluitingen\n                                                bij de netbeheerder te pre-kwalificeren.\n\n2 Een groep van aansluitingen bestaat uit \u00e9\u00e9n of meer aansluitingen.\n\n3 Ten behoeve van de pre-kwalificatie van een groep van aansluitingen deelt de CSP de\n                                                netbeheerder de EAN-codes mee van de in de groep deelnemende aansluitingen. Elke aansluiting\n                                                die deel uitmaakt van een groep van aansluitingen voldoet ten minste aan de volgende\n                                                voorwaarden:\n\na. de aansluiting maakt niet reeds deel uit van een andere groep van dezelfde of een\n                                                      andere CSP;\n\nb. de allocatiemethode van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.3, onderdeel s, van de Informatiecode elektriciteit en gas heeft de waarde:\n\n1\u00b0. \u201ctelemetrie\u201d; of\n\n2\u00b0. \u201cslimme-meter-allocatie\u201d.\n\nc. de maximumcapaciteit van een met de aansluiting aangesloten elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      is kleiner dan 1\u00a0MW; en\n\nd. de capaciteit van een met de aansluiting aangesloten verbruiksinstallatie is kleiner\n                                                      dan 1\u00a0MW.\n\n4 In aanvulling op het derde lid geldt de voorwaarde dat:\n\na. voor elke aansluiting die deel uitmaakt van de groep in het aansluitingenregister\n                                                      van de netbeheerder dezelfde BRP vermeld staat; en\n\nb. indien de CSP met een groep van aansluitingen biedingen wil doen als bedoeld in artikel 9.41, vierde lid, elke aansluiting deel uitmaakt van het desbetreffende congestiegebied.\n\n5 Ten behoeve van de pre-kwalificatie van een aansluiting deelt de CSP de netbeheerder\n                                                de EAN-code mee van de aansluiting. Voor de aansluiting geldt dat:\n\na. de maximumcapaciteit van een met de aansluiting aangesloten elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      of de capaciteit van een met de aansluiting aangesloten verbruiksinstallatie groter\n                                                      is dan of gelijk is aan 1\u00a0MW; en\n\nb. de aansluiting niet reeds bij een andere of dezelfde CSP is vermeld.\n\n6 De netbeheerder beoordeelt mede op basis van het derde, vierde en vijfde lid of de\n                                                CSP gerechtigd is met die aansluiting of groep van aansluitingen biedingen te doen\n                                                overeenkomstig bijlage 11, dan wel met die aansluiting of groep van aansluitingen bij te dragen aan het oplossen\n                                                van fysieke congestie overeenkomstig de specificaties in bijlage 12.\n\n7 De netbeheerder informeert de betrokken BRP over de opname van een aansluiting waarvoor\n                                                hij balanceringsverantwoordelijkheid uitoefent in een portfolio van een CSP.\n\n8 De CSP geeft mutaties in de groepssamenstelling onverwijld door aan de netbeheerder.\n\n9 De netbeheerder voert bij elke hem op grond van het achtste lid doorgegeven mutatie\n                                                opnieuw de beoordeling als bedoeld in het zesde lid uit en stelt de CSP op de hoogte\n                                                van het resultaat.\n\n10 De netbeheerder voert bij elke wijziging op grond van de processen van de Informatiecode elektriciteit en gas van de in het aansluitingenregister vastgelegde gegevens van een van de aansluitingen\n                                                in een groep opnieuw de beoordeling als bedoeld in het zesde lid uit en stelt de CSP\n                                                op de hoogte van het resultaat.\n\n1 In afwijking van artikel 13.10 geldt voor de uitvoering van de regeling in de paragrafen 9.10 en 9.11 zonder uitzondering een grenswaarde van 1 MW voor de in de artikelen 13.12 en 13.14 bedoelde gegevensuitwisseling.\n\n2 In aanvulling op artikel 13.12, zevende en achtste lid, en artikel 13.14, zesde en zevende lid, geldt voor aansluitingen die deelnemen aan een groep van aansluitingen als bedoeld\n                                                in artikel 9.34 dat de gegevens als bedoeld in artikel 13.12, zevende en achtste lid, en artikel\n                                                13.14, zesde en zevende lid, tevens geaggregeerd per groep worden aangeleverd door\n                                                de CSP indien de CSP bijdraagt aan het oplossen van fysieke congestie op grond van\n                                                bijlage 11 of op grond van bijlage 12 waarbij, met inachtneming van bijlage 12, zesde lid, onderdeel a, inzet na gate-sluitingstijd\n                                                van de day-aheadmarkt is afgesproken.\n\n3 In afwijking van artikel 13.12, achtste lid, en artikel 13.14, zevende lid, geldt voor de uitvoering van de regeling in de paragrafen 9.10 en 9.11 dat wijzigingen van de ter beschikking gestelde prognoses direct na het bekend worden\n                                                van die wijziging aan de netbeheerder ter beschikking worden gesteld indien de wijziging\n                                                groter is dan 5% van de maximumcapaciteit dan wel van het maximaal af te nemen vermogen,\n                                                of indien de wijziging groter is dan 1\u00a0MW.\n\n4 Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het tweede lid ter beschikking gestelde\n                                                geaggregeerde prognose van de hoeveelheid van het net af te nemen vermogen dan wel\n                                                op het net in te voeden vermogen, worden direct na het bekend worden van die wijziging\n                                                aan de netbeheerder ter beschikking gesteld indien die wijzigingen groter zijn dan\n                                                1\u00a0MW.\n\n5 Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het eerste en het tweede lid ter beschikking\n                                                gestelde gegevens worden direct na het bekend worden van die wijziging ter beschikking\n                                                gesteld van de netbeheerder indien die wijziging wordt ge\u00efnitieerd door het oplossen\n                                                van fysieke congestie overeenkomstig artikel 9.41, vierde lid, dan wel artikel 9.45, vijfde lid.\n\n1 Indien de CG-aangeslotene afwijkt van de op grond van artikel 9.35 en paragraaf 13.2 aangeleverde gegevens, berekent de netbeheerder voor het verschil tussen die gegevens\n                                                en de daadwerkelijk uitgewisselde energie op de desbetreffende aansluiting dan wel\n                                                groep van aansluitingen per onbalansverrekeningsperiode een prijs per MWh, hierna\n                                                te noemen de congestie-nietleveringprijs.\n\n2 De congestie-nietleveringprijs is ten hoogste gelijk aan, indien het in het eerste\n                                                lid bedoelde verschil tussen de op grond van artikel 9.35 en paragraaf 13.2 aangeleverde gegevens en de daadwerkelijk uitgewisselde energie het karakter heeft\n                                                van:\n\na. het invoeden van energie, de voor de desbetreffende onbalansverrekeningsperiode geldende\n                                                      landelijke onbalansprijs voor onbalans met het karakter invoeden aangevuld met de\n                                                      financi\u00eble ondersteuning die de CG-aangeslotene op basis van het geproduceerde elektriciteitsvolume\n                                                      ontvangt. Indien de voor de desbetreffende onbalansverrekeningsperiode geldende landelijke\n                                                      onbalansprijs voor onbalans met het karakter invoeden negatief is, dan bedraagt de\n                                                      variabele component \u20ac\u00a00,00;\n\nb. het afnemen van energie, de voor de desbetreffende onbalansverrekeningsperiode landelijke\n                                                      onbalansprijs voor onbalans met het karakter afnemen dan wel de geldende day-aheadclearingprijs\n                                                      indien deze hoger is;\n\nc. het afnemen van energie en indien de fallback procedure is toegepast als bedoeld in\n                                                      artikel 12.16 of als bedoeld in artikel 44 van de Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM), de voor de desbetreffende onbalansverrekeningsperiode landelijke onbalansprijs\n                                                      voor onbalans met het karakter afnemen dan wel de geldende referentie biedzone prijs\n                                                      indien deze hoger is.\n\n3 De netbeheerder kan de inkoopkosten voor de additionele behoefte aan flexibiliteit\n                                                die ontstaat als gevolg van niet-levering door een CG-aangeslotene, op de CG-aangeslotene\n                                                verhalen. De netbeheerder verschaft de CG-aangeslotene een onderbouwing van deze kosten.\n\n4 De netbeheerder brengt ten hoogste de hoogste van de op het tweede en derde lid gebaseerde\n                                                vergoeding in rekening.\n\n5 De verrekening van de congestie-nietleveringprijs of de additionele kosten als bedoeld\n                                                in het tweede en derde lid vindt gelijktijdig plaats met de verrekening als bedoeld\n                                                in artikel 9.33, tweede lid.\n\n1 Deze paragraaf bevat de uitvoeringsregels voor congestiemanagement met inzet van de\n                                                middelen als benoemd in artikel 9.31.\n\n2 De aangeslotene kan de uitvoering van de regeling van deze paragraaf overdragen aan\n                                                een CSP.\n\n3 Een CSP dient voor elke aansluiting of groep van aansluitingen waarmee hij biedingen\n                                                overeenkomstig bijlage 11 wil doen, dan wel waarmee hij wil bijdragen aan het oplossen van fysieke congestie\n                                                overeenkomstig bijlage 12 daartoe op grond van artikel 9.34 gerechtigd te zijn.\n\nIndien de netbeheerder vermoedt dat \u00e9\u00e9n of meer bij het biedproces betrokken aangeslotenen\n                                          of CSP\u2019s uitzonderlijk afwijkende biedingen overeenkomstig de specificaties bijlage 11 doen waardoor het biedproces als bedoeld in artikel 9.41 mogelijk ondoelmatig verloopt, meldt de netbeheerder dit vermoeden aan de Autoriteit\n                                          Consument en Markt.\n\n1 Voor de uitvoering van de regeling van deze paragraaf kan de netbeheerder nadere voorwaarden\n                                                stellen aan de mate waarin de overeenkomstig artikel 9.35 aan te leveren gegevens overeenkomen met de realisatie alvorens biedingen overeenkomstig\n                                                bijlage 11 van of namens de desbetreffende aangeslotene(n) te accepteren.\n\n2 De netbeheerder publiceert op de in artikel 9.8 bedoelde website per congestiegebied het tijdstip waarop overeenkomstig artikel 9.41, vijfde lid, biedingen ten uiterste afgeroepen worden.\n\n1 De netbeheerder voert dagelijks de procedure uit zoals beschreven in artikel 9.41.\n\n2 De netbeheerder kan voorafgaand aan de procedure zoals beschreven in artikel 9.41 gebruik maken van het vermogen dat aangeslotenen of CSP\u2019s overeenkomstig de specificaties\n                                                in bijlage 12 ter beschikking hebben gesteld ten behoeve van het oplossen van fysieke congestie.\n\n1 Mede op basis van de gegevens die de netbeheerder ontvangt op grond van artikel 9.35 en paragraaf 13.2 bepaalt de netbeheerder of de van toepassing zijnde operationele veiligheidsgrenzen\n                                                de volgende dag in het congestiegebied kunnen worden gehandhaafd.\n\n2 De netbeheerder publiceert uiterlijk om 15:30 uur voor welke tijdsblokken de volgende\n                                                dag hij biedingen verwacht.\n\n3 De in het tweede lid bedoelde biedingen worden uiterlijk 16:00 uur bij de netbeheerder\n                                                ingediend.\n\n4 De netbeheerder brengt de benodigde capaciteit in overeenstemming met de beschikbare\n                                                capaciteit met behulp van:\n\na. het hem overeenkomstig het derde lid of artikel 9.1, tweede en derde lid, ter beschikking gestelde vermogen;\n\nb. met behulp van het op grond van artikel 9.1, eerste lid, ter beschikking gestelde vermogen indien op grond van bijlage 12 inzet na gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt op de dag voorafgaande aan het\n                                                      transport van het ter beschikking gestelde vermogen is afgesproken;\n\nc. indien het de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet betreft, tevens van\n                                                      het in artikel 9.19 bedoelde vermogen; of\n\nd. niet-marktgebaseerde redispatch van elektriciteitsproductie-eenheden indien de middelen\n                                                      benoemd in onderdelen a tot en met c niet toereikend zijn.\n\n5 Aangeslotenen en CSP\u2019s waarvan een bieding overeenkomstig het vierde lid is afgeroepen,\n                                                ontvangen hiervan uiterlijk op het overeenkomstig artikel 9.39, tweede lid, gepubliceerde tijdstip bericht.\n\n6 De netbeheerder roept per onbalansverrekeningsperiode per afgeroepen bieding dan wel\n                                                opgedragen capaciteitsvermindering dan wel per opgedragen niet-marktgebaseerde redispatch\n                                                een gelijke hoeveelheid vermogen af buiten het congestiegebied. Hij maakt daarvoor\n                                                gebruik van het hem overeenkomstig artikel 9.1, tweede en derde lid, ter beschikking gestelde vermogen of met behulp van het op grond van artikel 9.1,\n                                                eerste lid, ter beschikking gestelde vermogen indien op grond van bijlage 12 inzet na gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt op de dag voorafgaande aan het\n                                                transport van het ter beschikking gestelde vermogen is afgesproken en, indien het\n                                                de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet betreft, tevens van het in artikel 9.19 bedoelde vermogen.\n\n7 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, vierde lid, volgt de netbeheerder bij wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde gegevens\n                                                de stappen als bedoeld in het eerste, vierde, vijfde en zesde lid.\n\nDe netbeheerder publiceert maandelijks op de website als bedoeld in artikel 9.8, het in de voorgaande maand afgeroepen vermogen per dag. De netbeheerder maakt daarbij\n                                          onderscheid tussen vermogen op grond van bijlage 12, ingezet voor het sluiten van de day-aheadmarkt en het overeenkomstig artikel 9.41, vierde lid, ingezette vermogen. Tevens zal de netbeheerder aangeven wanneer bij de selectie\n                                          van een energie- of capaciteitsbeperking andere redenen dan kosteneffectiviteit een\n                                          rol hebben gespeeld en deze keuze motiveren.\n\n1 Deze paragraaf bevat de uitvoeringsregels voor congestiemanagement met inzet van capaciteitsbeperking\n                                                en niet-marktgebaseerde redispatch.\n\n2 Een CSP dient voor elke aansluiting of groep van aansluitingen waarmee hij bijdraagt\n                                                aan het oplossen van fysieke congestie overeenkomstig bijlage 12, daartoe op grond van artikel 9.34 gerechtigd te zijn.\n\n3 De netbeheerder maakt bij de uitvoering van congestiemanagement overeenkomstig deze\n                                                paragraaf uitsluitend gebruik van capaciteitsbeperking overeenkomstig bijlage 12 en van niet-marktgebaseerde redispatch toegepast op de in het congestiegebied aanwezige\n                                                elektriciteitsproductie-eenheden, en de in het congestiegebied aanwezige verbruiksinstallaties\n                                                volgens de richtlijnen die daarvoor in artikel 13 van de Verordening (EU) 2019/943 zijn opgenomen.\n\n4 Congestiemanagement volgens deze paragraaf is niet van toepassing op aansluitingen\n                                                in het desbetreffende congestiegebied:\n\na. van vitale processen zoals gepubliceerd door de Nationale Co\u00f6rdinator Terrorismebestrijding\n                                                      en Veiligheid met uitzondering van elektriciteitsproductie-installaties; en\n\nb. van installaties van de Dienst Justiti\u00eble Inrichtingen, ziekenhuizen en openbaar vervoersbedrijven\n                                                      waarbij het substantieel en ongepland wijzigen van het beschikbare transportvermogen\n                                                      direct van invloed is op het functioneren van maatschappelijke voorzieningen.\n\n5 Ten behoeve van een juiste uitvoering van het vierde lid brengen aangeslotenen die\n                                                menen te beschikken over een aansluiting in het congestiegebied waarop het vierde\n                                                lid, onderdeel a of b, van toepassing is, de netbeheerder daarvan op de hoogte.\n\n6 Bij het uitvoeren van congestiemanagement overeenkomstig deze paragraaf werkt de netbeheerder\n                                                op volgorde:\n\na. van kosteneffectiviteit op grond van artikel 9.44 verschuldigde vergoeding; en\n\nb. van toerbeurtsgewijze toewijzing, waarbij de netbeheerder een ondergrens stelt aan\n                                                      het gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van in aanmerking komende\n                                                      aansluitingen.\n\n7 De netbeheerder publiceert de in het zesde lid, onderdeel b, bedoelde ondergrens van\n                                                te voren op de in artikel 9.8 bedoelde website.\n\n8 Indien het congestiegebied een net van een andere netbeheerder omvat maken de betroken\n                                                netbeheerders, onverminderd artikel 9.1, zevende lid, afspraken over de uitwisseling van de voor de uitvoering van deze paragraaf benodigde\n                                                gegevens en indien nodig over de uitvoering van deze paragraaf.\n\n1 Voor het uitvoeren van een overeenkomstig artikel 9.45, vijfde lid, opgedragen beperking betaalt de netbeheerder een vergoeding overeenkomstig artikel\n                                                13, zevende lid, van Verordening (EU) 2019/943. De aangeslotene overlegt daartoe bewijsstukken aan de netbeheerder.\n\n2 De financi\u00eble verrekening als bedoeld in het eerste lid vindt uiterlijk 30 dagen na\n                                                afloop van de desbetreffende kalendermaand plaats.\n\n3 Als uitzondering op het tweede lid geldt dat de financi\u00eble verrekening als bedoeld\n                                                in het eerste lid voor de vergoeding financi\u00eble ondersteuning die zou zijn ontvangen\n                                                zonder de opgedragen beperking plaatsvindt na afloop van het desbetreffende kalenderjaar,\n                                                en uiterlijk 60\u00a0dagen nadat de aangeslotene de informatie over de definitief vastgestelde\n                                                financi\u00eble ondersteuning aan de netbeheerder heeft verstrekt.\n\n1 De netbeheerder voert dagelijks de procedure zoals beschreven in het tweede tot en\n                                                met het zesde lid uit.\n\n2 De netbeheerder kan voorafgaand aan de procedure zoals beschreven in dit artikel gebruik\n                                                maken van het vermogen dat aangeslotenen of CSP\u2019s overeenkomstig de specificaties\n                                                in bijlage 12 ter beschikking hebben gesteld ten behoeve van het oplossen van fysieke congestie.\n\n3 Mede op basis van de gegevens die de netbeheerder ontvangt op grond van artikel 9.35 en paragraaf 13.2 bepaalt de netbeheerder of de van toepassing zijnde operationele veiligheidsgrenzen\n                                                de volgende dag in het congestiegebied kunnen worden gehandhaafd.\n\n4 De netbeheerder publiceert uiterlijk om 15:30 uur of de volgende dag in (een deel\n                                                van) het congestiegebied congestie verwacht wordt.\n\n5 De netbeheerder draagt met in achtneming van artikel 9.43 aangeslotenen op hoeveel zij per onbalansverrekeningsperiode de volgende dag meer\n                                                of minder dienen in te voeden dan wel te verbruiken.\n\n6 De netbeheerder roept per onbalansverrekeningsperiode per opgedragen actie overeenkomstig\n                                                het vijfde lid een gelijke hoeveelheid vermogen af buiten het congestiegebied. Hij\n                                                maakt daarvoor gebruik van het hem overeenkomstig artikel 9.1 ter beschikking gestelde vermogen.\n\n7 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, vierde lid, volgt de netbeheerder bij wijzigingen van de in het derde lid bedoelde gegevens\n                                                de stappen als bedoeld in het vijfde en zesde lid.\n\n1 Indien een aangeslotene drie keer de opdracht van de netbeheerder overeenkomstig artikel 9.45, vijfde lid, niet na komt, is de netbeheerder gerechtigd de aansluiting fysiek aan te passen\n                                                ten einde de capaciteit van de aansluiting in overeenstemming te brengen met de capaciteit\n                                                die ten maximale toegestaan kan worden ten einde de operationele veiligheidsgrenzen\n                                                te waarborgen.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde aanpassing wordt bij het be\u00ebindigen van congestiemanagement,\n                                                als bedoeld in artikel 9.34, tweede lid, ongedaan gemaakt.\n\n1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:\n\na. \nopregelen: het leveren van elektrische energie aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                      uit het door die netbeheerder ten behoeve van de systeembalans ingezette regelvermogen\n                                                      en noodvermogen;\n\nb. \nafregelen: het leveren van elektrische energie door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                      aan de beheerders van het door die netbeheerder ten behoeve van de systeembalans ingezette\n                                                      regelvermogen en noodvermogen;\n\nc. \nprijs voor opregelen: de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekeningsperiode, overeenkomend met de hoogste\n                                                      biedprijs als bedoeld in artikel 10.38 van het ingezette regelvermogen voor opregelen of, indien deze hoger is, de prijs\n                                                      voor ingezet noodvermogen voor opregelen tijdens een toestand van inzet noodvermogen\n                                                      opregelen;\n\nd. \nprijs voor afregelen: de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekeningsperiode, overeenkomend met de laagste\n                                                      biedprijs als bedoeld in artikel 10.38 van het ingezette regelvermogen voor afregelen of, indien deze lager is, de prijs\n                                                      voor ingezet noodvermogen voor afregelen tijdens een toestand van inzet noodvermogen\n                                                      afregelen. Deze prijs kan negatief zijn;\n\ne. \n                                                      \n                                                      [Red: vervallen;]\n\nf. \nregeltoestand: een parameter waarmee de gevraagde regelactie aan leveranciers van regelvermogen\n                                                      en noodvermogen en het verloop daarvan gedurende een onbalansverrekeningsperiode wordt\n                                                      ge\u00efdentificeerd. Deze parameter wordt door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                      vastgesteld volgens artikel 10.29;\n\ng. \nbalans-delta: de som van de door frequentieregeling gevraagde reactie aan leveranciers van regelvermogen;\n\nh. \nmiddenprijs: het gemiddelde van de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekeningsperiode, van\n                                                      de laagste bieding voor opregelen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                      en de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekeningsperiode, van de hoogste bieding\n                                                      voor afregelen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;\n\ni. \nprijs voor ingezet noodvermogen: de prijs die tot stand komt door middel van twee berekeningsmethodes, \u00e9\u00e9n voor opregelen\n                                                      en \u00e9\u00e9n voor afregelen. Deze prijs wordt door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                      bepaald volgens artikel 10.39 achtste en negende lid.\n\n2 Het in Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) en in dit hoofdstuk gebruikte begrip balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                omvat dezelfde verantwoordelijkheid als bedoeld met het in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van de Elektriciteitswet 1998 gedefinieerde begrip programmaverantwoordelijkheid.\n\n3 De voorwaarden uit dit hoofdstuk zijn van toepassing, ongeacht de systeemtoestand\n                                                van het elektriciteitsvoorzieningssysteem.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan aan een natuurlijk persoon,\n                                                rechtspersoon, niet zijnde een netbeheerder, of vennootschap, niet zijnde een netbeheerder,\n                                                op aanvraag een erkenning als BRP verlenen. Een natuurlijk persoon, rechtspersoon,\n                                                niet zijnde een netbeheerder, dan wel vennootschap kan slechts voor \u00e9\u00e9n erkenning\n                                                als BRP in aanmerking komen.\n\n2 De BRP heeft het recht:\n\na. balanceringsverantwoordelijkheid voor de eigen aansluitingen uit te oefenen, tenzij\n                                                      hij kleinverbruiker is;\n\nb. de uitoefening van balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluitingen van derden\n                                                      aan te bieden als dienst;\n\nc. energieprogramma\u2019s in te dienen;\n\nd. transactiepartij te zijn in energieprogramma\u2019s.\n\n3 De in het tweede lid genoemde rechten zijn niet overdraagbaar.\n\n4 De BRP mag de in het tweede lid genoemde rechten uitoefenen met ingang van de dag\n                                                die volgt op de dag waarop hij als zodanig in het BRP-register, bedoeld in artikel 10.3, eerste lid, is ingeschreven.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beheert een register, hierna te\n                                                noemen het BRP-register, waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede\n                                                de gegevens ten behoeve van computermatige communicatie zijn vermeld van de in artikel 10.4, eerste lid, bedoelde BRP's.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt aan de BRP de datum van zijn\n                                                inschrijving in het BRP-register mee.\n\n3 Een BRP heeft het recht het BRP-register in te zien en hem betreffende onjuistheden\n                                                daarin te doen corrigeren.\n\n4 Wijzigingen in het BRP-register geeft de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                onverwijld door aan de andere netbeheerders en BRP's.\n\n1 Tot het uitoefenen van balanceringsverantwoordelijkheid voor een aansluiting laat\n                                                een netbeheerder slechts natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen toe\n                                                aan wie de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 10.2 een erkenning als BRP heeft verleend.\n\n2 Een aangeslotene die de balanceringsverantwoordelijkheid voor zijn aansluiting niet\n                                                zelf uitoefent, draagt die balanceringsverantwoordelijkheid over aan een BRP.\n\n3 Een aangeslotene die de balanceringsverantwoordelijkheid voor zijn aansluiting niet\n                                                zelf uitoefent, laat de beoogde BRP aan de netbeheerder op wiens net hij is aangesloten\n                                                overeenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informatiecode elektriciteit en gas melden aan welke BRP hij zijn balanceringsverantwoordelijkheid heeft overgedragen.\n\n4 Een aangeslotene die het voornemen heeft zijn balanceringsverantwoordelijkheid over\n                                                te dragen aan een andere BRP dan de BRP die tot dan toe balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                voor hem heeft uitgeoefend, laat de beoogde BRP aan de netbeheerder die het aangaat\n                                                overeenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informatiecode elektriciteit en gas melden aan welke BRP hij zijn balanceringsverantwoordelijkheid heeft overgedragen.\n\n5 In afwijking van het gestelde in het derde en vierde lid geldt dat in het geval een\n                                                leverancier, daartoe gemachtigd, voor een aangeslotene balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                regelt, de leverancier de in het derde en het vierde lid bedoelde melding doet overeenkomstig\n                                                de processen uit hoofdstuk 4 van de Informatiecode elektriciteit en gas.\n\n6 Een netbeheerder doet overeenkomstig hoofdstuk 4 van de Informatiecode elektriciteit en gas aan de BRP die tot aan de in het vierde lid bedoelde overdracht de balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                van de aangeslotene uitoefent, onverwijld mededeling van het feit dat hem een kennisgeving\n                                                als bedoeld in het vierde lid heeft bereikt en door hem is aanvaard.\n\n1 Netbeheerders dragen hun balanceringsverantwoordelijkheid voor de compensatie van\n                                                netverliezen over aan een BRP.\n\n2 Met betrekking tot de balanceringsverantwoordelijkheid van een netbeheerder, niet\n                                                zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, voor de compensatie van\n                                                netverliezen is het in artikel 10.4, derde tot en met zesde lid, bepaalde van toepassing, met dien verstande dat de in kennis te stellen netbeheerder\n                                                de netbeheerder is van het net op een hoger spanningsniveau waarop het net van de\n                                                eerstgenoemde netbeheerder is aangesloten.\n\n3 Op de overdrachtspunten van aansluitingen tussen twee netten wordt geen onbalans bepaald\n                                                in het kader van de uitoefening van balanceringsverantwoordelijkheid.\n\n4 In afwijking het derde lid wordt op de aansluiting van een gesloten distributiesysteem\n                                                op het net van een netbeheerder wel onbalans bepaald in het kader van de uitoefening\n                                                van balanceringsverantwoordelijkheid indien het een gesloten distributiesysteem betreft\n                                                waarvan de beheerder geen gebruik maakt van het elektronische berichtenverkeer zoals\n                                                bedoeld in paragraaf 13.5 ten behoeve van het faciliteren van derdentoegang.\n\n1 Indien een BRP die door middel van een overeenkomst met een leverancier balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                draagt voor een grootverbruikaansluiting die overeenkomst wenst te be\u00ebindigen, stelt\n                                                hij de grootverbruiker en de Ieverancier en de netbeheerder die het aangaat tenminste\n                                                twintig werkdagen voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk in kennis.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde in kennis stelling van de grootverbruiker vindt plaats\n                                                bij aangetekende brief en de in dat lid bedoelde termijn van twintig werkdagen vangt\n                                                aan op het moment van ontvangst van deze aangetekende brief.\n\n3 De grootverbruiker laat de beoogde BRP of de leverancier, daartoe gemachtigd overeenkomstig\n                                                artikel 10.4, vijfde lid, tenminste vijf werkdagen voor de in het eerste lid bedoelde ingangsdatum aan de\n                                                netbeheerder die het aangaat overeenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informatiecode elektriciteit en gas melden welke BRP vanaf die datum voor de aansluiting balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                draagt.\n\n4 Indien de grootverbruiker of de leverancier, daartoe gemachtigd overeenkomstig artikel 10.4, vijfde lid, niet tijdig aan zijn in het derde lid bedoelde verplichting voldoet, treedt artikel 11.8 voor de betreffende aansluiting in werking. De netbeheerder die het aangaat, verwittigt\n                                                onverwijld de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de Autoriteit Consument\n                                                en Markt.\n\n1 De aanvraag om een erkenning als BRP wordt schriftelijk en ondertekend door een bevoegd\n                                                persoon ingediend bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig\n                                                een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uit te geven model waarmee\n                                                de aanvrager zich, na het ontvangen van een erkenning, verbind tot het naleven van\n                                                de in dit hoofdstuk opgenomen voorwaarden voor het uitoefenen van balanceringsverantwoordelijkheid.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beslist binnen dertig dagen na\n                                                ontvangst van het aanvraagformulier of de aanvrager voor erkenning als BRP in aanmerking\n                                                kan worden gebracht.\n\n3 Indien bij de aanvraag niet alle benodigde gegevens zijn verstrekt, wordt de in het\n                                                tweede lid genoemde termijn opgeschort totdat is voldaan aan het verzoek van de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet om verstrekking van de ontbrekende gegevens.\n\n4 Onverminderd het overigens bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 bepaalde, wordt\n                                                een erkenning verleend, nadat:\n\na. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zich ervan heeft vergewist dat\n                                                      de aanvrager beschikt over de deskundigheid en over de technische, administratieve\n                                                      en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                      te kunnen uitoefenen, en;\n\nb. de aanvrager financi\u00eble zekerheid heeft gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.8.\n\n5 Wanneer een eerdere erkenning van de aanvrager is ingetrokken, willigt de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet de aanvraag niet in dan nadat hij zich ervan heeft\n                                                vergewist dat de redenen die tot intrekking van de eerdere erkenning hebben geleid\n                                                niet meer aanwezig zijn en geen grond bestaat voor het vermoeden dat deze redenen\n                                                zich opnieuw zullen voordoen.\n\n6 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet doet een beslissing tot verlening\n                                                van een erkenning als BRP zo spoedig mogelijk in de Staatscourant publiceren, waarbij\n                                                de naam, het adres en de woonplaats van de BRP worden vermeld.\n\n1 De financi\u00eble zekerheid, bedoeld in artikel 10.7, vierde lid, onderdeel b, wordt gesteld in de vorm van een bankgarantie overeenkomstig een door de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet uit te geven model, al dan niet, naar keuze van\n                                                de BRP, aangevuld met een bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aangehouden\n                                                deposito.\n\n2 De omvang van de door een BRP te stellen financi\u00eble zekerheid wordt afgeleid van:\n\na. het hoogste netto-transactievolume in MWh van die BRP met enige andere BRP voor alle\n                                                      uren gedurende \u00e9\u00e9n etmaal, en;\n\nb. de totale transportcapaciteit van de aansluitingen van grootverbruikers, waarvoor\n                                                      hij balanceringsverantwoordelijkheid draagt.\n\n3 De eerste maal is de omvang van de te stellen financi\u00eble zekerheid gebaseerd op het\n                                                door de BRP verwachte hoogste netto-transactievolume als bedoeld in het tweede lid,\n                                                onderdeel a, met een ondergrens van 50 MW.\n\n4 De in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde omvang wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde\n                                                marktprijs van energie over een periode van drie maanden voorafgaand aan de bepaling\n                                                van de omvang van de te stellen financi\u00eble zekerheid, met een ondergrens van \u20ac\u00a040\n                                                per MWh. Het resulterende bedrag wordt in het dertiende lid aangeduid met de letter\n                                                'A'.\n\n5 Indien wordt vastgesteld dat het hoogste netto-transactievolume waarop de omvang van\n                                                de zekerstelling is gebaseerd meer dan incidenteel wordt overschreden, verhoogt de\n                                                BRP de zekerstelling op eerste schriftelijke verzoek van de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet, waarbij de nieuwe omvang zal worden gebaseerd op het hoogste netto-transactievolume\n                                                dat in de zes voorafgaande weken gedurende \u00e9\u00e9n etmaal is vastgesteld.\n\n6 Indien wordt vastgesteld dat het daadwerkelijk hoogste netto-transactievolume op etmaalbasis\n                                                structureel lager is dan het hoogste netto-transactievolume waarop de omvang van de\n                                                zekerstelling is gebaseerd, verleent de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                op schriftelijk verzoek van de BRP toestemming tot verlaging van de zekerstelling,\n                                                waarbij de nieuwe omvang zal worden gebaseerd op het gemiddelde van de hoogste dagelijkse\n                                                nettotransactievolumes in de zes voorafgaande weken, met een ondergrens van 50\u00a0MW.\n\n7 Indien een BRP balanceringsverantwoordelijkheid voor aansluitingen van grootverbruikers\n                                                draagt, heeft het in het vijfde en zesde lid bepaalde zowel betrekking op de transactievolumes\n                                                van de BRP als op de transportcapaciteit van de aansluitingen waarvoor hij balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                draagt, terwijl bovendien geldt dat indien in enige maand de totale capaciteit van\n                                                de aansluitingen waarvoor de balanceringsverantwoordelijkheid bestaat met meer dan\n                                                50\u00a0MW wordt uitgebreid, de BRP gehouden is daarvan onverwijld mededeling te doen aan\n                                                de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.\n\n8 De transportcapaciteit, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wordt bepaald aan\n                                                de hand van de opgave door de andere netbeheerders aan de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet, waarbij de andere netbeheerders per BRP eens per maand aangeven\n                                                hoeveel aansluitingen vallen in de klasse:\n\na. 2\u201310 MW;\n\nb. 11\u201325 MW;\n\nc. 26\u201350 MW;\n\nd. groter dan 50 MW, met vermelding van de capaciteit per aansluiting in deze klasse.\n\n9 Per BRP wordt voor de in het achtste lid, onderdelen a tot en met c, genoemde klassen\n                                                per klasse het aantal aansluitingen in die klasse vermenigvuldigd met de laagste capaciteit\n                                                van die klasse.\n\n10 Voor de in het achtste lid, onderdeel d, genoemde klasse wordt uitgegaan van het totaal\n                                                van de feitelijke capaciteit van de aansluitingen in die klasse.\n\n11 Het in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde element voor de bepaling van de omvang\n                                                van de door een BRP te stellen financi\u00eble zekerheid is gebaseerd op de overeenkomstig\n                                                het achtste tot en met tiende lid bepaalde capaciteit voor die BRP, vermenigvuldigd\n                                                met 24, met een ondergrens van 50\u00a0MW.\n\n12 Het in het elfde lid bedoelde product wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde marktprijs\n                                                van energie over een periode van drie maanden voorafgaand aan de bepaling van de omvang\n                                                van de te stellen financi\u00eble zekerheid, met een ondergrens van \u20ac\u00a040 per MWh. Het resulterende\n                                                bedrag wordt in het dertiende lid aangeduid met de letter \u2018B\u2019.\n\n13 Het bedrag waarvoor de BRP financi\u00eble zekerheid dient te stellen, bedraagt:\n\na. twee maal A indien dat groter is dan of gelijk aan B; of\n\nb. A plus B indien twee maal A kleiner is dan B.\n\n14 In afwijking van het dertiende lid bedraagt de zekerstelling \u20ac\u00a0100.000 indien de BRP\n                                                een NEMO is, blijkend uit vermelding op de in artikel 4, tiende lid, van Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM) bedoelde lijst.\n\n1 Een BRP oefent balanceringsverantwoordelijkheid uit voor de aansluitingen waarvoor\n                                                hij in het aansluitingenregister op enig moment als BRP is vermeld.\n\n2 Ten aanzien van de verplichting van een BRP om met betrekking tot een aansluiting\n                                                balanceringsverantwoordelijkheid uit te oefenen, mag de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet afgaan op hetgeen in het aansluitingenregister omtrent de balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                voor die aansluiting is vermeld, onverminderd het recht van die BRP op correctie van\n                                                een onjuiste vermelding en onverminderd zijn aanspraak jegens de desbetreffende netbeheerder\n                                                tot vergoeding van de kosten die door een aan die netbeheerder toe te rekenen onjuiste\n                                                vermelding zijn veroorzaakt.\n\n1 De erkenning van een BRP wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop de netbeheerder\n                                                van het landelijke hoogspanningsnet hiertoe besluit overeenkomstig artikel 10.35, eerste en tweede lid, rekening houdend met een eventueel besluit tot opschorting overeenkomstig artikel 11.1, tweede lid, ongeacht of de betreffende BRP op die datum is uitgeschreven uit het BRP-register\n                                                en de intrekking van zijn erkenning is gepubliceerd, een en ander als bedoeld in het\n                                                tweede en derde lid.\n\n2 Wanneer de erkenning van een BRP is ingetrokken of de intrekking van de erkenning\n                                                is opgeschort, stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de andere\n                                                netbeheerders en BRP\u2019s daarvan onverwijld in kennis en verwerkt hij dit in het BRP-register\n                                                voor de desbetreffende BRP.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de intrekking van een\n                                                erkenning van een BRP zo spoedig mogelijk in de Staatscourant, onder vermelding van\n                                                naam, adres en woonplaats van de betrokken natuurlijke of rechtspersoon alsmede van\n                                                de datum waarop de erkenning is ingetrokken en van de datum waarop de BRP uit het\n                                                BRP-register is uitgeschreven.\n\n1 Een BRP dient dagelijks v\u00f3\u00f3r 09:00 uur of een door de gezamenlijke netbeheerders in\n                                                onderling overleg te bepalen ander tijdstip bij de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet een extern commercieel handelsprogramma voor de volgende dag in dat\n                                                voortvloeit uit eerder verkregen toestemming van de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet voor importen, exporten en transits voor meer dan \u00e9\u00e9n dag.\n\n2 Uiterlijk twee uur en 15 minuten na het tijdstip waarop het in het eerste lid bedoelde\n                                                extern commercieel handelsprogramma moet zijn ingediend, bericht de netbeheerder van\n                                                het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP welke in het extern commercieel handelsprogramma\n                                                opgenomen importen, exporten en transits hij, rekening houdend met de beschikbare\n                                                capaciteit van de landsgrensoverschrijdende verbindingen voor de volgende dag heeft\n                                                toegewezen en welke ruimte ten behoeve van de spotmarkt voor de volgende dag beschikbaar\n                                                is op de landsgrensoverschrijdende verbindingen.\n\n3 Indien de toewijzing, bedoeld in het tweede lid, niet overeenstemt met het extern\n                                                commercieel handelsprogramma, bedoeld in het eerste lid, dient de BRP bij de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet v\u00f3\u00f3r 14:00 uur op dezelfde dag een bijgesteld extern\n                                                commercieel handelsprogramma in.\n\n4 Indien het extern commercieel handelsprogramma of bijgesteld extern commercieel handelsprogramma\n                                                voor de volgende dag niet v\u00f3\u00f3r het in het eerste lid onderscheidenlijk het derde lid\n                                                bedoelde tijdstip is ingediend, wijst de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                geen capaciteit op landsgrensoverschrijdende verbindingen ten behoeve van de in dat\n                                                extern commercieel handelsprogramma opgenomen transporten toe.\n\n1  Een BRP dient dagelijks v\u00f3\u00f3r 14:00 uur bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                een energieprogramma in.\n\n2  Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op het in het eerste lid\n                                                bedoelde tijdstip geen energieprogramma ontvangt van een BRP, dan hanteert de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet voor de betreffende BRP voor elke onbalansverrekeningsperiode\n                                                van het volgende etmaal de waarde van 0\u00a0MWh in het interne commerci\u00eble handelsprogramma.\n                                                De betreffende BRP wordt hiervan onverwijld ge\u00efnformeerd.\n\n1 Voor zover in de in artikel 10.12 bedoelde energieprogramma\u2019s andere externe commerci\u00eble handelsprogramma's zijn opgenomen\n                                                dan de externe commerci\u00eble handelsprogramma's die overeenkomstig artikel 10.11 zijn toegewezen, bericht de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uiterlijk\n                                                een half uur na het in artikel 10.12 genoemde tijdstip welke van die externe commerci\u00eble\n                                                handelsprogramma's hij, rekening houdend met de beschikbare capaciteit van de landsgrensoverschrijdende\n                                                verbindingen, heeft toegewezen.\n\n2 In geval de toewijzing, bedoeld in het eerste lid, niet overeenstemt met het in artikel 10.12 bedoelde energieprogramma, dient de BRP bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                v\u00f3\u00f3r 16:00 uur een met betrekking tot het extern commercieel handelsprogramma bijgesteld\n                                                energieprogramma in.\n\n3 \nArtikel 10.11, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de in het eerste en tweede lid\n                                                bedoelde externe commerci\u00eble handelsprogramma's.\n\n4 Indien een toewijzing van transportcapaciteit als bedoeld in artikel 10.11, tweede lid, of artikel 10.13, eerste lid, niet v\u00f3\u00f3r 17:30 uur op dezelfde dag wordt bevestigd door de beheerder van dat deel\n                                                van de desbetreffende landsgrensoverschrijdende verbinding dat niet in Nederland is\n                                                gelegen, vervalt de toewijzing.\n\n5 Zo spoedig mogelijk nadat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de BRP\n                                                die het aangaat heeft ingelicht dat zich het in het vierde lid bedoelde geval heeft\n                                                voorgedaan, dient deze BRP een wijziging van het energieprogramma in waarin het vervallen\n                                                van de toewijzing is verwerkt en waarbij het bepaalde in artikel 10.14, vijfde lid, in acht is genomen.\n\n1  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt zijn goedkeuring aan\n                                                een energieprogramma, indien hetgeen in het extern commercieel handelsprogramma per\n                                                onbalansverrekeningsperiode omtrent een landgrensoverschrijdende energietransactie\n                                                is vermeld niet strookt met hetgeen over diezelfde transactie is vermeld in het extern\n                                                commercieel handelsprogramma overeen gekomen met de buitenlandse instelling die op\n                                                grond van nationale wettelijke regels belast is met beheer van het transmissiesysteem\n                                                aan de andere kant van de landsgrens.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt voorts zijn goedkeuring\n                                                aan een energieprogramma, indien dat programma, gelet op de bij de netbeheerder van\n                                                het landelijk hoogspanningsnet ingediende prognoses, de verwachting wettigt dat zich\n                                                transportproblemen op de aankoppelingspunten met het landelijk hoogspanningsnet zullen\n                                                voordoen.\n\n3 Aanstonds nadat hij van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bericht\n                                                heeft ontvangen dat goedkeuring aan zijn energieprogramma is onthouden, dient de BRP\n                                                een verbeterd energieprogramma in, dat opnieuw de goedkeuring van de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet behoeft.\n\n4 Een goedgekeurd energieprogramma gaat in op 0:00 uur van de dag waarop het betrekking\n                                                heeft.\n\n5  Indien hetgeen in het intern commercieel handelsprogramma per onbalansverrekeningsperiode\n                                                omtrent een energie-transactie is vermeld niet strookt met hetgeen omtrent diezelfde\n                                                transactie is vermeld in het intern commercieel handelsprogramma van enige andere\n                                                BRP, dan hanteert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor beide BRP's\n                                                in de betreffende onbalansverrekeningsperiode 0 waardes. De betreffende BRP wordt\n                                                hiervan onverwijld ge\u00efnformeerd.\n\n6 In het in artikel 10.13, vijfde lid, bedoelde geval, of in geval van een aanpassing van het extern commercieel handelsprogramma\n                                                dient een BRP een wijziging op het energieprogramma in die zodanig is dat daardoor\n                                                het evenwicht wordt hersteld dat door aanpassing van het extern commercieel handelsprogramma\n                                                verloren is gegaan.\n\n7 In de volgende gevallen leidt een door een BRP ingediende wijziging op een goedgekeurd\n                                                energieprogramma, dan wel door conform de regeling betreffende meer dan \u00e9\u00e9n NEMO in\n                                                een biedzone namens de programmaverantwoordelijke ingediende wijziging van de in het\n                                                goedgekeurde energieprogramma opgenomen extern commercieel handelsprogramma, tot goedkeuring\n                                                daarvan door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet:\n\na. indien de wijziging een transactie met een andere BRP betreft: hetgeen in de ingediende\n                                                      wijziging per onbalansverrekeningsperiode omtrent een energietransactie is vermeld,\n                                                      strookt met hetgeen omtrent diezelfde transactie is vermeld in een door enige andere\n                                                      BRP ingediende wijziging op een goedgekeurd energieprogramma;\n\nb. indien de wijziging de in het goedgekeurde energieprogramma opgenomen extern commercieel\n                                                      handelsprogramma betreft: de betreffende netbeheerder van het in het buitenland gelegen\n                                                      deel van de desbetreffende landsgrensoverschrijdende verbinding, bevestigt de wijziging.\n\n8 Wijzigingen op een goedgekeurd energieprogramma kunnen ingediend worden tot uiterlijk\n                                                10:00 uur op de dag die volgt op de dag waar het energieprogramma betrekking op heeft.\n\n1 Een meetverantwoordelijke rapporteert, uiterlijk 20 werkdagen na het einde van de\n                                                kalendermaand, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een maandelijks\n                                                overzicht met daarin:\n\na. Het aantal aansluitingen dat op enig moment in de desbetreffende maand telemetriegrootverbruikaansluiting\n                                                      is geweest;\n\nb. De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de dagelijkse\n                                                      berichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas;\n\nc. De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de maandelijkse\n                                                      berichten met meetgegevens;\n\nd. Voor aansluitingen waar een afwijking is geconstateerd:\n\n1\u00b0 Het aantal aansluitingen\n\n2\u00b0 De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de dagelijkse\n                                                            berichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas;\n\n3\u00b0 De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de maandelijkse\n                                                            berichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.6 van de Informatiecode elektriciteit en gas;\n\n4\u00b0 Het aantal aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan 1\u00a0MVA waarvoor aan\n                                                            de meetgegevens op grond van artikel 6.2.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas in de dagelijkse berichten met meetgegevens een andere status is gegeven dan \u2018gemeten\n                                                            en gevalideerd\u2019;\n\ne. Het aantal gebeurtenissen, dat een meetverantwoordelijke aan de aangeslotene, netbeheerder,\n                                                      BRP of leverancier kenbaar heeft gemaakt, overeenkomstig artikel 6.2.3.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas;\n\nf. Het aantal gebeurtenissen, dat een meetverantwoordelijke aan de aangeslotene, netbeheerder,\n                                                      BRP of leverancier kenbaar heeft gemaakt, overeenkomstig artikel 6.2.4.1 van de Informatiecode\n                                                      elektriciteit en gas.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert maandelijks de gecumuleerde\n                                                landelijke gegevens zoals deze op basis van het eerste lid gerapporteerd zijn.\n\n3 Voor de in het eerste lid beschreven rapportage gebruikt de meetverantwoordelijke\n                                                het format dat door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, na overleg\n                                                met de meetverantwoordelijke, is verstrekt.\n\n1 De door de netbeheerder, op basis van artikel 10.26, derde lid, van een BRP ontvangen verzoeken tot aanpassing van de hem eerder op basis van artikel 10.18, vierde lid, en 10.19, vierde lid, toegezonden meetgegevens zullen door de netbeheerder worden afgehandeld binnen twee\n                                                werkdagen na ontvangst van het verzoek tot aanpassing.\n\n2 Verzoeken op basis van artikel 10.26, derde lid, neemt de netbeheerder aan wie het verzoek is gericht niet in behandeling wanneer\n                                                meer dan vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop hij overeenkomstig artikel 10.18, vierde lid, of 10.19, vierde lid, de meetgegevens aan die BRP heeft verzonden, tenzij de BRP de fout waarvan hij correctie\n                                                verzoekt redelijkerwijs niet binnen die termijn heeft kunnen opmerken.\n\n3 De netbeheerder beoordeelt het verzoek tot aanpassing en beantwoordt dit met een acceptatie\n                                                of afwijzing met reden.\n\n1 De netbeheerder deelt ten behoeve van het samenstellen van de meetgegevens ten behoeve\n                                                van balanceringsverantwoordelijkheid de aansluitingen op het door hem beheerde net\n                                                in profielcategorie\u00ebn in overeenkomstig Bijlage 15.\n\n2 De netbeheerder hanteert voor het samenstellen van de meetgegevens ten behoeve van\n                                                balanceringsverantwoordelijkheid voor de profielcategorie\u00ebn E3 en E4A de overeenkomstig\n                                                Bijlage 1 van de Informatiecode elektriciteit en gas vastgestelde profielen en voor de overige profielcategorie\u00ebn de overeenkomstig Bijlage 16 bepaalde profielen.\n\n3 De netbeheerder gaat voor het samenstellen van de meetgegevens ten behoeve van balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                uit van de meetgegevens:\n\na. die hij overeenkomstig paragraaf 6.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas ontvangen heeft en overeenkomstig paragraaf 6.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas heeft verwerkt;\n\nb. die hij uitleest uit meetinrichtingen in het overdrachtspunt van kleinverbruikaansluitingen\n                                                      waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in 2.1.3, onderdeel s, van de Informatiecode elektriciteit en gas, de waarde \u201cslimme-meter-allocatie\u201d heeft; en\n\nc. geregistreerd door de meetinrichtingen in het (de) overdrachtspunt(en) van de aansluitingen\n                                                      van zijn net met andere netten.\n\n4 In afwijking van respectievelijk in aanvulling op het derde lid gaat de netbeheerder\n                                                voor het samenstellen van de meetgegevens ten behoeve van balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                van grootverbruikers die beschikken over een profielgrootverbruikmeetinrichting, respectievelijk\n                                                kleinverbruikers waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in 2.1.3, onderdeel s, van de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde \u201cprofielallocatie\u201d heeft, uit van de gegevens die hij overeenkomstig bijlage 17 bepaalt.\n\n5 In aanvulling op het vierde lid gaat de netbeheerder voor het samenstellen van de\n                                                meetgegevens ten behoeve van balanceringsverantwoordelijkheid van aangeslotenen die\n                                                beschikken over een aansluiting die op grond van artikel 2.30 en 2.31 niet voorzien is van een meetinrichting, uit van:\n\na. het belastingprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 19 is vastgesteld; of\n\nb. de gegevens die hij overeenkomstig bijlage 17 bepaalt indien aan de aansluiting om historische redenen een profielcategorie is\n                                                      toegekend.\n\n6 De netbeheerder bepaalt per netgebied, per onbalansverrekeningsperiode het restantvolume\n                                                door het saldo te bepalen van de uitwisseling van het netgebied met andere netten\n                                                bedoeld in het derde lid, onderdeel c, de gemeten volumes bedoeld in het derde lid,\n                                                onderdelen a en b, de gegevens bedoeld in het vierde en vijfde lid en de netverliezen.\n\n7 De netbeheerder bepaalt per netgebied de meetgegevens ten behoeve van balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                voor geprofileerde aansluitingen overeenkomstig bijlage 18.\n\n8 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de andere netbeheerders leggen\n                                                de in het derde, vijfde en zevende lid bedoelde meetgegevens met betrekking tot de\n                                                aansluitingen op hun netten per BRP, per leverancier en per profielcategorie per onbalansverrekeningsperiode\n                                                vast in dagrapporten.\n\n9 De netbeheerder verzamelt ten behoeve van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                de hoeveelheid met zijn net uitgewisselde energie per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode\n                                                voor iedere BRP, op basis van de in het derde, vijfde en zevende lid bedoelde gegevens.\n\n10 De netbeheerder verzamelt op basis van de in het derde, vijfde en zevende lid bedoelde\n                                                gegevens ten behoeve van iedere BRP de hoeveelheid met zijn net uitgewisselde energie\n                                                per netgebied, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode:\n\na. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende BRP balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                      draagt en waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in artikel 2.1.3, onderdeel s, van de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde \u201ctelemetrie\u201d heeft: per aansluiting;\n\nb. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende BRP balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                      draagt en waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in artikel 2.1.3, onderdeel s, van de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde \u201ctelemetrie\u201d heeft: per leverancier;\n\nc. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende BRP balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                      draagt en waarvan de allocatiemethode van de aansluiting bedoeld in artikel 2.1.3, onderdeel s, van de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde \u201cprofielallocatie\u201d heeft: per profielcategorie en per leverancier;\n\nd. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende BRP balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                      draagt en waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in artikel 2.1.3, onderdeel s, van de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde \u201cslimme-meter-allocatie\u201d heeft: per leverancier.\n\n11 Wanneer de in het negende en tiende lid bedoelde meetgegevens een voorlopig karakter\n                                                hebben, wordt daarvan bij de verstrekking melding gemaakt. In dat geval worden de\n                                                definitieve meetgegevens overeenkomstig artikel 10.20 verwerkt.\n\n[Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2025. Zie het overzicht van wijzigingen]\n\n1 De netbeheerder stuurt de op grond van artikel 10.17, negende lid, verzamelde meetgegevens inzake alle aansluitingen op zijn net aan de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet voor 16:00 uur van de eerste kalenderdag na afloop\n                                                van het desbetreffende etmaal.\n\n2 \n                                                \n                                                [Red: Vervallen.]\n\n3 Netbeheerders van netten met een spanningsniveau gelijk aan of hoger dan 110\u00a0kV verstrekken\n                                                tevens de meetgegevens met betrekking tot de hoeveelheden met andere netten uitgewisselde\n                                                energie, op vijftienminutenbasis, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                voor zover deze hoeveelheden niet gemeten worden door de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet.\n\n4 De netbeheerder stuurt de op grond van\n\na. \nartikel 10.17, tiende lid, onderdelen b, c en d, verzamelde meetgegevens aan de desbetreffende BRP voor 16:00 uur van de eerste kalenderdag\n                                                      na afloop van het desbetreffende etmaal; en\n\nb. \nartikel 10.17, tiende lid, onderdeel a, verzamelde meetgegevens aan de desbetreffende BRP voor 24:00 uur van de eerste kalenderdag\n                                                      na afloop van het desbetreffende etmaal.\n\n5 De netbeheerder die aansluitingen in een congestiegebied beheert, stuurt aan de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet voor iedere CG-aangeslotene in dat gebied de hoeveelheid\n                                                op de desbetreffende aansluitingen met het net uitgewisselde energie per onbalansverrekeningsperiode\n                                                voor 16:00 uur van de eerste werkdag na afloop van het desbetreffende etmaal.\n\n6 De netbeheerder die aansluitingen in een congestiegebied beheert, stuurt aan iedere\n                                                CG-aangeslotene de hoeveelheid op zijn aansluitingen met het net uitgewisselde energie\n                                                per onbalansverrekeningsperiode voor 16:00 uur van de eerste kalenderdag na afloop\n                                                van het desbetreffende etmaal.\n\n[Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2025. Zie het overzicht van wijzigingen]\n\n1 De netbeheerder vervangt indien van toepassing voor de desbetreffende aansluitingen\n                                                de op basis van artikel 6.2.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas van de meetverantwoordelijke ontvangen meetgegevens door de herziene meetgegevens\n                                                die hem op basis van artikel 6.2.2.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas door de desbetreffende meetverantwoordelijke voor 10:00 uur van de vijfde werkdag\n                                                na afloop van het desbetreffende etmaal zijn toegestuurd.\n\n2 De netbeheerder voert opnieuw de in artikel 10.17, negende en tiende lid, beschreven acties uit.\n\n3 De netbeheerder stuurt de op grond van het tweede lid jo. artikel 10.17, negende lid, opnieuw verzamelde meetgegevens inzake al zijn aansluitingen aan de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet voor 16:00 uur van de vijfde werkdag na afloop\n                                                van het desbetreffende etmaal.\n\n4 De netbeheerder stuurt de op grond van het tweede lid juncto\n\na. \nartikel 10.17, tiende lid, onderdelen b, c en d, opnieuw verzamelde meetgegevens aan de desbetreffende BRP's voor 16:00 uur van de\n                                                      vijfde werkdag na afloop van het desbetreffende etmaal; en\n\nb. \nartikel 10.17, tiende lid, onderdeel a, opnieuw verzamelde meetgegevens aan de desbetreffende BRP voor 24:00 uur van de\n                                                      vijfde kalenderdag na afloop van het desbetreffende etmaal.\n\n1 De netbeheerder voert de in artikel 10.17, negende en tiende lid, beschreven acties uit op de op grond van artikel 6.2.2.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas van de meetverantwoordelijken ontvangen definitieve meetgegevens.\n\n2 De netbeheerder stuurt de op grond van het eerste lid jo. artikel 10.17, negende lid, opnieuw verzamelde meetgegevens inzake al zijn aansluitingen aan de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet onverwijld doch uiterlijk voor 12:00 uur van de\n                                                tiende werkdag na afloop van het desbetreffende etmaal.\n\n3 De netbeheerder stuurt de op grond van het eerste lid jo. artikel 10.17, tiende lid, opnieuw verzamelde meetgegevens aan de desbetreffende BRP's voor 12:00 uur van de\n                                                tiende werkdag na afloop van het desbetreffende etmaal.\n\n4 Indien de netbeheerder tussen 12:00 en 16:00 uur van de tiende werkdag na de dag van\n                                                collectie van de meetgegevens van de BRP een verzoek zoals bedoeld in artikel 10.26, vijfde lid, heeft ontvangen, zal de netbeheerder zo mogelijk en nodig de op grond van artikel 10.17, negende en tiende lid, verzamelde meetgegevens aanpassen. Vervolgens worden deze meetgegevens als definitieve\n                                                meetgegevens diezelfde dag voor 24:00 uur verzonden aan de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet en aan de desbetreffende BRP.\n\n[Vervallen per 19-03-2022]\n\n1 De netbeheerder geeft dagelijks aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                per deelnet de som van alle, via dat net uitgewisselde energie door.\n\n2 De netbeheerder geeft dagelijks aan de andere met hem gekoppelde netbeheerders per\n                                                aansluiting tussen de desbetreffende netten per meetperiode de tussen hem en die netbeheerders\n                                                uitgewisselde energie door.\n\n3 Voor zover overeengekomen, geeft een netbeheerder aan een andere met hem gekoppelde\n                                                netbeheerder per aansluiting tussen de desbetreffende netten per meetperiode de tussen\n                                                hem en die andere netbeheerder uitgewisselde blindenergie door.\n\n4 De netbeheerder geeft aan andere, op zijn net aangesloten, netbeheerders de meetgegevens\n                                                ten behoeve van de verrekening van de transportdiensten door.\n\n1 Iedere werkdag publiceert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op haar\n                                                website per onbalansverrekeningsperiode de som van de door aangeslotenen met een opgesteld\n                                                vermogen van 10 MW of meer op het net ingevoede elektriciteit, vermeerderd met de\n                                                som van de uitgewisselde energie op de landgrensoverschrijdende netten. Publicatie\n                                                vindt plaats de werkdag volgend op de daadwerkelijke meting.\n\n2 Iedere werkdag geven de netbeheerders ten behoeve van de publicatie op grond van het\n                                                eerste lid de meetgegevens per aangeslotene met een opgesteld vermogen van 10 MW of\n                                                meer per onbalansverrekeningsperiode door aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.\n\n3 \nArtikel 10.17, negende en tiende lid, zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op het tweede lid.\n\n4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet geeft bij de op grond van het eerste\n                                                lid gepubliceerde gegevens aan wat de sommatie is van de geprogrammeerde importen\n                                                respectievelijk de geprogrammeerde exporten.\n\n5 Binnen elf werkdagen na de eerste publicatie maakt de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet de in het eerste en vierde lid genoemde data definitief.\n\n1 Op basis van de volgens artikel 10.17, negende lid, en 10.18, derde lid, ontvangen gegevens vergelijkt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                de som van de invoedingen in elk deelnet, waarvan het spanningsniveau gelijk is aan\n                                                of hoger is dan 110\u00a0kV, met de som van het verbruik in dat deelnet. Bij een geconstateerde\n                                                afwijking groter dan 1000 kWh per dag wordt een melding gemaakt naar de desbetreffende\n                                                netbeheerder en wordt deze netbeheerder verzocht de gegevens te (doen) corrigeren.\n\n2 Elk kwartaal zal de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de overige netbeheerders\n                                                berichten over de trends in de restantvolumecorrectiefactoren die de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet op grond van artikel 10.18, tweede lid, ontvangt.\n\n1 Iedere werkdag stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet per BRP een\n                                                overzicht samen van diens prestaties met betrekking tot het direct voorafgaande etmaal.\n                                                Dit overzicht bevat per etmaal de volgende gegevens:\n\na. het door de BRP bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingediende\n                                                      en door hem goedgekeurde energieprogramma, met inbegrip van eventuele goedgekeurde\n                                                      wijzigingen daarvan;\n\nb. de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op basis van artikel 10.18, eerste lid, van netbeheerders ontvangen meetgegevens;\n\nc. de onbalans;\n\nd. de in artikel 10.30 bedoelde onbalansprijs voor elke onbalansverrekeningsperiode;\n\ne. het totaalbedrag ter zake van de onbalans.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van het eerste\n                                                lid samengestelde overzicht aan de desbetreffende BRP voor 17:00 uur van de eerste\n                                                werkdag na het etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van het eerste\n                                                lid samengestelde overzicht aan de desbetreffende BRP voor 17:00 uur van de vijfde\n                                                werkdag na het etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft. Daarbij dient in het\n                                                eerste lid, onderdeel b, \u2018artikel 10.19, derde lid\u2019 in plaats van \u2018artikel 10.18, eerste lid\u2019 gelezen te worden.\n\n4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van het eerste\n                                                lid samengestelde overzicht, aan de desbetreffende BRP voor 15:00 uur van de tiende\n                                                werkdag na het etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft. Daarbij dient in het\n                                                eerste lid, onderdeel b, \u2018artikel 10.20, derde lid\u2019 in plaats van \u2018artikel 10.18, eerste lid\u2019 gelezen te worden.\n\n5 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt, indien van toepassing,\n                                                direct na de op basis van artikel 10.20, vierde lid, van een netbeheerder ontvangen meetgegevens van een bepaald etmaal, het op grond\n                                                van het eerste lid samengestelde overzicht onverwijld aan de desbetreffende BRP. Daarbij\n                                                dient in het eerste lid, onderdeel b, \u2018artikel 10.20, vierde lid\u2019 in plaats van \u2018artikel 10.18, eerste lid\u2019 gelezen te worden.\n\n6 Wanneer de in het eerste lid bedoelde werkdag volgt op een weekeinde of een algemeen\n                                                erkende feestdag, betreft de in het eerste lid bedoelde gegevensverstrekking dat weekeinde\n                                                onderscheidenlijk die feestdag of -dagen en het etmaal dat daaraan is voorafgegaan.\n\n7 Bij de vaststelling van de in artikel het eerste lid, onderdeel c, bedoelde afwijking\n                                                houdt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet rekening met de hoeveelheid\n                                                energie die meer of minder is geleverd ingeval het gaat om:\n\na. de balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting of aansluitingen van een producent\n                                                      met wie de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een overeenkomst met betrekking\n                                                      tot de terbeschikkingstelling van regelvermogen heeft gesloten en het meer of minder\n                                                      leveren heeft plaatsgevonden onder die overeenkomst,\n\nb. de balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting of aansluitingen van een aangeslotene\n                                                      die minder heeft afgenomen of, ingeval van een producent, meer of minder heeft geproduceerd\n                                                      volgens artikel 9.20, tweede lid, onderdeel a,\n\nc. het meer of minder leveren volgens een transactie tussen de BRP en een andere BRP\n                                                      en deze transactie tot stand is gekomen volgens een door de netbeheerder van landelijk\n                                                      hoogspanningsnet vastgestelde en openbaar gemaakte procedure.\n\n1 De BRP kan bij controle op grond van het tweede en vijfde lid gebruik maken van de\n                                                gegevens die hij ingevolge artikel 10.25, tweede tot en met vijfde lid, van de netbeheerder heeft ontvangen.\n\n2 De BRP controleert voor de meetgegevens per aansluiting die hij op grond van artikel 10.18, vierde lid, en 10.19, vierde lid, van de netbeheerders ontvangen heeft of de netbeheerder de volumes heeft toegerekend\n                                                overeenkomstig de gegevens in zijn aansluitingenregister.\n\n3 Indien uit de controle in het tweede lid blijkt dat deze niet voldoet, dient de BRP\n                                                een herzieningsverzoek in bij de desbetreffende netbeheerder. Daarbij wordt aangegeven\n                                                om welk van de volgende redenen de meetgegevens zijn afgekeurd:\n\na. de meetgegevens werden verwacht, maar zijn niet ontvangen;\n\nb. de meetgegevens zijn ontvangen, maar werden niet verwacht.\n\n4 \n                                                \n                                                [Red: Vervallen.]\n\n5 De BRP kan tot 16:00 uur van de dag waarop hij op grond van artikel 10.20, derde lid, meetgegevens heeft ontvangen bij de desbetreffende netbeheerder reclameren over\n                                                deze meetgegevens.\n\n1 De netbeheerders voeren de reconciliatie uit over maand M aan de hand van meterstanden\n                                                die betrekking hebben op maand M en die uiterlijk op de laatste dag van maand M+3\n                                                zijn vastgesteld.\n\n2 De netbeheerders, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                zenden uiterlijk de laatste werkdag van maand M+4 het aan een BRP toe te rekenen totale\n                                                reconciliatievolume voor de reconciliatieperiode zoals bedoeld in bijlage 2 aan de desbetreffende BRP en deze totalen van alle betrokken BRP's aan de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet.\n\n3 Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt de BRP van de netbeheerders,\n                                                niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, ter specificatie van\n                                                de volgens het vierde lid te ontvangen gegevens de volgende gegevens per gereconcilieerde\n                                                aansluiting en per kalendermaand:\n\na. de kalendermaand waarin de reconciliatierun heeft plaatsgevonden;\n\nb. de kalendermaand waarover het gereconcilieerde volume is vastgesteld;\n\nc. de EAN-code van de aansluiting;\n\nd. de bedrijfs EAN-code van de BRP;\n\ne. de bedrijfs EAN-code van de leverancier;\n\nf. de EAN-code van het netgebied waartoe de aansluiting behoort;\n\ng. de standaardjaarafname voor normaaluren;\n\nh. de standaardjaarafname voor laaguren;\n\ni. het op basis van artikel 10.20, tweede lid, toegerekende volume tijdens normaaluren;\n\nj. het op basis van artikel 10.20, tweede lid, toegerekende volume tijdens laaguren;\n\nk. het op basis van meterstanden berekende volume tijdens normaaluren;\n\nl. het op basis van meterstanden berekende volume tijdens laaguren.\n\n4 Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt de BRP van de netbeheerder van\n                                                het landelijk hoogspanningsnet de volgende gegevens:\n\na. het totaal van de in het tweede lid bedoelde verzamelde gegevens;\n\nb. de reconciliatieprijs, zijnde de gewogen gemiddelde day-ahead-clearingprijs voor de\n                                                      normaaluren en de laaguren periode. De wijze waarop deze prijs wordt bepaald is vermeld\n                                                      in bijlage 3;\n\nc. het totaal nog te betalen of te ontvangen bedrag.\n\n5 De BRP's die per saldo moeten betalen, dragen er zorg voor dat de te betalen bedragen\n                                                op de eerste dinsdag na de in het vierde lid bedoelde moment zijn gestort op een door\n                                                de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet speciaal daarvoor geopende bankrekening,\n                                                tenzij tussen bedoelde moment en de eerste dinsdag niet meer dan drie werkdagen zijn\n                                                gelegen. In dat geval dragen de BRP's er zorg voor dat de te betalen bedragen op de\n                                                daaropvolgende dinsdag zijn gestort op de speciale bankrekening van de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet.\n\n6 Op de woensdag volgende op die in het vijfde lid bedoelde dinsdag stort de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet de op grond van het vierde lid uit te keren bedragen\n                                                op een daartoe door hen bekend gemaakt bankrekeningnummer van de BRP's die per saldo\n                                                ontvangen. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is niet gehouden meer\n                                                uit te keren dan door de BRP's aan hem is overgedragen.\n\n7 Indien een BRP zijn erkenning heeft verloren op grond van artikel 10.35, eerste lid, onderdeel i, en aannemelijk is dat deze BRP niet meer zal betalen, zullen de in de reconciliatie\n                                                met deze BRP te verrekenen bedragen naar evenredigheid over alle andere bij de reconciliatie\n                                                betrokken BRP's worden verdeeld. Eventuele nagekomen ontvangsten van BRP's met betrekking\n                                                tot aldus naar evenredigheid verdeelde bedragen, worden in een nadere verrekening\n                                                ingebracht ten gunste van alle andere bij de reconciliatie betrokken BRP's.\n\n8 Indien de in het vijfde en zesde lid bedoelde dinsdag of woensdag niet op een werkdag\n                                                valt, schuiven de termijnen op tot de eerstvolgende werkdag.\n\n9 De formules en de rekenmodellen die de netbeheerders hanteren bij het bepalen van\n                                                de te reconcili\u00ebren volumes zijn vermeld in bijlage 3.\n\n10 De netbeheerders leggen ten behoeve van het reconciliatieproces de gegevens vast volgens\n                                                bijlage 2.\n\n1 Verschillen tussen de historische allocatie en de herberekende allocatie worden tussen\n                                                desbetreffende netbeheerder en BRP verrekend tegen de reconciliatieprijs, zoals genoemd\n                                                in artikel 10.27, vierde lid, onderdeel b.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kunnen partijen overeenkomen om verrekening achterwege\n                                                te laten indien de kosten van het verrekenen substantieel zijn ten opzichte van het\n                                                te verrekenen bedrag.\n\n3 Netbeheerders en BRP's melden uiterlijk op 31\u00a0oktober van het tweede kalenderjaar\n                                                na een verbruiksjaar, onderbouwd, aan een wederpartij welke verschillen zij wensen\n                                                te verrekenen.\n\n4 De wederpartij in een verzoek als bedoeld in het derde lid heeft tot uiterlijk 31\u00a0december\n                                                van dat jaar de tijd te reageren op het desbetreffende verzoek.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de regeltoestand met gebruik\n                                                van de momentopname-dataset die ook gebruikt wordt voor de balans-deltapublicatie.\n\n2 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gedurende een onbalansverrekeningsperiode\n\na. opregelt noch afregelt bedraagt de regeltoestand 0;\n\nb. uitsluitend heeft opgeregeld bedraagt de regeltoestand +1;\n\nc. uitsluitend heeft afgeregeld bedraagt de regeltoestand \u20131;\n\nd. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt uitsluitend een continue\n                                                      niet dalende reeks bedraagt de regeltoestand +1;\n\ne. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt uitsluitend een continue\n                                                      niet stijgende reeks bedraagt de regeltoestand \u20131;\n\nf. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt noch een continue niet\n                                                      stijgende reeks noch een continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoestand 2;\n\ng. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt zowel een continue\n                                                      niet stijgende reeks als een continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoestand\n                                                      2.\n\n1 De in artikel 10.25, eerste lid, onderdeel c, bedoelde onbalans wordt met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verrekend\n                                                tegen een prijs per kWh, hierna te noemen de onbalansprijs.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagt in een onbalansverrekeningsperiode\n                                                waarin de regeltoestand \u20131 is:\n\na. indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van afnemen van elektrische energie wordt\n                                                      de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP gelijk aan de prijs voor afregelen. In\n                                                      dit geval betaalt de BRP aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;\n\nb. indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van invoeden van elektrische energie wordt\n                                                      de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP gelijk aan de prijs voor afregelen. In\n                                                      dit geval betaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP.\n\n3 De in het eerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagt in een onbalansverrekeningsperiode\n                                                waarin de regeltoestand +1 is:\n\na. indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van afnemen van elektrische energie wordt\n                                                      de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP gelijk aan de prijs voor opregelen. In\n                                                      dit geval betaalt de BRP aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;\n\nb. indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van invoeden van elektrische energie wordt\n                                                      de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP gelijk aan de prijs voor opregelen. In\n                                                      dit geval betaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP.\n\n4 De in het eerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagt in een onbalansverrekeningsperiode\n                                                waarin de regeltoestand 2 is:\n\na. indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van afnemen van elektrische energie en de\n                                                      middenprijs hoger is dan de prijs voor opregelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende\n                                                      BRP gelijk aan de middenprijs. In dit geval betaalt de BRP aan de netbeheerder van\n                                                      het landelijk hoogspanningsnet;\n\nb. indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van invoeden van elektrische energie en de\n                                                      middenprijs lager is dan de prijs voor afregelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende\n                                                      BRP gelijk aan de middenprijs. In dit geval betaalt de netbeheerder van het landelijk\n                                                      hoogspanningsnet aan de BRP;\n\nc. indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van afnemen van elektrische energie en de\n                                                      middenprijs niet hoger is dan de prijs voor opregelen, wordt de onbalansprijs voor\n                                                      de desbetreffende BRP gelijk aan de prijs voor opregelen. In dit geval betaalt de\n                                                      BRP aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;\n\nd. indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van invoeden van elektrische energie en de\n                                                      middenprijs niet lager is dan de prijs voor afregelen, wordt de onbalansprijs voor\n                                                      de desbetreffende BRP gelijk aan de prijs voor afregelen. In dit geval betaalt de\n                                                      netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP.\n\n5 De in het eerste lid bedoelde onbalansprijs voor een BRP bedraagt in een onbalansverrekeningsperiode\n                                                waarin de regeltoestand 0 is:\n\na. indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van afnemen van elektrische energie wordt\n                                                      de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP de middenprijs. In dit geval betaalt de\n                                                      BRP aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;\n\nb. indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van invoeden van elektrische energie wordt\n                                                      de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP de middenprijs. In dit geval betaalt de\n                                                      netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP.\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verrekent, via zijn transportafhankelijk\n                                          verbruikerstarief als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Tarievencode elektriciteit, in het jaar volgend op het jaar van verrekening van het in een kalenderjaar voor\n                                          de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet resulterende saldo van de verrekeningen\n                                          van:\n\na. onbalans met BRP\u2019s;\n\nb. de kosten met BSPs voor de geactiveerde middelen als bedoeld in artikel 9.20, eerste lid, onderdeel a, met uitzondering van de kosten voor regel- en noodvermogen als bedoeld in artikel 3.2.2a, onderdeel a, van de Tarievencode elektriciteit;\n\nc. het onbalansnettingproces.\n\n1 Een BRP is aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een onmiddellijk\n                                                opeisbare boete van \u20ac\u00a01.000,\u2013 verschuldigd voor iedere keer dat zij haar energieprogramma\n                                                niet v\u00f3\u00f3r het daarvoor in artikel 10.11, eerste lid bepaalde tijdstip via het in paragraaf 13.5 bedoelde centrale communicatiesysteem heeft ingediend, te verhogen met \u20ac\u00a0200,\u2013 voor\n                                                ieder vol uur na dat tijdstip waarin indiening van het energieprogramma uitblijft.\n\n2 Een BRP is aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een onmiddellijk\n                                                opeisbare boete van \u20ac\u00a01.000,\u2013 verschuldigd voor iedere keer dat een energieprogramma\n                                                wordt afgekeurd overeenkomstig artikel 10.14, eerste lid.\n\n3 In het in het tweede lid bedoelde geval is de BRP aan de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet bovendien een onmiddellijk opeisbare additionele boete van \u20ac\u00a01.000,\u2013\n                                                verschuldigd wanneer zij niet uiterlijk om 24:00 uur op dezelfde dag een gewijzigd\n                                                energieprogramma heeft ingediend dat kan worden goedgekeurd overeenkomstig artikel 10.14, eerste lid.\n\n4 De in het vierde lid bedoelde additionele boete bedraagt \u20ac\u00a04.000,\u2013 voor iedere volgende\n                                                keer dat zich binnen hetzelfde kalenderjaar voordoet dat de BRP niet uiterlijk om\n                                                24:00 uur op dezelfde dag een gewijzigd energieprogramma heeft ingediend.\n\n5 De in het eerste tot en met derde lid genoemde boetes worden in voorkomend geval gecumuleerd.\n                                                De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet restitueert aan de BRP zonder vergoeding\n                                                van rente de op grond van de in het tweede tot en met vierde lid ge\u00efnde boetes indien\n                                                en nadat de BRP schriftelijk jegens de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                heeft verklaard dat de desbetreffende energietransactie(s) door de BRP juist was (waren)\n                                                verantwoord.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is een boete verschuldigd van \u20ac\u00a05.000,\u2013\n                                                voor iedere keer dat hij niet binnen de in artikel 10.11, tweede lid, of artikel 10.13, eerste lid, daartoe bepaalde tijdspanne aan \u00e9\u00e9n of meer BRP's heeft bericht als\n                                                in die bepalingen aangegeven.\n\n2  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is een boete verschuldigd van\n                                                \u20ac\u00a05.000,\u2013 voor iedere keer dat hij \u00e9\u00e9n of meer BRP's niet voor 14:30 heeft bericht\n                                                omtrent het hanteren van de in artikel 10.14, vierde lid respectievelijk de in artikel 10.12 tweede lid bedoelde waardes in de interne commerci\u00eble handelsprogramma\u2019s.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is een boete verschuldigd van \u20ac\u00a05.000,\u2013\n                                                voor iedere keer dat hij \u00e9\u00e9n of meer BRP's niet binnen 30\u00a0minuten na indiening van\n                                                het energieprogramma heeft bericht omtrent de in artikel 10.14, eerste lid, onderdeel a, bedoelde consistentie respectievelijk niet binnen 30\u00a0minuten na de sluitingstijd\n                                                voor inzending van energieprogramma's respectievelijk programmawijzigingen heeft bericht\n                                                omtrent de in artikel 10.14, eerste lid, onderdeel a, bedoelde consistentie van het\n                                                door een BRP ingediende energieprogramma.\n\n4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is een boete verschuldigd van \u20ac\u00a05.000,\u2013\n                                                voor iedere keer dat hij \u00e9\u00e9n of meer BRP's niet v\u00f3\u00f3r 24:00 uur van een werkdag een\n                                                opgave verstrekt van de onbalansen van een BRP gedurende het daaraan voorafgaande\n                                                etmaal of, als de eerstbedoelde werkdag volgt op een weekeinde of een algemeen erkende\n                                                feestdag, de onbalansen gedurende dat weekeinde onderscheidenlijk die feestdag of\n                                                -dagen en het etmaal dat daaraan vooraf is gegaan.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt van iedere door zichzelf\n                                                en van iedere door een BRP betaalde boete een aantekening in een register, dat voor\n                                                iedere BRP op zijn hoofdkantoor ter inzage ligt en waarvan iedere BRP desgewenst een\n                                                afschrift zal worden gezonden.\n\n2 Uiterlijk de vijftiende van een maand keert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                aan BRP's een bedrag uit ter grootte van de door de BRP's betaalde boetes overeenkomstig\n                                                artikel 10.32 en de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet betaalde boetes overeenkomstig\n                                                artikel 10.33 in de daaraan voorafgaande kalendermaand, gedeeld door het totaal aantal erkende\n                                                BRP's in die voorafgaande maand, vermeerderd met 1, zijnde de netbeheerder van het\n                                                landelijk hoogspanningsnet als mede-restitutiegerechtigde.\n\n1 In de navolgende gevallen kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de\n                                                balanceringsverantwoordelijkheid van een BRP met onmiddellijke ingang of tegen een\n                                                te bepalen datum intrekken. Voor zover het niet voldoen aan een hierna gesteld geval\n                                                tevens op grond van artikel 10.32 leidt tot de verschuldigdheid van een boete, wordt een niet voldoen hierna in ieder\n                                                geval slechts in aanmerking genomen als de verschuldigdheid van de boete onherroepelijk\n                                                is geworden:\n\na. de BRP voldoet niet langer aan de bij of krachtens de wet- en regelgeving gestelde\n                                                      voorwaarden voor erkenning als BRP;\n\nb. de BRP heeft op een kalenderdag niet v\u00f3\u00f3r de daartoe in artikel 10.11, eerste lid en artikel 10.12, bepaalde tijdstippen een energieprogramma voor de daaropvolgende kalenderdag ingediend,\n                                                      en heeft zulks evenmin onverwijld gedaan na daarop door de netbeheerder van het landelijk\n                                                      hoogspanningsnet te zijn gewezen, of is tenminste tweemaal in zeven dagen of driemaal\n                                                      in 30 dagen in gebreke gebleven als in dit onderdeel bedoeld;\n\nc. de BRP heeft een energieprogramma ingediend waarin de per onbalansverrekeningsperiode\n                                                      op een tot zijn balanceringsverantwoordelijkheid behorend(e) aansluiting(en) in te\n                                                      voeden of af te nemen netto-hoeveelheid energie niet is gedekt door transacties die\n                                                      zijn opgenomen in de energieprogramma\u2019s van andere BRP's of door bij of krachtens\n                                                      de Elektriciteitswet 1998 en deze code toegestane import- of exporttransacties waarvoor\n                                                      door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet transportcapaciteit is toegekend,\n                                                      en\n\n1\u00b0 zij heeft niet onverwijld na daarop door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                            te zijn gewezen een nieuw energieprogramma ingediend, waarin de in de aanhef van dit\n                                                            onderdeel bedoelde dekking wel is voorzien, of;\n\n2\u00b0 zij is ten minste tweemaal in een periode van zeven dagen of driemaal in een periode\n                                                            van 30\u00a0dagen in gebreke gebleven als in de aanhef van dit onderdeel bedoeld;\n\nd. de BRP houdt met opzet onbalans in stand, waarbij evenwel geldt dat de netbeheerder\n                                                      van het landelijk hoogspanningsnet de erkenning niet kan intrekken dan nadat zij de\n                                                      BRP in de gelegenheid heeft gesteld zich uit te laten over de gronden waarop de netbeheerder\n                                                      van het landelijk hoogspanningsnet baseert dat deze intrekkingsgrond aanwezig is;\n\ne. de BRP heeft gedurende een etmaal meer transacties, uitgedrukt in aantal MW, in haar\n                                                      energieprogramma\u2019s verantwoord dan de omvang die ten grondslag ligt aan de met toepassing\n                                                      van artikel 10.7, vierde lid, onderdeel, b en artikel 10.8 vastgestelde hoogte van de verstrekte financi\u00eble zekerheden en zij verstrekt niet\n                                                      op eerste verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aanvullende\n                                                      financi\u00eble zekerheid;\n\nf. de BRP oefent voor een grotere totale aansluitcapaciteit, uitgedrukt in MW, balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                      uit, dan de capaciteit waarvan is uitgegaan bij de bepaling van de hoogte van de verstrekte\n                                                      financi\u00eble zekerheden en zij verstrekt niet op eerste verzoek van de netbeheerder\n                                                      van het landelijk hoogspanningsnet aanvullende financi\u00eble zekerheid;\n\ng. de BRP voldoet in andere gevallen dan in onderdeel e en f bedoeld niet aan een gemotiveerd\n                                                      en op deze code gebaseerd verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                      om binnen redelijke termijn aanvullende financi\u00eble zekerheid te verstrekken;\n\nh. de BRP betaalt niet een krachtens deze code verschuldigd bedrag, ondanks ingebrekestelling\n                                                      door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, voor zover die is vereist,\n                                                      of blijft in gebreke ten aanzien van enige andere verplichting die ingevolge deze\n                                                      code op haar rust;\n\ni. de BRP wordt ontbonden, verdwijnt door fusie of wordt geliquideerd, surs\u00e9ance van\n                                                      betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard, dan wel wanneer toepassing van\n                                                      de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op een BRP wordt uitgesproken.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan de balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                van een BRP voorts intrekken ingeval haar aanwijzing als netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet op grond van de Elektriciteitswet 1998 wordt ingetrokken of niet\n                                                wordt vernieuwd. Intrekking vindt in dat geval plaats met inachtneming van een termijn\n                                                van dertig dagen v\u00f3\u00f3r de beoogde datum waarop de intrekking van kracht wordt.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verkrijgt balanceringsdiensten\n                                                door de volgende producten aan te kopen:\n\na. balanceringscapaciteit FCR voor het FCP overeenkomstig ten minste de in artikel 154\n                                                      van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) bepaalde technische minimumeisen;\n\nb. balanceringsenergie aFRR voor het aFRP overeenkomstig het in bijlage 8 bepaalde;\n\nc. balanceringscapaciteit aFRR voor het aFRP overeenkomstig het in bijlage 9 bepaalde;\n\nd. balanceringscapaciteit noodvermogen voor het mFRP overeenkomstig het in bijlage 10 bepaalde.\n\n2 \nBijlagen 8, 9 en 10 beschrijven de onder het tweede lid genoemde producten met de kenmerken voor standaardproducten\n                                                zoals uiteengezet in artikel 25 van de Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) waar deze\n                                                relevant zijn. Het volledige overzicht van specificaties voor de producten wordt uiteengezet\n                                                in door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vast te stellen procedures\n                                                en specificaties.\n\n3 \n                                                \n                                                [Red: Vervallen.]\n\n4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet past bij de verwerving van balanceringscapaciteit\n                                                regelvermogen voor het aFRP, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en bij de\n                                                verwerving van balanceringscapaciteit noodvermogen voor het mFRP, als bedoeld in het\n                                                eerste lid, onderdeel d, de inkoopprocedure toe die is beschreven in bijlage 13.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan aan een natuurlijk persoon,\n                                                rechtspersoon of vennootschap, niet zijnde een netbeheerder, op aanvraag een erkenning\n                                                als BSP verlenen. Een natuurlijke persoon, rechtspersoon dan wel vennootschap kan\n                                                slechts voor \u00e9\u00e9n erkenning als BSP in aanmerking komen.\n\n2 De BSP heeft het recht:\n\na. balanceringscapaciteit beschikbaar te stellen aan de netbeheerder van het landelijk\n                                                      hoogspanningsnet;\n\nb. balanceringsenergie beschikbaar te stellen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;\n\nc. een verplichting tot het beschikbaar stellen van balanceringscapaciteit over te dragen\n                                                      aan een andere BSP;\n\nd. balanceringsdiensten aan te bieden met een reserveleverende eenheid en een reserveleverende\n                                                      groep.\n\n3 De aanvraag om een erkenning als BSP wordt schriftelijk en ondertekend door een bevoegd\n                                                persoon ingediend bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet volgens een\n                                                door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uit te geven model.\n\n4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beslist of de aanvrager voor erkenning\n                                                als BSP in aanmerking komt, binnen 14\u00a0dagen na het laatste tijdstip van ontvangst\n                                                van het aanvraagformulier, of het voltooien van het relevante FCR-prekwalificatieproces\n                                                of FRR-prekwalificatieproces.\n\n5 Een erkenning als BSP wordt verleend, nadat:\n\na. de aanvrager met succes het prekwalificatieproces van reserveleverende eenheden of\n                                                      reserveleverende groepen heeft doorlopen voor het leveren van tenminste \u00e9\u00e9n van de\n                                                      in artikel 10.36, eerste lid, genoemde producten;\n\nb. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zich ervan heeft vergewist dat\n                                                      de aanvrager beschikt over de deskundigheid en over de technische, administratieve\n                                                      en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om als BSP te kunnen optreden.\n\n1 De overeenkomstig artikel 9.19 onderdeel a, aangewezen BSP's, en BSP's met een biedplicht op grond van een overeenkomst voor\n                                                balanceringscapaciteit, sturen dagelijks, v\u00f3\u00f3r 14:45 uur, biedingen balanceringsenergie\n                                                in.\n\n2 Alle BSP's kunnen op vrijwillige basis biedingen balanceringsenergie indienen tot\n                                                een half uur voorafgaand aan de onbalansverrekeningsperiode waarop de aanpassing betrekking\n                                                heeft, zijnde de BE-GCT. De BSP kan zowel de omvang als de prijs van een ingediende\n                                                bieding aanpassen, als ook een bieding intrekken, tot de BE-GCT, tenzij de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet de bieding al geactiveerd heeft.\n\n3 De in het eerste lid bedoelde BSP's kunnen zowel de omvang als de prijs van een bieding\n                                                aanpassen vanaf het moment dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                zijn goedkeuring heeft verleend aan alle energieprogramma's voor de volgende dag tot\n                                                de BE-GCT, tenzij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de bieding al\n                                                geactiveerd heeft.\n\n4 Alle BSP's dienen biedingen balanceringsenergie in conform door de netbeheerder van\n                                                het landelijk hoogspanningsnet vast te stellen procedures en specificaties.\n\n5 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt de BSP op de hoogte van ontvangst\n                                                van de bieding.\n\n6 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet informeert een BRP over de opname\n                                                van een aansluiting, waarover hij balanceringsverantwoordelijkheid uitoefent, in een\n                                                portfolio waarmee een BSP een bieding balanceringsenergie kan indienen.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet activeert en deactiveert biedingen\n                                                voor regelvermogen automatisch om de FRCE binnen de frequentiehersteltijd tot nul\n                                                te regelen en om de geactiveerde FCR progressief te vervangen.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet activeert biedingen voor noodvermogen\n                                                om geactiveerde biedingen regelvermogen beschikbaar te maken in het geval dat het\n                                                aanbod van biedingen regelvermogen verzadigt.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet activeert een bieding balanceringsenergie\n                                                door een vermogensrichtwaarde uit te sturen aan een BSP. Hierdoor is de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet gehouden tot:\n\na. het bepalen van het volume dat de BSP gedurende de betreffende onbalansverrekeningsperiode\n                                                      levert;\n\nb. het verrekenen van het in onderdeel a bedoelde volume met de BSP;\n\nc. het aanpassen van de onbalans van de relevante BRP's voor de geactiveerde aansluiting(en)\n                                                      of allocatiepunt(en) met de onbalansaanpassing, bestaande uit de som van alle aan\n                                                      hem toegerekende volumes bepaald op grond van het vijfde lid.\n\n4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt de BSP en de bij de balanceringsenergiebieding\n                                                aangewezen BRP's op de hoogte van activering van de bieding.\n\n5 Om het volume aan balanceringsenergie dat met de BSP moet worden verrekend te bepalen,\n                                                stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet per BSP vast hoeveel balanceringsenergie\n                                                per programmatijdseenheid per richting is geactiveerd. Daartoe telt hij het volgende\n                                                bij elkaar op:\n\na. voor een bieding regelvermogen: de som van de vermogensrichtwaardes die de BSP aan\n                                                      zijn gecontracteerde aansluiting(en) per onbalansverrekeningsperiode heeft toegekend;\n\nb. \n                                                      \n                                                      [Red: vervallen;]\n\nc. voor noodvermogen: het verschil tussen door de BSP geleverde energie op basis van\n                                                      gemeten 5-minutenwaarden gedurende de volledige activeringstijd, leveringsperiode\n                                                      en deactiveringsperiode,en de waarde van de energie die BSP uitwisselt op het leveringspunt\n                                                      in de 5-minutenperiode onmiddellijk voorafgaand aan de 5-minutenperiode waarin de\n                                                      afroep plaats vindt.\n\n6 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verrekent het per BSP bepaalde\n                                                volume aan balanceringsenergie per onbalansverrekeningsperiode per richting:\n\na. voor opregelen met de prijs voor opregelen;\n\nb. voor afregelen met de prijs voor afregelen.\n\n7 Indien er voor een onbalansverrekeningsperiode geen prijs voor opregelen of prijs\n                                                voor afregelen is vastgesteld, verrekent de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                het per BSP bepaalde volume in die onbalansverrekeningsperiode met de prijs voor opregelen,\n                                                respectievelijk de prijs van afregelen vastgesteld voor de voorgaande onbalansverrekeningsperiode.\n\n8 Indien er tijdens een onbalansverrekeningsperiode noodvermogen voor opregelen is ingezet\n                                                is de prijs voor ingezet noodvermogen:\n\na. tijdens de volledige activeringstijd en de leveringsperiode gelijk aan de hoogste\n                                                      biedprijs van het ingezette regelvermogen voor opregelen voor de betreffende onbalansverekeningsperiode\n                                                      vermeerderd met 10% dan wel de day-ahead-clearingprijs voor het betreffende klokuur\n                                                      plus \u20ac\u00a0200 per MWh indien deze hoger is;\n\nb. tijdens de deactiveringsperiode gelijk aan de inzetprijs voor opregelen voor de betreffende\n                                                      onbalansverekeningsperiode dan wel de day-ahead-clearingprijs voor het betreffende\n                                                      klokuur vermeerderd met \u20ac\u00a0200 per MWh indien deze hoger is;\n\nc. minimaal \u20ac\u00a0200 per MWh.\n\n9 Indien er tijdens een onbalansverrekeningsperiode noodvermogen voor afregelen is ingezet\n                                                is de prijs voor ingezet noodvermogen:\n\na. tijden s de volledige activeringstijd en de leveringsperiode gelijk aan de laagste\n                                                      biedprijs van het ingezette regelvermogen voor afregelen voor de betreffende onbalansverekeningsperiode\n                                                      verminderd met \u20ac\u00a0100 per MWh dan wel de day-ahead-clearingprijs voor het betreffende\n                                                      klokuur verminderd met \u20ac\u00a0250 per MWh indien deze lager is;\n\nb. tijdens de deactiveringsperiode gelijk aan de inzetprijs voor afregelen voor de betreffende\n                                                      onbalansverekeningsperiode dan wel de day-ahead-clearingprijs voor het betreffende\n                                                      klokuur verminderd met \u20ac\u00a0250 per MWh indien deze lager is;\n\nc. gelijk aan \u20ac\u00a00 per MWh indien de afzonderlijke prijscomponenten in lid a en b beide\n                                                      positief zijn.\n\n1 Iedere dag stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet per BSP een overzicht\n                                                samen van diens geactiveerde biedingen met betrekking tot het direct voorafgaande\n                                                etmaal. Dit overzicht bevat per onbalansverrekeningsperiode de volgende gegevens:\n\na. de bedrijfs EAN-code van de aangewezen BRP's;\n\nb. het bepaalde volume aan balanceringsenergie per richting;\n\nc. de prijs voor opregelen;\n\nd. de prijs voor afregelen;\n\ne. het te verrekenen bedrag.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van het eerste\n                                                lid samengestelde overzicht aan de desbetreffende BSP voor 17:00 uur van de eerste\n                                                werkdag na het etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft.\n\n3 De BSP stuurt iedere woensdag een factuur voor diens geactiveerde biedingen balanceringsenergie\n                                                van de voorafgaande week, lopend van 00:00 uur op zaterdag tot 00:00 uur op de eerstvolgende\n                                                zaterdag, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Deze factuur kan\n                                                zowel voor een positief als een negatief bedrag zijn, en bevat ten minste de volgende\n                                                gegevens:\n\na. bedrijfsnaam BSP;\n\nb. datum waarop de bieding is geactiveerd;\n\nc. de bepaalde volumes aan balanceringsenergie per richting per onbalansverrekeningsperiode;\n\nd. het totaalbedrag.\n\n4 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet akkoord is met de in het\n                                                derde lid, onderdelen a tot en met d, genoemde gegevens, betaalt hij, in het geval\n                                                van een positief bedrag, het in het derde lid, onderdeel d, genoemde totaalbedrag\n                                                aan de BSP binnen twee weken na ontvangst van de factuur.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt per onbalansverrekeningsperiode\n                                                een lijst op met biedingen balanceringsenergie, gerangschikt in volgorde van hun biedprijzen\n                                                en publiceert, vanaf het moment dat hij zijn goedkeuring heeft verleend aan alle energieprogramma's\n                                                voor de volgende dag, op deze basis, voor elke onbalansverrekeningsperiode van de\n                                                volgende dag, de verwachte prijs voor opregelen en de verwachte prijs voor afregelen\n                                                voor een totaal geactiveerd vermogen tussen de 0\u00a0MW en activatie van alle biedingen\n                                                in stappen van 10\u00a0MW.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet herziet de in het eerste lid genoemde\n                                                lijst iedere onbalansverrekeningsperiode, en past de in het eerste lid genoemde verwachte\n                                                prijzen voor opregelen en afregelen op deze basis aan.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert momentopnames van de\n                                                balans-delta in de balans-delta publicatie op zijn website.\n\n1 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voorziet dat een BRP niet\n                                             langer in staat zal zijn, zijn verplichtingen na te komen of voor een BRP de toepassing\n                                             van de wettelijke schuldsaneringsregeling is uitgesproken, surs\u00e9ance van betaling\n                                             is verleend, respectievelijk faillissement is uitgesproken, pleegt de netbeheerder\n                                             van het landelijk hoogspanningsnet overleg met de Autoriteit Consument en Markt.\n\n2 In het in het eerste lid bedoelde overleg wordt bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden\n                                             de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de BRP of diens curator of bewindvoerder\n                                             het volgende kan respectievelijk moet aanbieden:\n\na. de intrekking van de erkenning als BRP op te schorten, en\n\nb. voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het borgen van de economische stabiliteit\n                                                   van het systeem garant te staan voor de kosten van inkoop van de elektriciteit en\n                                                   balancering en eventuele andere aan deze opschorting gerelateerde kosten tegen de\n                                                   door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te stellen voorwaarden voor\n                                                   de garantstelling tijdens deze tijdelijke voortzetting.\n\n3 Afhankelijk van het resultaat van het in het eerste lid bedoelde overleg treedt de\n                                             netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in overleg met de betreffende BRP\n                                             of diens curator of bewindvoerder en kan hij een aanbod doen tot het afgeven van een\n                                             garantie als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b. De netbeheerder van het landelijk\n                                             hoogspanningsnet staat maximaal tien werkdagen garant voor de kosten als bedoeld in\n                                             het tweede lid, onderdeel b.\n\n4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet neemt de te zijnen laste blijvende\n                                             kosten, gemaakt ter uitvoering van de in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde garantstelling,\n                                             op in zijn tarieven.\n\n1 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 10.10, eerste lid, besluit tot intrekking van de erkenning van een BRP en tevens, overeenkomstig artikel 11.1, tweede lid, besluit tot opschorting van deze intrekking, stelt de netbeheerder van het landelijk\n                                             hoogspanningsnet, in afwijking van artikel 10.10, tweede lid, onverwijld na het besluit\n                                             tot opschorting de overige netbeheerders, BRP's, leveranciers, meetverantwoordelijken\n                                             en de Autoriteit Consument en Markt daarvan in kennis, onder vermelding van de tijdstippen\n                                             waarop de opschorting eindigt en de kennisgeving als bedoeld in artikel 11.3, eerste lid, onderdeel a en b, uiterlijk plaatsvindt.\n\n2 In geval van toepassing van het eerste lid, communiceren de netbeheerders de in het\n                                             eerste lid bedoelde opschorting en intrekking, inclusief geldende reactietermijnen\n                                             onverwijld aan:\n\na. de betreffende leveranciers, indien deze overeenkomstig artikel 10.4, vijfde lid, zijn gemachtigd de balanceringsverantwoordelijkheid voor grootverbruikers te regelen;\n\nb. de leveranciers die de balanceringsverantwoordelijheid hebben geregeld op grond van\n                                                   artikel 95a, eerste lid of artikel 95n van de Elektriciteitswet 1998;\n\nc. de betreffende grootverbruikers, indien geen sprake is van machtiging van een leverancier\n                                                   voor het regelen van de balanceringsverantwoordelijkheid;\n\nd. de betreffende meetverantwoordelijken.\n\n3 De in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde gemachtigde leveranciers stellen de grootverbruikers\n                                             die hen gemachtigd hebben onverwijld in kennis van de in het eerste lid bedoelde opschorting\n                                             en intrekking.\n\n4 Indien het volgens artikel 11.2., eerste lid, tot opschorting van de intrekking van de erkenning van de betreffende BRP leidt,\n                                             worden gedurende de opschorting alle individuele verzoeken tot overdracht van balanceringsverantwoordeliikheid\n                                             naar de wegvallende BRP geweigerd.\n\n5 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet besluit tot intrekking van\n                                             de erkenning en over te gaan tot een verdeling als bedoeld in artikel 11.3, eerste lid, onderdelen c en d, worden individuele verzoeken tot overdracht van de balanceringsverantwoordeliikheid\n                                             van de wegvallende BRP naar een andere BRP geweigerd.\n\n1 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 10.10, eerste lid, besluit tot intrekking van de erkenning van een BRP en tevens overeenkomstig artikel 11.1, tweede lid, besluit tot opschorting van deze intrekking, verdeelt de netbeheerder van het landelijk\n                                             hoogspanningsnet de balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluitingen waarvoor\n                                             deze BRP op dat moment in het aansluitingenregister vermeld staat als volgt over de\n                                             andere BRP's:\n\na. de aansluitingen waarvoor de leverancier, daartoe gemachtigd overeenkomstig artikel 10.4, vijfde lid, dan wel op grond van artikel 95a, eerste lid of artikel 95n van de Elektriciteitswet 1998, de balanceringsverantwoordelijkheid heeft geregeld en heeft ondergebracht bij een\n                                                   andere rechtspersoon dan hijzelf, worden toegewezen aan de BRP die de leverancier\n                                                   onverwijld schriftelijk opgeeft aan de netbeheerder die het aangaat;\n\nb. voor de aansluitingen van grootverbruikers waarbij geen sprake is van machtiging van\n                                                   een leverancier voor het regelen van de balanceringsverantwoordelijkheid, geeft de\n                                                   grootverbruiker schriftelijk aan de betreffende netbeheerder op wie de balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                   over gaat nemen;\n\nc. de aansluitingen van kleinverbruikers waarvoor de overdracht van de balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                   niet tijdig is geregeld overeenkomstig onderdeel a, worden verdeeld over de overige\n                                                   BRP's naar rato van het aantal aangesloten kleinverbruikers waarvoor een BRP balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                   draagt;\n\nd. de aansluitingen van grootverbruikers waarvoor de overdracht van de balanceringsverantwoordelijkheid\n                                                   niet tijdig is geregeld overeenkomstig onderdeel a of b, worden verdeeld naar rato\n                                                   van het totaal van de gecontracteerde transportvermogens in deze categorie waarvoor\n                                                   een BRP balanceringsverantwoordelijkheid draagt.\n\n2 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 10.10, eerste lid, besluit tot intrekking van de erkenning van een BRP, maar niet overeenkomstig artikel 11.1, tweede lid, besluit tot opschorting van deze intrekking, wordt de balanceringsverantwoordelijkheid\n                                             voor de aansluitingen waarvoor deze BRP op dat moment in het aansluitingenregister\n                                             vermeld staat door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet over de andere\n                                             BRP\u2019s verdeeld overeenkomstig de onderdelen c en d van het eerste lid.\n\n3 De schriftelijke mededeling, genoemd in het eerste lid, onderdelen a en b, bevat tevens\n                                             een bevestiging van die BRP dat hij de balanceringsverantwoordelijkheid op zich neemt.\n\n4 De verdeling, genoemd in het eerste lid, onderdelen c en d, wordt uitgevoerd in tienden\n                                             van procenten, waarbij een minimum van vijf aansluitingen voor kleinverbruikers geldt.\n\n5 Bij verdeling van grootverbruikaansluitingen met een gecontracteerd transportvermogen\n                                             boven de 10 MW, of bij substanti\u00eble hoeveelheden aansluitingen, kan de netbeheerder\n                                             van het landelijk hoogspanningsnet vooraf in contact treden met betrokken BRP's ten\n                                             aanzien van het aanpassen van de verdeling.\n\n6 De BRP's die op grond van het eerste lid, onderdeel c of d, aansluitingen toegewezen\n                                             hebben gekregen, informeren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen\n                                             na de verdeling, de betrokken aangeslotenen of hun leverancier, indien deze overeenkomstig\n                                             artikel 10.4, vijfde lid, is gemachtigd de balanceringsverantwoordelijkheid te regelen, over deze toewijzing\n                                             en over de bij hen geldende voorwaarden en de opzeggingsmogelijkheden.\n\n7 De in het zesde lid bedoelde gemachtigde leveranciers stellen de grootverbruikers\n                                             die hen gemachtigd hebben onverwijld in kennis van de in het eerste lid, onderdeel\n                                             d, bedoelde toewijzing.\n\n8 Indien op grond van dit artikel de balanceringsverantwoordelijkheid van groepen aangeslotenen\n                                             wijzigt, zorgt de netbeheerder die het aangaat ervoor dat de wisseling van balanceringsverantwoordelijkheid\n                                             binnen \u00e9\u00e9n werkdag in het aansluitingenregister is verwerkt.\n\n9 De grootverbruiker wiens aansluiting via de in dit artikel bedoelde verdeling een\n                                             andere BRP heeft toegewezen gekregen, heeft gedurende twee maanden het recht zonder\n                                             opzegtermijn van BRP te wisselen.\n\n10 Een BRP die op grond van dit artikel de balanceringsverantwoordelijkheid voor aansluitingen\n                                             toegewezen heeft gekregen, weigert deze toewijzing niet, tenzij hij voordat toewijzing\n                                             plaatsvindt schriftelijk de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet heeft\n                                             gemeld niet voor deze toewijzing in aanmerking te willen komen en daarbij tevens tijdig\n                                             gezamenlijk met een ontvangende BRP heeft aangegeven dat die ontvangende BRP alsdan\n                                             zijn aandeel overneemt.\n\n11 De verwerkingstermijn van een melding, als bedoeld in het tiende lid, bedraagt maximaal\n                                             twee weken.\n\n12 De ontvangende BRP, als bedoeld in het tiende lid, kan met toepassing van artikel 10.6, eerste lid, de balanceringsverantwoordelijkheid opzeggen.\n\nIn bijlage 7 is de leidraad opgenomen voor een machineleesbaar en interoperabel formaat van de\n                                       gegevens, ten behoeve van de uitvoering door de vergunninghouders van artikel 3, derde lid, van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers.\n\n1 Een vergunninghouder meldt, voor het geval hem, op grond van artikel 2, zesde lid, van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, de levering aan kleinverbruikers wordt toegewezen, aan de netbeheerder van het landelijk\n                                             hoogspanningsnet welke BRP voor de desbetreffende kleinverbruikers balanceringsverantwoordelijke\n                                             dient te worden.\n\n2 De verwerkingstermijn van een melding als bedoeld in het eerste lid, bedraagt maximaal\n                                             twee weken.\n\n3 Indien op grond van artikel 2, zesde lid, van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 de leverancier van groepen kleinverbruikers wijzigt, zorgt de netbeheerder die het\n                                             aangaat ervoor dat de wisseling van leverancier binnen \u00e9\u00e9n werkdag in het aansluitingenregister\n                                             is verwerkt.\n\n1 Als de situatie als bedoeld in artikel 2 van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 gevolgen heeft voor de levering aan grootverbruikers of kleinverbruikers, zoals bedoeld\n                                             in artikel 95n van de Elektriciteitswet 1998, door de desbetreffende vergunninghouder, of een leverancier, niet zijnde een vergunninghouder,\n                                             dan:\n\na. treedt de BRP die de balanceringsverantwoordelijkheid voor die aangeslotenen draagt,\n                                                   in de plaats van de leverancier tot het moment waarop de betreffende aangeslotenen\n                                                   een nieuwe leveringsovereenkomst hebben gesloten dan wel de levering aan die aangeslotenen\n                                                   is be\u00ebindigd;\n\nb. stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de betreffende BRP onverwijld\n                                                   van deze situatie op de hoogte;\n\nc. stelt de betreffende BRP de betrokken aangeslotenen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk\n                                                   binnen drie werkdagen na het in de plaats treden schriftelijk op de hoogte van de\n                                                   ontstane situatie en de thans geldende voorwaarden, inclusief de opzeggingsmogelijkheden;\n\nd. wordt de aangeslotene geacht een leveringscontract te hebben met de BRP die in de\n                                                   plaats van de leverancier treedt;\n\ne. heeft de aangeslotene twee maanden het recht het leveringscontract zonder opzegtermijn\n                                                   te be\u00ebindigen;\n\nf. kan de BRP, voor zover dat niet al is overeengekomen, redelijke afspraken maken ten\n                                                   aanzien van de balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde BRP die in de plaats van de leverancier treedt, brengt\n                                             aan de aangeslotene een tarief voor de geleverde energie in rekening dat overeenkomt\n                                             met de uurlijkse day-aheadclearingprijs, tenzij de aangeslotene met deze BRP anders\n                                             is overeengekomen.\n\n3 Indien op grond van dit artikel de leverancier van groepen aangeslotenen wijzigt,\n                                             zorgt de netbeheerder die het aangaat ervoor dat de wisseling van leverancier binnen\n                                             \u00e9\u00e9n werkdag in het aansluitingenregister is verwerkt.\n\nIn geval van samenloop van het dreigen weg te vallen dan wel wegvallen van een leverancier\n                                       en een BRP voor aansluitingen die door beide partijen bediend worden, gelden in aanvulling\n                                       op de artikelen 11.2 tot en met 11.6 de volgende bepalingen:\n\na. bij het gelijktijdig nemen van het besluit om een vergunning en een erkenning in te\n                                             trekken, wordt het besluit waarmee de vergunning wordt ingetrokken geacht eerder te\n                                             zijn genomen dan de beslissing tot het intrekken van de erkenning als BRP;\n\nb. als binnen de opschortingsperiode van de intrekking van de erkenning van de BRP de\n                                             vergunning van de leverancier bij besluit ingetrokken wordt, kan, indien noodzakelijk,\n                                             de opschortingsperiode van de BRP verlengd worden;\n\nc. de in onderdeel b bedoelde verlenging loopt ten hoogste tot het einde van de tijdelijke\n                                             voortzettingsperiode die geldt voor de betreffende leverancier en geldt alleen voor\n                                             de aansluitingen die onder deze vergunninghouder vallen. Indien noodzakelijk wordt\n                                             de garantie, als bedoeld in artikel 11.1, derde lid, verlengd, zodat deze samenloopt met de verlengde opschortingsperiode.\n\n1 In de situatie als bedoeld in artikel 10.6, vierde lid:\n\na. treedt de BRP die de balanceringsverantwoordelijkheid voor die grootverbruiker draagt\n                                                   in de plaats van de leverancier tot het moment waarop de grootverbruiker een nieuwe\n                                                   leveringsovereenkomst heeft gesloten dan wel de levering aan die grootverbruiker is\n                                                   be\u00ebindigd;\n\nb. switcht de betreffende BRP daartoe de betreffende grootverbruiker overeenkomstig paragraaf 4.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas naar zich toe;\n\nc. stelt de betreffende BRP de betrokken grootverbruiker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk\n                                                   binnen drie werkdagen na de effectuering van de switch schriftelijk op de hoogte van\n                                                   de ontstane situatie en de thans geldende voorwaarden, inclusief de opzeggingsmogelijkheden;\n\nd. wordt de grootverbruiker geacht een leveringscontract te hebben met de BRP die in\n                                                   de plaats van de leverancier treedt;\n\ne. heeft de grootverbruiker twee maanden het recht het leveringscontract zonder opzegtermijn\n                                                   te be\u00ebindigen;\n\nf. kan de BRP, voor zover niet reeds overeengekomen, redelijke afspraken maken ten aanzien\n                                                   van balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde BRP die in de plaats van de leverancier treedt, brengt\n                                             aan de grootverbruiker een tarief voor de geleverde energie in rekening dat overeenkomt\n                                             met de uurlijkse day-aheadclearingprijs, tenzij de grootverbruiker met deze BRP anders\n                                             is overeengekomen.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt na overleg met de buitenlandse\n                                             instellingen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998 jaarlijks voor 15\u00a0september de op basis van de artikelen 12.18 en 12.20 berekende veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor elektriciteit\n                                             voor het volgende kalenderjaar op uurbasis openbaar.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt ten hoogste \u00e9\u00e9n dag voor\n                                             de in artikel 12.6 genoemde dag waarop de day-aheadcapaciteit wordt bekendgemaakt opnieuw een zo nauwkeurig\n                                             mogelijke op basis van de artikelen 12.18 en 12.20 berekende waarde voor de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit\n                                             van de verbindingen Eemshaven\u2013Noorwegen en Eemshaven\u2013Denemarken voor de betreffende\n                                             dag van transport op uurbasis openbaar.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt ten hoogste \u00e9\u00e9n dag voor\n                                             de in artikel 12.6 genoemde dag waarop het day-aheadcapaciteitsdomein wordt bekendgemaakt een zo nauwkeurig\n                                             mogelijke op basis van de artikelen 12.19 en 12.20 met gebruikmaking van de stroomgebaseerde aanpak berekende waarde voor het veilig\n                                             beschikbare capaciteitsdomein voor landsgrensoverschrijdend transport (hierna: het\n                                             capaciteitsdomein) voor de betreffende dag van transport op uurbasis openbaar.\n\n4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt eventuele wijzigingen van\n                                             de in het eerste lid genoemde veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit\n                                             zo spoedig mogelijk openbaar.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet reserveert op de landsgrensoverschrijdende\n                                             verbindingen de overeenkomstig artikel 12.21 berekende capaciteit voor noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van\n                                             onderlinge hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van\n                                             de netten.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt jaarlijks voor 15\u00a0november\n                                             de grootte van de in het eerste lid genoemde reservering voor het volgende kalenderjaar\n                                             op uurbasis openbaar.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt ten hoogste \u00e9\u00e9n dag voor\n                                             de in artikel 12.6 genoemde dag waarop de day-aheadcapaciteit wordt bekendgemaakt opnieuw een zo nauwkeurig\n                                             mogelijke op basis van artikel 12.21 berekende waarde voor de capaciteit voor noodzakelijk transport van elektriciteit\n                                             in het kader van onderlinge hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van\n                                             de integriteit van de netten op uurbasis openbaar.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wijst de in artikel 12.1, eerste lid, genoemde veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit toe door\n                                             middel van veilingen, na aftrek van respectievelijk:\n\na. de hoeveelheid capaciteit die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig\n                                                   artikel 12.2, eerste lid, reserveert om noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van onderlinge\n                                                   hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van de netten\n                                                   te kunnen uitvoeren;\n\nb. de hoeveelheid capaciteit die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet reserveert\n                                                   ter uitvoering van een besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 26, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wijst het in artikel 12.1, derde lid, genoemde veilig beschikbare capaciteitsdomein toe door middel van veilingen, waarbij\n                                             deze rekening houdt met de hoeveelheid capaciteit die de netbeheerder van het landelijk\n                                             hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 12.2, eerste lid, reserveert om noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van onderlinge\n                                             hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van de netten\n                                             te kunnen uitvoeren.\n\n1 Bij het toewijzen van de beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit\n                                             van de verbindingen Meeden\u2013Duitsland, Hengelo\u2013Duitsland, Doetinchem\u2013Duitsland, Maasbracht\u2013Duitsland,\n                                             Borssele\u2013Belgi\u00eb, Geertruidenberg\u2013Belgi\u00eb, Maasbracht\u2013Belgi\u00eb en Eemshaven\u2013Denemarken\n                                             worden de volgende categorie\u00ebn transporten onderscheiden:\n\na. jaartransporten, als bedoeld in artikel 9 van de Verordening (EU) 2016/1719 (GL FCA),\n                                                   te weten transporten met een looptijd van 1\u00a0januari tot en met 31\u00a0december;\n\nb. maandtransporten, als bedoeld in artikel 9 van de Verordening (EU) 2016/1719 (GL FCA),\n                                                   te weten transporten met een looptijd van 1 kalendermaand, te beginnen op de eerste\n                                                   dag van die maand;\n\nc. day-aheadtransporten, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a van de Verordening\n                                                   (EU) 2015/1222 (GL CACM), met een looptijd van tenminste \u00e9\u00e9n klokuur en maximaal \u00e9\u00e9n\n                                                   kalenderdag;\n\nd. intradaytransporten, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b van de Verordening\n                                                   (EU) 2015/1222 (GL CACM).\n\n2 Bij de toewijzing van de in het eerste lid genoemde categorie\u00ebn transporten worden\n                                             voor de verbindingen Meeden\u2013Duitsland, Hengelo\u2013Duitsland, Doetinchem\u2013Duitsland, Maasbracht\u2013Duitsland,\n                                             Borssele\u2013Belgi\u00eb, Geertruidenberg\u2013Belgi\u00eb, en Maasbracht\u2013Belgi\u00eb de volgende uitgangspunten\n                                             gehanteerd:\n\na. 1300 MW komt ter beschikking van de jaartransporten;\n\nb. tenminste 400 MW en ten hoogste 850 MW komt ter beschikking van maandtransporten;\n\nc. de onder b bedoelde capaciteit wordt vermeerderd met de jaarcapaciteit die door marktpartijen\n                                                   aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is terugverkocht volgens hoofdstuk\n                                                   5 van de HAR en volgens artikel 45 van het SAP, en die in de desbetreffende maand\n                                                   geveild wordt;\n\nd. het restant van de voor de veiling gereserveerde landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit\n                                                   komt ter beschikking van het day-aheadcapaciteitsdomein.\n\ne. het veilig beschikbare deel van het in onderdeel d bedoelde capaciteitsdomein, dat\n                                                   niet wordt gebruikt voor day-aheadtransporten, wordt gebruikt om de beschikbare landsgrensoverschrijdende\n                                                   transportcapaciteit voor intradaytransporten te bepalen.\n\n3 De veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit van de verbinding\n                                             Eemshaven\u2013Noorwegen komt volledig ten goede aan day-aheadtransporten, met een looptijd\n                                             van ten minste \u00e9\u00e9n klokuur en maximaal \u00e9\u00e9n kalenderdag. De transportcapaciteit die\n                                             niet wordt gebruikt, komt ter beschikking van de intradaytransporten.\n\n4 Bij de toewijzing van de in het eerste lid genoemde categorie\u00ebn transporten worden\n                                             voor de verbinding Eemshaven\u2013Denemarken de volgende uitgangspunten gehanteerd:\n\na. de jaar- en maandtransporten worden aangeboden in de vorm van financi\u00eble transmissierechten\n                                                   \u2013 opties, als bedoeld in artikel 33 van de Verordening (EU) 2016/1719 (GL FCA);\n\nb. de in onderdeel a bedoelde jaar- en maandtransporten worden geveild in overeenstemming\n                                                   met de HAR en het SAP;\n\nc. voor de in onderdeel a bedoelde jaar- en maandtransporten is een compensatiemaximum\n                                                   van toepassing in overeenstemming met artikel 59, derde lid, van de HAR;\n\nd. een voorstel voor de beschikbare capaciteit voor jaar- en maandtransporten voor de\n                                                   verbinding Eemshaven\u2013Denemarken wordt jaarlijks door de netbeheerder van het landelijk\n                                                   hoogspanningsnet aan de Autoriteit Consument en Markt ter goedkeuring voorgelegd;\n\ne. de veilig beschikbare fysieke landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit van de\n                                                   verbinding komt volledig ten goede aan day-aheadtransporten, met een looptijd van\n                                                   ten minste \u00e9\u00e9n klokuur en maximaal \u00e9\u00e9n kalenderdag;\n\nf. de transportcapaciteit die niet wordt gebruikt voor day-aheadtransporten, komt ter\n                                                   beschikking van de intradaytransporten.\n\n5 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet neemt bij het ter beschikking stellen\n                                             van landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor day-aheadtransporten de mogelijkheden\n                                             met betrekking tot saldering van import en export van genomineerde transporten in\n                                             acht alsmede de mogelijkheid van saldering van biedingen voor import en export op\n                                             de dagveiling overeenkomstig een door hem op te stellen methodiek. De netbeheerder\n                                             van het landelijk hoogspanningsnet neemt bij het ter beschikking stellen van landsgrensoverschrijdende\n                                             transportcapaciteit voor intradaytransporten de mogelijkheden met betrekking tot saldering\n                                             van import en export van genomineerde transporten in acht alsmede de mogelijkheid\n                                             van saldering van biedingen voor import en export ten behoeve van intradayallocatie\n                                             overeenkomstig een door hem op te stellen methodiek.\n\n6 De in het vijfde lid genoemde methodiek houdt in ieder geval in dat saldering van\n                                             import en export per landsgrens plaatsvindt.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verdeelt de in artikel 12.4, tweede lid, genoemde capaciteit over de verbindingen met buitenlandse netten, tenzij de capaciteit\n                                             met gebruikmaking van stroomgebaseerde aanpak op basis van artikel 12.19 wordt bepaald, in welk geval de capaciteit over de verbindingen wordt verdeeld tijdens\n                                             de procedure van toewijzing van het capaciteitsdomein in de impliciete toewijzing,\n                                             waarbij hij onderscheid maakt tussen:\n\na. de capaciteit van de verbindingen Meeden\u2013Duitsland, Hengelo\u2013Duitsland, Doetinchem\u2013Duitsland\n                                                   en Maasbracht\u2013Duitsland, en\n\nb. de capaciteit van de verbindingen Borssele\u2013Belgi\u00eb, Geertruidenberg\u2013Belgi\u00eb en Maasbracht\u2013Belgi\u00eb.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wijst de beschikbare landsgrensoverschrijdende\n                                             transportcapaciteit voor de jaar- en maandtransporten op de landsgrensoverschrijdende\n                                             verbinding Eemshaven\u2013Denemarken aan de marktpartijen toe door middel van expliciete\n                                             toewijzing.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt de beschikbare landsgrensoverschrijdende\n                                             transportcapaciteit voor day-aheadtransporten op de landsgrensoverschrijdende verbindingen\n                                             genoemd in het eerste lid, onderdelen a en b, alsmede de landsgrensoverschrijdende\n                                             verbindingen Eemshaven\u2013Noorwegen en Eemshaven\u2013Denemarken, aan de marktpartijen ter\n                                             beschikking door middel van impliciete toewijzing.\n\n4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wijst de beschikbare landsgrensoverschrijdende\n                                             transportcapaciteit voor de intradaytransporten op de landsgrensoverschrijdende verbindingen\n                                             genoemd in het eerste en derde lid impliciet toe door middel van continue handel in\n                                             elektriciteit.\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt dagelijks uiterlijk 11:00\n                                       uur de in artikel 12.4, tweede lid, onderdeel d, derde lid en vierde lid, onderdeel e, genoemde en volgens artikel 12.5 gespecificeerde capaciteit danwel capaciteitsdomein voor day-aheadtransporten voor\n                                       de volgende dag, op uurbasis vastgesteld, bekend.\n\n1 Iedere persoon aan wie in de jaarveiling of de maandveiling transportcapaciteit is\n                                             toegewezen volgens hoofdstuk 4 van de HAR of die transportcapaciteit volgens hoofdstuk\n                                             6 van de HAR heeft gekocht, heeft de mogelijkheid deze capaciteit geheel of gedeeltelijk\n                                             te nomineren. In dat geval maakt deze persoon op zijn vroegst vanaf 14:00 uur op de\n                                             tweede dag voor de dag van transport en op zijn laatst tot 08:30 uur op de dag voorafgaand\n                                             aan de dag van transport, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bekend\n                                             of, en zo ja voor welk deel men van de genoemde toegewezen transportcapaciteit voor\n                                             de dag van transport gebruik wil maken.\n\n2 De in het eerste lid genoemde nominatie dient plaats te vinden via de BRP die het\n                                             betreffende transport in zijn energieprogramma zal opnemen in overeenstemming met\n                                             artikel 10.11, eerste lid.\n\n3 De in het eerste lid genoemde nominaties dienen ongewijzigd in het energieprogramma\n                                             van de in het tweede lid genoemde BRP te worden omgezet. Energieprogramma\u2019s welke\n                                             worden ingediend ten behoeve van landsgrensoverschrijdende transporten kunnen niet\n                                             worden gewijzigd, tenzij:\n\na. \nartikel 10.14, zesde lid, wordt toegepast, of\n\nb. indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de toegewezen capaciteit\n                                                   voor jaar- en maandtransporten overeenkomstig hoofdstuk 9 van de HAR reduceert.\n\nIndien er onvoorziene fysieke congestie optreedt waardoor de veilig beschikbare transportcapaciteit\n                                       vermindert, handelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als volgt:\n\na. De transportcapaciteit voor intradaytransport kan op elk moment van de dag worden\n                                             verminderd tot 0 MW, indien deze capaciteit niet is verdeeld aan marktpartijen.\n\nb. De transportcapaciteit voor day-aheadtransporten, als bedoeld in artikel 12.4, tweede lid, onderdeel d, kan tot het moment van publicatie van die capaciteit en uiterlijk 11:00 uur op de\n                                             dag voorafgaand aan het transport verminderd worden tot 0 MW. De transportcapaciteit\n                                             voor day-aheadtransporten als bedoeld in artikel 12.4, derde lid, en vierde lid, onderdeel\n                                             e, kan tot 11:00 uur op de dag voorafgaand aan het transport worden gereduceerd tot\n                                             0 MW.\n\nc. Indien de transportcapaciteit als bedoeld in artikel 12.4, tweede lid, onderdeel d, en derde lid, na het moment van publicatie van die capaciteit en uiterlijk om 11:00 uur op de\n                                             dag voorafgaand aan het transport verminderd dient te worden, voorziet de netbeheerder\n                                             van het landelijk hoogspanningsnet in vervangend vermogen, zodat de beschikbaarheid\n                                             van de in artikel 12.6 genoemde importcapaciteit voor zover gerelateerd aan impliciete toewijzing, is gegarandeerd.\n\n1 De congestie-ontvangsten verminderd met de kosten van de toewijzing worden door de\n                                             netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de beheerders van de buitenlandse\n                                             delen van de landsgrensoverschrijdende verbindingen verdeeld.\n\n2 Tot de kosten bedoeld in het eerste lid behoren ook de kosten die de netbeheerder\n                                             van het landelijk hoogspanningsnet maakt voor de inkoop van transportonafhankelijke\n                                             netverliezen op de verbinding Eemshaven\u2013Noorwegen en voor de inkoop van alle aan transport\n                                             gerelateerde netverliezen op de verbinding Eemshaven\u2013Denemarken.\n\nIndien ten aanzien van \u00e9\u00e9n of meer landsgrensoverschrijdende verbindingen de beheerder\n                                       van het buitenlandse deel niet aan de toewijzing deelneemt, verdeelt de netbeheerder\n                                       van het landelijk hoogspanningsnet het Nederlandse deel van de betreffende verbinding\n                                       via een toewijzing, waarbij de artikelen 12.4 tot en met 12.9 van overeenkomstige toepassing zijn.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zendt de Autoriteit Consument en\n                                             Markt elk jaar voor 1\u00a0februari een verslag van de verdeling van de transportcapaciteit\n                                             gedurende het vorige jaar.\n\n2 In het in het eerste lid genoemde verslag geeft de netbeheerder van het landelijk\n                                             hoogspanningsnet zijn visie op de continuering van de toewijzing van transportcapaciteit\n                                             op de landsgrensoverschrijdende verbindingen via toewijzing dan wel een andere marktconforme\n                                             methode, waarbij hij tevens ingaat op de ervaringen van marktpartijen met de toewijzing.\n                                             Tevens geeft de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in het verslag de\n                                             totale congestie-ontvangsten aan en de wijze waarop deze congestie-ontvangsten zijn\n                                             verdeeld, bestemd en eventueel reeds besteed.\n\n1 Het doel van de impliciete toewijzing is de effici\u00ebnte allocatie van de landsgrensoverschrijdende\n                                             transportcapaciteit voor day-aheadtransporten, die wordt uitgevoerd door middel van\n                                             een prijskoppelingsalgoritme voor de verbindingen binnen de regio waarvan de day-aheadmarkten\n                                             gekoppeld zijn, hierna aan te duiden als de \u2018Prijskoppeling-regio\u2019.\n\n2 Voor de uitvoering van de impliciete toewijzing werkt de netbeheerder van het landelijk\n                                             hoogspanningsnet samen met zowel de netbeheerders van de landelijke hoogspanningsnetten\n                                             als de elektriciteitsbeurzen van alle landen binnen de Prijskoppeling-regio, zodanig\n                                             dat de beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor day-ahead-transporten\n                                             tussen Nederland en Duitsland, Nederland en Belgi\u00eb, Nederland en Noorwegen, en Nederland\n                                             en Denemarken via de elektriciteitsbeurzen aan de markt ter beschikking worden gesteld.\n\n3 Een marktpartij kan deelnemen aan de impliciete veiling bij een NEMO.\n\n1 \n                                             \n                                             [Red: Vervallen.]\n\n2 De marktpartijen hebben tot 12:00 uur op de dag voorafgaande aan het transport de\n                                             mogelijkheid vraag- en aanbodorders van elektriciteit aan de day-aheadmarkt aan te\n                                             bieden.\n\n3 Op basis van de geaggregeerde vraag- en aanbodcurves, de vastgestelde blokbiedingen,\n                                             en de beschikbare grensoverschrijdende capaciteit voor day-aheadtransporten worden\n                                             voor elk marktgebied van de Prijskoppeling-regio de netto positie, de day-ahead-clearingprijs\n                                             en de geaccepteerde blokbiedingen bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de\n                                             noodzakelijke beperkingen in de veranderingen in de elektriciteitsstromen.\n\n4 Voor de verbinding Eemshaven-Noorwegen houdt de in het derde lid beschreven procedure\n                                             tevens rekening met de marginale kosten van de energie voor compensatie van de kabelverliezen,\n                                             voor zover die aan de markt te relateren zijn, door te rekenen met de netto congestie-ontvangsten\n                                             (congestie-ontvangsten minus de kosten voor kabelverliezen).\n\n5 De NEMO's maken dagelijks uiterlijk om 13:00 uur de marktprijs en verhandelde volumes\n                                             op uurbasis voor de volgende dag bekend.\n\n6 Overeenkomstig de marktregels van de betrokken day-aheadmarkten kan het gestelde in\n                                             het derde lid opnieuw worden uitgevoerd. In dat geval worden marktpartijen eerst in\n                                             de gelegenheid gesteld om hun biedingen bij een NEMO aan te passen.\n\n7 Indien de berekening als bedoeld in het derde lid vertraging oploopt, of indien het\n                                             zesde lid toegepast wordt, kan de publicatie van de marktprijzen en de verhandelde\n                                             volumes, als bedoeld in het vijfde lid, uitgesteld worden tot uiterlijk 14:45 uur.\n\n8 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet informeert de marktpartijen tijdig\n                                             over toepassing van het zevende lid. Daarbij informeert de netbeheerder van het landelijk\n                                             hoogspanningsnet de marktpartijen ook over het tijdstip tot wanneer bieders de energieprogramma's\n                                             als bedoeld in artikel 10.11, derde lid en 10.12 kunnen indienen. Dit tijdstip ligt in ieder geval niet later dan 15:30 uur.\n\nDe resultaten van de impliciete toewijzing worden administratief verwerkt tussen enerzijds\n                                       de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de beheerder van het buitenlandse\n                                       deel van de desbetreffende landsgrensoverschrijdende verbindingen en anderzijds tussen\n                                       de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de day-aheadmarkt. Tevens wordt\n                                       door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het transport van de hoeveelheid\n                                       elektriciteit administratief verwerkt ten behoeve van de balanshandhaving.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt door middel van een publicatie\n                                             op haar website de werking van de impliciete toewijzing inzichtelijk, waarbij tevens\n                                             een beschrijving van het algoritme gegeven wordt.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ziet erop toe dat de volgende gegevens\n                                             betreffende de resultaten van de impliciete toewijzing eenvoudig en kosteloos openbaar\n                                             toegankelijk zijn op de in dit artikel omschreven wijze.\n\na. De marktprijzen en verhandelde volumes van de Nederlandse day-aheadmarkt op uurbasis\n                                                   (de publicatie geschiedt uiterlijk om 13:30 uur op de dag voorafgaande aan het transport).\n\nb. De geaggregeerde vraag en aanbod curve van de Nederlandse day-aheadmarkt op uurbasis\n                                                   (de publicatie geschiedt uiterlijk twee uren na gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt\n                                                   op de dag voorafgaande aan het transport).\n\nc. Uiterlijk op de tiende werkdag van de kalendermaand een maandelijkse rapportage over\n                                                   de door de impliciete toewijzing gecre\u00eberde sociale welvaart waarbij onderscheid wordt\n                                                   gemaakt tussen het consumentensurplus, het producentensurplus en de congestie-ontvangsten\n                                                   en vergelijkingen worden opgenomen tussen de daadwerkelijke situatie en een situatie\n                                                   waarin er sprake is van oneindige capaciteit tussen de verschillende day-aheadmarkten.\n\nd. Indien artikel 12.13, zevende lid, wordt toegepast, vindt de publicatie van het gestelde in onderdeel a en b uiterlijk\n                                                   om 15:00 uur plaats.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is ervoor verantwoordelijk dat\n                                             de volgende gegevens betreffende paradoxaal afgewezen blokorders op de Nederlandse\n                                             markt eenvoudig en kosteloos opvraagbaar zijn bij de NEMO's op de in dit artikel omschreven\n                                             wijze.\n\na. Het gemiddeld en het maximum aantal paradoxaal afgewezen blokorders per dag.\n\nb. Het gemiddelde en het maximale prijsverschil van de paradoxaal afgewezen blokorders\n                                                   per dag (waarbij het prijsverschil het verschil is tussen de limietprijs van de blokorder\n                                                   en de gemiddelde day-ahead-clearingprijs over de periode van de blokorder).\n\nc. Het gemiddelde van de dagelijkse maximale prijsverschillen van de paradoxaal afgewezen\n                                                   blokorders.\n\nd. De gegevens als bedoeld in de voorgaande bepalingen in onderdeel a tot en met c kunnen\n                                                   met terugwerkende kracht vanaf 1\u00a0januari van het voorgaande jaar worden opgevraagd.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert voor de verbinding Eemshaven-Noorwegen\n                                             op haar website een alternatieve methode van toewijzen van beschikbare landgrensoverschrijdende\n                                             transportcapaciteit: de fallback procedure.\n\n2 De fallback procedure voor de in het eerste lid bedoelde verbindingen bestaat uit\n                                             de volgende stappen:\n\na. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet draagt er zorg voor dat marktpartijen\n                                                   tijdig worden ingelicht over de verhoogde kans op toepassing van de fallback procedure.\n\nb. Indien de impliciete toewijzing, als bedoeld in artikel 12.13, derde lid, 20 minuten voor het toepassen van de fallback procedure nog niet heeft plaatsgevonden,\n                                                   laat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in samenwerking met de betrokken\n                                                   buitenlandse netbeheerder(s), voor de betrokken impliciet toe te wijzen capaciteit\n                                                   op de landsgrensoverschrijdende verbinding(en) tussen deze marktgebieden als fallback\n                                                   een expliciete toewijzing in werking treden. De biedingen die 10 minuten voor het\n                                                   toepassen van de fallback procedure zijn uitgebracht, worden gebruikt in de expliciete\n                                                   toewijzing.\n\nc. Indien de impliciete toewijzing als bedoeld in artikel 12.13, derde lid, niet heeft plaatsgevonden worden de resultaten van de expliciete toewijzing toegepast.\n\nd. Indien de expliciete toewijzing wordt toegepast (en de resultaten daarvan worden gebruikt),\n                                                   heropenen de NEMO's hun orderboeken, zodat marktpartijen in de gelegenheid worden\n                                                   gesteld hun biedingen aan te passen.\n\n3 Aan de fallback procedure voor de in het eerste lid bedoelde verbindingen kunnen slechts\n                                             partijen deelnemen die beschikken over een erkenning als BRP dan wel over een vergelijkbare\n                                             status in Noorwegen voor de capaciteit van de verbinding Eemshaven-Noorwegen.\n\n4 Indien de fallback procedure voor de in het eerste lid bedoelde verbindingen wordt\n                                             toegepast, kunnen energieprogramma's als bedoeld in artikel 10.11, derde lid, en artikel 10.12 door de bieders tot uiterlijk 15:30 uur worden ingediend.\n\n1 Ten behoeve van de uitvoering van artikel 12.5, vierde lid, stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende\n                                             transportcapaciteit voor de intradaytransporten ter beschikking aan de beurzen die\n                                             aan het XBID-project deelnemen in de Nederlandse biedzone conform de regeling betreffende\n                                             meer dan \u00e9\u00e9n NEMO in een biedzone.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de veilig beschikbare\n                                             landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor de intradaytransporten uiterlijk\n                                             om 21:00 uur voor de komende 24 uren.\n\n3 Marktpartijen kunnen deelnemen in landsgrensoverschrijdende handel tussen Nederland\n                                             en Duitsland, en Nederland en Belgi\u00eb tot het tijdstip dat is bepaald in het besluit\n                                             No 04/2018 van het Agentschap van 24\u00a0april 2018 \u2018on all transmission system operators\u2019\n                                             proposal for intraday cross-zonal gate opening and intraday cross zonal gate closure\n                                             times\u2019.\n\n4 Marktpartijen kunnen tot uiterlijk 1 uur voor uitvoering van transport deelnemen in\n                                             landsgrensoverschrijdende handel tussen Nederland en Noorwegen en Nederland en Denemarken.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de in artikel 12.1, eerste lid, genoemde veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor elektriciteit\n                                             op basis van de onderstaande methode.\n\n2 De transportcapaciteit wordt op uurbasis vastgesteld.\n\n3 De transportcapaciteit wordt separaat voor importen en exporten vastgesteld.\n\n4 De transportcapaciteit wordt bepaald door middel van netberekeningen met inachtneming\n                                             van het in artikel 12.20 gestelde op basis van een volledig beschikbaar net, waaronder verstaan wordt het\n                                             samenstel van Nederlandse netten op een spanningsniveau van 220 kV of hoger, inclusief\n                                             de landsgrensoverschrijdende verbindingen.\n\n5 De transportcapaciteit wordt afzonderlijk vastgesteld voor de winterperiode, waaronder\n                                             verstaan wordt een aaneensluitende periode van 100 dagen waarvoor geldt dat de belastbaarheid\n                                             van de netcomponenten maximaal is ten gevolge van natuurlijke koeling.\n\n6 De transportcapaciteit wordt afzonderlijk vastgesteld voor de perioden waarin \u00e9\u00e9n\n                                             of meer landsgrensoverschrijdende verbindingen vanwege onderhoud niet of gedeeltelijk\n                                             beschikbaar zijn. In dit geval dient de transportcapaciteit overeenkomstig het gestelde\n                                             in het vierde lid op basis van een op de te onderhouden netcomponenten na volledig\n                                             beschikbaar net te worden vastgesteld.\n\n7 De in het vierde en zesde lid genoemde berekeningen vinden plaats voor diverse scenario\u2019s.\n                                             In elk scenario wordt de maximale waarde voor de importcapaciteit en de exportcapaciteit\n                                             bepaald door de landsgrensoverschrijdende transporten maximaal te verhogen onder handhaving\n                                             van de enkelvoudige storingsreserve voor de landsgrensoverschrijdende verbindingen.\n\n8 De in het zevende lid genoemde verhoging van de landsgrensoverschrijdende transporten\n                                             gebeurt door de productie van alle Nederlandse elektriciteitsproductie-installaties\n                                             die in het betreffende scenario zijn meegenomen, proportioneel te verlagen dan wel\n                                             verhogen en door gelijktijdig de productie van de buitenlandse elektriciteitsproductie-installaties\n                                             die in het betreffende scenario beschikbaar zijn proportioneel te verhogen dan wel\n                                             verlagen.\n\n9 De veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor import wordt\n                                             gelijk gesteld aan de laagste waarde van de in het zevende lid genoemde maximale importcapaciteit\n                                             voor elk van de scenario\u2019s.\n\n10 De veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor export wordt\n                                             gelijk gesteld aan de laagste waarde van de in het zevende lid genoemde maximale exportcapaciteit\n                                             voor elk van de scenario\u2019s.\n\n11 In het geval dat een beheerder van een buitenlands net op basis van netberekeningen\n                                             voor zijn net de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verzoekt een lagere\n                                             waarde voor de maximale transportcapaciteit op een landsgrensoverschrijdende verbinding\n                                             te hanteren dan de waarde die overeenstemt met de in het negende of tiende lid genoemde\n                                             veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit, kan de netbeheerder\n                                             van het landelijk hoogspanningsnet de in het negende of tiende lid bedoelde veilig\n                                             beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit overeenkomstig het verzoek\n                                             aanpassen. Daarbij stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vast in\n                                             hoeverre dit verzoek tot een aanpassing van de transportcapaciteit van andere landsgrensoverschrijdende\n                                             verbindingen leidt en past hij de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit\n                                             dienovereenkomstig aan.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt, in samenwerking met de\n                                             buitenlandse instellingen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998 van de regio, het in artikel 12.1, derde lid, genoemde veilig beschikbare capaciteitsdomein voor landsgrensoverschrijdende transport\n                                             voor elektriciteit \u2013 voorts in deze paragraaf aangeduid als: \u2018het capaciteitsdomein\u2019\n                                             \u2013 op basis van de onderstaande methode.\n\n2 Het capaciteitsdomein wordt op uurbasis bepaald.\n\n3 Het capaciteitsdomein wordt bepaald door middel van netberekeningen met inachtneming\n                                             van het in artikel 12.20 gestelde op basis van een volledig beschikbaar net, waaronder verstaan wordt het\n                                             samenstel van Nederlandse netten op een spanningsniveau van 220 kV of hoger, inclusief\n                                             de landsgrensoverschrijdende verbindingen.\n\n4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de maximale capaciteit\n                                             voor de in artikel 12.20, tweede lid, genoemde kritieke netcomponenten. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat\n                                             de belastbaarheid van de netcomponenten maximaal is gedurende de winterperiode ten\n                                             gevolge van natuurlijke koeling.\n\n5 Voor elk van de kritieke netcomponenten bepaalt de netbeheerder van het landelijk\n                                             hoogspanningsnet de betrouwbaarheidsmarge met inachtname van de volgende principes:\n\na. De betrouwbaarheidsmarge geeft de onzekerheid in de vaststelling van de elektriciteitsstromen\n                                                   op het moment van bepaling van het capaciteitsdomein in vergelijking met de werkelijke\n                                                   elektriciteitsstromen in het netcomponent weer;\n\nb. De betrouwbaarheidsmarge wordt vastgesteld op basis van een analyse van het verschil\n                                                   tussen de historische vaststelling van de elektriciteitsstromen op het moment van\n                                                   bepaling van het capaciteitsdomein en de historisch werkelijke elektriciteitsstromen\n                                                   in het netcomponent.\n\n6 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt een congestievoorspelling\n                                             van het landelijk hoogspanningsnet op basis van een vooraf met de buitenlandse instellingen\n                                             als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998 gezamenlijk afgestemd scenario. De congestievoorspelling wordt gemaakt op basis van\n                                             verwachte beschikbaarheid en inzet van netcomponenten, verwachte beschikbaarheid en\n                                             inzet van elektriciteitsproductie-installaties, verwachte elektriciteitsvraag en verwachte\n                                             elektriciteitsstromen op de landsgrensoverschrijdende gelijkstroomverbindingen Eemshaven\u2013Noorwegen,\n                                             Eemshaven\u2013Denemarken en Maasvlakte\u2013Groot-Brittanni\u00eb behorende bij het gezamenlijk\n                                             afgestemd scenario.\n\n7 Gezamenlijk met de congestievoorspellingen van de buitenlandse instellingen (als bedoeld\n                                             in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998) stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een gezamenlijk netmodel\n                                             van de regio op. Dit dient als input om te komen tot geco\u00f6rdineerde bepaling van het\n                                             capaciteitsdomein.\n\n8 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt de veilig beschikbare capaciteit\n                                             voor elk kritiek netcomponent geco\u00f6rdineerd met de buitenlandse instellingen als bedoeld\n                                             in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998 als volgt vast:\n\na. De geco\u00f6rdineerde bepaling resulteert in een initieel beschikbare capaciteit voor\n                                                   een kritiek netcomponent op basis van de in het vierde lid genoemde maximale capaciteit\n                                                   voor het kritiek netcomponent verminderd met de in het vijfde lid genoemde betrouwbaarheidsmarge\n                                                   en de referentiestromen door het kritiek netcomponent afkomstig uit het in het zevende\n                                                   lid genoemde gezamenlijk netmodel.\n\nb. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beoordeelt de resultaten uit deze\n                                                   geco\u00f6rdineerde bepaling door de landsgrensoverschrijdende transporten maximaal te\n                                                   verhogen onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve voor de kritieke netcomponenten.\n\nc. Met inachtneming van de in artikel 12.20 genoemde randvoorwaarden, kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                   beheersmaatregelen inzetten om de verwachte elektriciteitsstromen in het landelijk\n                                                   hoogspanningsnet te be\u00efnvloeden, zodanig dat dit resulteert in een aanpassing van\n                                                   de beschikbare capaciteit voor een kritiek netcomponent.\n\n9 De in het achtste lid genoemde verhoging van de landsgrensoverschrijdende transporten\n                                             gebeurt door de productie van Nederlandse elektriciteitsproductie-installaties die\n                                             in het betreffende scenario zijn meegenomen, proportioneel te verlagen dan wel verhogen\n                                             en door gelijktijdig de productie van buitenlandse elektriciteitsproductie-installaties\n                                             die in het betreffende scenario beschikbaar zijn proportioneel te verhogen dan wel\n                                             verlagen.\n\n10 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet houdt bij de bepaling van het capaciteitsdomein\n                                             rekening met de dynamische stabiliteit en spanningshuishouding van het net door middel\n                                             van maximale capaciteit voor import en export.\n\n11 De veilig beschikbare capaciteit voor elk kritiek netcomponent als vastgesteld in\n                                             het achtste lid, samen met de in twaalfde lid genoemde invloedsfactoren voor elk kritiek\n                                             netcomponent, bepalen het capaciteitsdomein.\n\n12 De in het negende lid genoemde proportionele verlaging dan wel verhoging van elektriciteitsproductie-installaties\n                                             bepalen de invloedsfactoren (\u2018power transfer distribution factors\u2019) van landsgrensoverschrijdende\n                                             transporten op een kritiek netcomponent.\n\n1 Indien, bij de bepaling van de transportcapaciteit in artikel 12.18, de transportcapaciteit wordt beperkt door de capaciteit van verbindingen in het\n                                             net die niet tot de landsgrensoverschrijdende verbindingen behoren, zal deze beperking\n                                             eerst zoveel mogelijk door operationele middelen worden opgelost alvorens de transportcapaciteit\n                                             wordt beperkt.\n\n2 Bij het bepalen van capaciteitsdomein geldt, gelet op artikel 16, derde lid, van Verordening 714/2009, het principe dat de maximale capaciteit van de grensoverschrijdende verbindingen\n                                             en/of de maximale capaciteit van de transmissienetten waarmee grensoverschrijdende\n                                             elektriciteitsstromen worden verzorgd (samen de \u2018kritieke netcomponenten\u2019) beschikbaar\n                                             wordt gesteld, zulks in overeenstemming met de voor een bedrijfszekere exploitatie\n                                             van het net geldende veiligheidsnormen.\n\n3 Indien de transportcapaciteit, danwel het capaciteitsdomein, wordt beperkt doordat\n                                             de kwaliteit van de transportdienst als beschreven in artikel 7.3 niet kan worden gehandhaafd, zal deze beperking eerst zoveel mogelijk door middel\n                                             van inzet van operationele middelen dienen te worden opgelost alvorens de transportcapaciteit,\n                                             danwel het capaciteitsdomein, wordt beperkt.\n\n4 Stuurbare netelementen, waaronder mede verstaan worden dwarsregeltransformatoren,\n                                             worden in de berekeningen zodanig bedreven dat een zo hoog mogelijke transportcapaciteit,\n                                             danwel een voor de markt optimaal capaciteitsdomein, wordt verkregen.\n\n5 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de belastbaarheid van de\n                                             netcomponenten gedurende de winterperiode aan de hand van een kwantitatief onderzoek.\n\n6 De in artikel 12.18 genoemde scenario\u2019s beschrijven de transporten in het net op basis van een aantal\n                                             samenhangende uitgangspunten en verschillen onderling in de keuze van belasting en\n                                             belastingverdeling over het net en in de keuze van productie en productieverdeling\n                                             over het net, waarbij ook de inzet van productie in het buitenland wordt beschouwd.\n                                             De scenario\u2019s zijn realistisch, waaronder verstaan wordt dat zij elk afzonderlijk\n                                             een mogelijke en zinvolle combinatie van belastingen productieverdeling beschrijven.\n                                             Voor wat betreft de belasting en belastingverdeling over de netten in het buitenland\n                                             wordt voor alle scenario\u2019s uitgegaan van de situatie die zo goed mogelijk overeenkomt\n                                             met de te verwachten situatie bij een volledig beschikbaar net.\n\n7 Ten behoeve van het in artikel 12.1, tweede en derde lid en 12.2, derde lid, gestelde berekent de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de veilig beschikbare\n                                             landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit, het capaciteitsdomein en de capaciteit\n                                             voor noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van onderlinge hulp en\n                                             bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van de netten in overeenstemming\n                                             met de in de artikelen 12.18 tot en met 12.21 beschreven methode op basis van de hem ter beschikking staande meest actuele informatie,\n                                             waaronder mede verstaan worden de verwachte belastbaarheid van de netcomponenten voor\n                                             de betreffende dag. Hiertoe past hij zo nodig de gehanteerde scenario\u2019s aan mede op\n                                             basis van de hem ter beschikking staande informatie omtrent de beschikbaarheid van\n                                             elektriciteitsproductie-installaties in Europa.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de in artikel 12.2, eerste lid. genoemde capaciteit voor noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van\n                                             onderlinge hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van\n                                             de netten (voorts in deze paragraaf aangeduid als: \u2018de transportcapaciteit voor onderlinge\n                                             hulp en bijstand\u2019) op basis van de onderstaande methode.\n\n2 De transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand wordt op uurbasis vastgesteld.\n\n3 De transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand wordt separaat voor importen\n                                             en exporten vastgesteld.\n\n4 De transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand wordt bepaald door middel\n                                             van netberekeningen met inachtneming van het in 12.20 gestelde op basis van een volledig beschikbaar net, waaronder verstaan wordt het\n                                             samenstel van de Nederlandse netten op een spanningsniveau van 220 kV of hoger, inclusief\n                                             de landsgrensoverschrijdende verbindingen.\n\n5 Voor elk van de in artikel 12.18 of 12.19 genoemde scenario\u2019s wordt overeenkomstig het in artikel 12.18 of 12.19 en 12.20 gestelde de transportcapaciteit bepaald met uitval van een willekeurige elektriciteitsproductie-eenheid\n                                             of belasting van een enkele aangeslotene, niet zijnde netbeheerder, voor zover van\n                                             belang voor de bepaling van de transportcapaciteit en zonder uitval van overige elementen\n                                             in het net en onder handhaving van de normale toestand.\n\n6 Indien de laagste waarde van de overeenkomstig het vijfde lid berekende transportcapaciteit\n                                             voor de verschillende scenario\u2019s, afzonderlijk berekend voor import en export, lager\n                                             is dan de op basis van artikel 12.18, negende lid respectievelijk tiende lid of artikel 12.19, elfde lid, bepaalde waarde voor de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit\n                                             of capaciteitsdomein, bedraagt de transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand\n                                             het verschil tussen de op basis van artikel 12.18, negende lid respectievelijk tiende\n                                             lid of artikel 12.19, elfde lid bepaalde waarde voor de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende\n                                             transportcapaciteit of capaciteitsdomein en de hiervoor genoemde laagste waarde van\n                                             de overeenkomstig het vijfde lid berekende transportcapaciteit. In de overige gevallen\n                                             bedraagt de transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand 0 MW.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert op haar website alle\n                                             voor de in artikelen 12.18 tot en met 12.21 genoemde berekeningen van belang zijnde gegevens, met inbegrip van tenminste de hieronder\n                                             genoemde gegevens.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de volgende gegevens\n                                             ten behoeve van de netberekeningen:\n\na. de topologie van het volledige net dat gebruikt is voor de netberekeningen;\n\nb. technische gegevens omtrent het net waaronder tenminste begrepen worden de impedantie\n                                                   en de mogelijke instellingen van alle in de netberekening meegenomen componenten;\n\nc. het toegekend vermogen in MVA van de in de netberekening meegenomen componenten gedurende\n                                                   het jaar;\n\nd. de uitgangspunten, berekeningen en kwantitatieve resultaten van het in artikel 12.20, vijfde lid, genoemde onderzoek;\n\ne. specificatie van het in artikel 12.18, zesde lid, bedoelde onderhoud waaronder tenminste begrepen wordt de periode waarin het onderhoud\n                                                   plaats vindt en een aanduiding van de netcomponenten die ten gevolge van het onderhoud\n                                                   niet beschikbaar zijn.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de volgende gegevens\n                                             ten behoeve van de gehanteerde scenario\u2019s:\n\na. de uitgangspunten op basis waarvan elk scenario is opgesteld;\n\nb. de gemodelleerde belasting op elk knooppunt in het net voor elk scenario;\n\nc. de gemodelleerde productie voor elk knooppunt in het net voor elk scenario;\n\nd. de aangenomen verhoging en verlaging van de productie zoals in artikel 12.18, achtste lid, of 12.19, negende lid, genoemd.\n\n4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de volgende tussenresultaten\n                                             afzonderlijk voor zowel de situatie met een volledig beschikbaar net als de perioden\n                                             waarin onderhoud aan de landsgrensoverschrijdende verbindingen plaatsvindt en afzonderlijk\n                                             per scenario en afzonderlijk voor de netberekeningen als bedoeld in artikel 12.18 of 12.19 en 12.21, vijfde lid:\n\na. de maximale transportcapaciteit beschikbaar voor import en export als bepaald in artikel 12.18, negende respectievelijk tiende lid, of het capaciteitsdomein als bepaald in artikel 12.19, elfde lid;\n\nb. de verdeling van de landsgrensoverschrijdende transporten over de verschillende landsgrensoverschrijdende\n                                                   verbindingen (per circuit) in de ongestoorde situatie en na de enkelvoudige storing\n                                                   die de landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit beperkt, met aanduiding van de\n                                                   enkelvoudige storing en de instelling van de regelbare componenten (waaronder mede\n                                                   begrepen de dwarsregeltransformatoren);\n\nc. in het geval dat een andere component dan een landsgrensoverschrijdende verbinding\n                                                   beperkend blijkt voor de transportcapaciteit de belasting van dit element voor en\n                                                   na de enkelvoudige storing alsmede een verklaring waarom deze beperking niet door\n                                                   middel van operationele middelen kan worden opgelost;\n\nd. in het geval dat de transportcapaciteit wordt beperkt doordat de kwaliteit van de\n                                                   transportdienst niet kan worden gehandhaafd, als genoemd in artikel 12.20, derde lid, een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van de oorzaak hiervan alsmede een\n                                                   verklaring waarom deze beperking niet door middel van operationele middelen kan worden\n                                                   opgelost;\n\ne. alleen ten behoeve van de netberekeningen als bedoeld in artikel 12.21: de transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand en, in het geval deze niet\n                                                   gelijk is aan 0 MW, tevens een kwantitatieve beschrijving van de balansverstoring\n                                                   die leidt tot de betreffende waarde.\n\n5 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert op uurbasis de volgende\n                                             resultaten afzonderlijk voor zowel de situatie met een volledig beschikbaar net als\n                                             de perioden waarin onderhoud aan de landsgrensoverschrijdende verbindingen plaatsvindt:\n\na. de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor import als\n                                                   bedoeld in artikel 12.18, negende lid;\n\nb. de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor export als\n                                                   bedoeld in artikel 12.18, tiende lid;\n\nc. de capaciteit voor noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van onderlinge\n                                                   hulp en bijstand voor zowel import als export als bedoeld in artikel 12.21, zesde lid.\n\n6 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende\n                                             transportcapaciteit op grond van artikel 12.18, elfde lid, aanpast, maakt hij openbaar om welke reden hij tot deze aanpassing is overgegaan,\n                                             op welke landsgrensoverschrijdende verbinding de vermindering betrekking heeft, hoe\n                                             groot de vermindering is en op welke uren de vermindering betrekking heeft.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten\n                                                op het landelijk hoogspanningsnet, verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                de structurele gegevens van die elektriciteitsproductie-eenheid, te weten:\n\na. de datum van inbedrijfname;\n\nb. het spanningsniveau van het overdrachtspunt van de aansluiting, waarachter de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      zich bevindt;\n\nc. de primaire energiebron;\n\nd. de maximumcapaciteit;\n\ne. het minimale en maximale af te geven werkzaam vermogen en blindvermogen;\n\nf. welk type spanningsregeling, als bedoeld in artikel 3.26, zesde lid, van toepassing is alsmede de plaats in het net waarop de regeling werkzaam is;\n\ng. de regelcapaciteit voor spanning en blindvermogen;\n\nh. de belasting ten behoeve van het eigen bedrijf;\n\ni. de gegevens en modellen van elke opwekkingseenheid die deel uitmaakt van de elektriciteitsproductie-eenheid,\n                                                      die nodig zijn voor het uitvoeren van een dynamische simulatie, te weten:\n\n1\u00b0. de tijd voor een koude en een warme start;\n\n2\u00b0. het type opwekkingseenheid, te weten synchroon, asynchroon, omvormer-gekoppeld of,\n                                                            in geval van een windturbine, of sprake is van een dubbelgevoede inductiemachine of\n                                                            direct drive;\n\n3\u00b0. het nominale vermogen;\n\n4\u00b0. in geval van een elektriciteitsproductie-eenheid bestaande uit meerdere zonnepanelen:\n                                                            in plaats van het in subonderdeel 3\u00b0 genoemde nominale vermogen per opwekkingseenheid\n                                                            het totale vermogen van alle zonnepanelen van de elektriciteitsproductie-installatie\n                                                            en het totale vermogen van de omvormers van de elektriciteitsproductie-installatie;\n\n5\u00b0. de nominale spanning van de opwekkingseenheid;\n\n6\u00b0. de nominale arbeidsfactor;\n\n7\u00b0. de transi\u00ebnte impedantie(s) en bijbehorende tijdconstante(n);\n\n8\u00b0. de subtransi\u00ebnte impedantie(s) en bijbehorende tijdconstante(n);\n\n9\u00b0. de statorstrooi-impedantie(s);\n\n10\u00b0. in geval van een synchrone opwekkingseenheid de synchrone (langs- en dwars-) impedantie;\n\n11\u00b0. in geval van een synchrone opwekkingseenheid het regelbereik en de tijdconstanten\n                                                            van het bekrachtigingscircuit;\n\n12\u00b0. het traagheidsmoment (inclusief dat van de aandrijvende machine);\n\n13\u00b0. de overdrachtsfunctie en de instelparameters van de automatische spanningsregeling;\n\n14\u00b0. de overdrachtsfunctie en de instelparameters van de turbineregeling;\n\nj. de gegevens ten behoeve van kortsluitberekening, te weten:\n\n1\u00b0. de kortsluitbijdrage van de elektriciteitsproductie-eenheid;\n\n2\u00b0. in geval van een asynchrone of omvormer-gekoppelde opwekkingseenheid de verhouding\n                                                            kortsluitstroom / nominale stroom;\n\nk. de transformatorgegevens voor de elektriciteitsproductie-installatie waar de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      deel van uitmaakt, te weten:\n\n1\u00b0. het nominale schijnbare vermogen;\n\n2\u00b0. de nominale spanning aan de primaire zijde;\n\n3\u00b0. de nominale spanning aan de secundaire zijde;\n\n4\u00b0. de nominale kortsluitspanning;\n\n5\u00b0. de nominale koper- of kortsluitverliezen;\n\n6\u00b0. de nominale ijzer- of nullastverliezen;\n\n7\u00b0. de schakelgroep van de wikkelingen;\n\n8\u00b0. de sterpuntsbehandeling, te weten zwevend, hard geaard, geaard via impedantie;\n\n9\u00b0. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten de hoogste\n                                                            trap, de laagste trap, de stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar\n                                                            (online) of spanningsloos instelbaar (offline);\n\nl. indien de elektriciteitsproductie-eenheid een bijdrage levert aan de FCR: de FCR-gegevens;\n\nm. indien de elektriciteitsproductie-eenheid een bijdrage levert aan de FRR: de FRR-gegevens;\n\nn. de voor het herstel van het landelijk hoogspanningsnet benodigde gegevens, te weten:\n\n1\u00b0. de stap-belastbaarheid;\n\n2\u00b0. de regelsnelheid;\n\n3\u00b0. of de elektriciteitsproductie-eenheid inschakelbaar is op een dode rail;\n\n4\u00b0. het een-fase schema van de elektrische installatie;\n\n5\u00b0. of de machinetransformator voorzien is van een point on wave schakelaar;\n\no. de gegevens van de beveiligingsapparaten en -instellingen.\n\n2 De structurele gegevens als bedoeld in het eerste lid, worden verstrekt onder vermelding\n                                                van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter de elektriciteitsproductie-eenheid zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      zich bevindt, indien het een aansluiting betreft die meer dan \u00e9\u00e9n overdrachtspunt\n                                                      heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid;\n\nc. de EAN-code van de elektriciteitsproductie-eenheid, als bedoeld in artikel 2.4, negende lid.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten\n                                                op een distributienet verstrekt de netbeheerder de structurele gegevens van die elektriciteitsproductie-eenheid,\n                                                te weten:\n\na. de datum van inbedrijfname;\n\nb. het spanningsniveau van het overdrachtspunt van de aansluiting, waarachter de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      zich bevindt;\n\nc. de primaire energiebron;\n\nd. de maximumcapaciteit;\n\ne. in geval van een elektriciteitsproductie-eenheid bestaande uit meerdere zonnepanelen:\n                                                      het totale vermogen van alle zonnepanelen van de elektriciteitsproductie-installatie\n                                                      en het totale vermogen van de omvormers van de elektriciteitsproductie-installatie.\n\n2 In aanvulling op het eerste lid verstrekt een aangeslotene, die beschikt over een\n                                                elektriciteitsproductie-eenheid van het type B, C of D de structurele gegevens van\n                                                die elektriciteitsproductie-eenheid, te weten:\n\na. het minimale en maximale af te geven werkzaam vermogen en blindvermogen;\n\nb. welk type spanningsregeling, als bedoeld in artikel 3.26, zesde lid, van toepassing is alsmede de plaats in het net waarop de regeling werkzaam is;\n\nc. de regelcapaciteit voor spanning en blindvermogen;\n\nd. de belasting ten behoeve van het eigen bedrijf;\n\ne. de gegevens en modellen van elke opwekkingseenheid die deel uitmaakt van de elektriciteitsproductie-eenheid,\n                                                      die nodig zijn voor het uitvoeren van een dynamische simulatie, te weten:\n\n1\u00b0. het type opwekkingseenheid, te weten: synchroon, asynchroon, omvormer-gekoppeld of,\n                                                            in geval van een windturbine, of sprake is van een dubbelgevoede inductiemachine of\n                                                            direct drive;\n\n2\u00b0. het nominale vermogen;\n\n3\u00b0. in geval van een elektriciteitsproductie-eenheid bestaande uit meerdere zonnepanelen\n                                                            is subonderdeel 2\u00b0 niet van toepassing;\n\n4\u00b0. de nominale spanning van de opwekkingseenheid;\n\n5\u00b0. de nominale arbeidsfactor;\n\n6\u00b0. de transi\u00ebnte impedantie(s) en bijbehorende tijdconstante(n);\n\n7\u00b0. de subtransi\u00ebnte impedantie(s) en bijbehorende tijdconstante(n);\n\n8\u00b0. de statorstrooi-impedantie(s);\n\n9\u00b0. in geval van een synchrone opwekkingseenheid de synchrone (langs- en dwars-) impedantie;\n\n10\u00b0. in geval van een synchrone opwekkingseenheid het regelbereik en de tijdconstanten\n                                                            van het bekrachtigingscircuit;\n\n11\u00b0. het traagheidsmoment (inclusief dat van de aandrijvende machine);\n\n12\u00b0. de overdrachtsfunctie en de instelparameters van de automatische spanningsregeling;\n\n13\u00b0. de overdrachtsfunctie en de instelparameters van de turbineregeling;\n\nf. de gegevens ten behoeve van kortsluitberekening, te weten;\n\n1\u00b0. de kortsluitbijdrage van de elektriciteitsproductie-eenheid;\n\n2\u00b0. in geval van een asynchrone of omvormer-gekoppelde opwekkingseenheid de verhouding\n                                                            kortsluitstroom / nominale stroom;\n\ng. de transformatorgegevens voor de elektriciteitsproductie-installatie waar de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      deel van uitmaakt, te weten:\n\n1\u00b0. het nominale schijnbare vermogen;\n\n2\u00b0. de nominale spanning aan de primaire zijde;\n\n3\u00b0. de nominale spanning aan de secundaire zijde;\n\n4\u00b0. de nominale kortsluitspanning;\n\n5\u00b0. de nominale koper- of kortsluitverliezen;\n\n6\u00b0. de nominale ijzer- of nullastverliezen;\n\n7\u00b0. de schakelgroep van de wikkelingen;\n\n8\u00b0. de sterpuntsbehandeling, te weten zwevend, hard geaard, geaard via impedantie;\n\n9\u00b0. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten de hoogste\n                                                            trap, de laagste trap, de stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar\n                                                            (online) of spanningsloos instelbaar (offline);\n\nh. indien de elektriciteitsproductie-eenheid een bijdrage levert aan FCR, de FCR-gegevens;\n\ni. indien de elektriciteitsproductie-eenheid een bijdrage levert aan FRR, de FRR-gegevens;\n\nj. indien de elektriciteitsproductie-eenheid is aangesloten op een spanningsniveau van\n                                                      1 kV en hoger de beveiligingsgegevens, als bedoeld in artikel 2.37;\n\nk. de geschiktheid van toegang op afstand tot de vermogensschakelaar;\n\nl. indien het een elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D betreft: de gegevens\n                                                      die nodig zijn voor een dynamische simulatie overeenkomstig artikel 15, zesde lid,\n                                                      onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG).\n\n3 De structurele gegevens als bedoeld in het eerste en tweede lid worden verstrekt onder\n                                                vermelding van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter de elektriciteitsproductie-eenheid zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt indien het een aansluiting betreft\n                                                      die meer dan \u00e9\u00e9n overdrachtspunt heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid;\n\nc. de EAN-code van de elektriciteitsproductie-eenheid, als bedoeld in artikel 2.4, negende lid.\n\n4 Het tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing op een aangeslotene die\n                                                beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid die overeenkomstig de criteria van\n                                                artikel 5 van Verordening (EU) 2016/631 als type B, C of D zou worden geclassificeerd\n                                                maar waarop overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631\n                                                (NC RfG), de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie aangesloten op het landelijk\n                                                hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de structurele\n                                                gegevens van die verbruiksinstallatie, te weten:\n\na. het maximaal af te nemen werkzaam vermogen;\n\nb. het maximaal af te nemen of in te voeden blindvermogen;\n\nc. indien actieve blindvermogenscompensatiemiddelen deel uitmaken van de verbruiksinstallatie\n                                                      de karakteristieken van de regeling daarvan;\n\nd. de gegevens van de transformatoren direct gekoppeld aan het overdrachtspunt van de\n                                                      aansluiting van de verbruiksinstallatie, te weten:\n\n1\u00b0. het nominale schijnbare vermogen;\n\n2\u00b0. de nominale spanning aan de primaire zijde;\n\n3\u00b0. de nominale spanning aan de secundaire zijde;\n\n4\u00b0. de nominale kortsluitspanning;\n\n5\u00b0. de nominale koper- of kortsluitverliezen;\n\n6\u00b0. de nominale ijzer- of nullastverliezen;\n\n7\u00b0. de schakelgroep van de wikkelingen;\n\n8\u00b0. de sterpuntsbehandeling, te weten zwevend, hard geaard, geaard via impedantie;\n\n9\u00b0. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten de hoogste\n                                                            trap, de laagste trap, de stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar\n                                                            (online) of spanningsloos instelbaar (offline);\n\ne. de kortsluitbijdrage;\n\nf. de gegevens en modellen van elke verbruiksinstallatie, die nodig zijn voor het uitvoeren\n                                                      van een dynamische simulatie.\n\n2 Indien de verbruiksinstallatie, als bedoeld in het eerste lid, een of meer verbruikseenheden\n                                                omvat die worden gebruikt voor het leveren van vraagsturing, verstrekt de aangeslotene,\n                                                in aanvulling op het eerste lid, per verbruikseenheid onder vermelding van de EAN-code\n                                                van de verbruikseenheid die deelneemt aan vraagsturing, tevens:\n\na. het minimale en maximale werkzame vermogen dat beschikbaar is voor vraagsturing, de\n                                                      bijbehorende tijdsduur en de snelheid waarmee dat vermogen inzetbaar is;\n\nb. het minimale en maximale blindvermogen dat beschikbaar is voor vraagsturing, de bijbehorende\n                                                      tijdsduur en de snelheid waarmee dat blindvermogen inzetbaar is.\n\n3 De structurele gegevens als bedoeld in het eerste en tweede lid worden verstrekt onder\n                                                vermelding van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter de verbruiksinstallatie zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter de verbruiksinstallatie zich bevindt,\n                                                      indien het een aansluiting betreft die meer dan \u00e9\u00e9n overdrachtspunt heeft, als bedoeld\n                                                      in artikel 2.4, vierde lid.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie aangesloten op een distributienet\n                                                verstrekt de netbeheerder de structurele gegevens van die verbruiksinstallatie, te\n                                                weten het maximaal af te nemen werkzaam vermogen.\n\n2 In aanvulling op het eerste lid verstrekt een aangeslotene, die beschikt over een\n                                                verbruiksinstallatie groter dan 100 kW, de structurele gegevens van die verbruiksinstallatie,\n                                                te weten:\n\na. het maximaal af te nemen of in te voeden blindvermogen;\n\nb. de karakteristieken van de regeling van blindvermogen indien dit is ge\u00efnstalleerd;\n\nc. indien de aangeslotene beschikt over direct aan het overdrachtspunt gekoppelde transformatoren,\n                                                      de gegevens van de transformatoren direct gekoppeld aan het overdrachtspunt van de\n                                                      aansluiting van de verbruiksinstallatie, te weten:\n\n1\u00b0. het nominale schijnbare vermogen;\n\n2\u00b0. de nominale spanning aan de primaire zijde;\n\n3\u00b0. de nominale spanning aan de secundaire zijde;\n\n4\u00b0. de nominale kortsluitspanning;\n\n5\u00b0. de nominale koper- of kortsluitverliezen;\n\n6\u00b0. de nominale ijzer- of nullastverliezen;\n\n7\u00b0. de schakelgroep van de wikkelingen;\n\n8\u00b0. de sterpuntsbehandeling, te weten zwevend, hard geaard, geaard via impedantie;\n\n9\u00b0. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten de hoogste\n                                                            trap, de laagste trap, de stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar\n                                                            (online) of spanningsloos instelbaar (offline);\n\nd. de kortsluitbijdrage;\n\ne. de geschiktheid van toegang op afstand tot de vermogensschakelaar.\n\n3 Indien de verbruiksinstallatie als bedoeld in het eerste lid, een of meer verbruikseenheden\n                                                omvat die worden gebruikt voor het leveren van vraagsturing, verstrekt de aangeslotene,\n                                                in aanvulling op het eerste lid, per vraagsturing leverende verbruikseenheid onder\n                                                vermelding van de EAN-code van de verbruikseenheid, de structurele gegevens, te weten:\n\na. het minimale en maximale werkzame vermogen dat beschikbaar is voor vraagsturing, de\n                                                      bijbehorende tijdsduur en de snelheid waarmee dat vermogen inzetbaar is;\n\nb. het minimale en maximale blindvermogen dat beschikbaar is voor vraagsturing, de bijbehorende\n                                                      tijdsduur en de snelheid waarmee dat blindvermogen inzetbaar is.\n\n4 Indien sprake is van vraagsturing door middel van een derde partij als bedoeld in\n                                                artikel 27 tot en met 29 van de verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), draagt de aangeslotene\n                                                er zorg voor dat de derde partij de structurele gegevens kan verstrekken aan de netbeheerder,\n                                                te weten:\n\na. de karakteristieken van de regeling van blindvermogen indien dit is ge\u00efnstalleerd;\n\nb. het structurele minimale en maximale werkzame vermogen dat beschikbaar is voor vraagsturing\n                                                      en de minimale en maximale duur van iedere eventuele vraagsturing binnen een door\n                                                      de regionale netbeheerder en netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gespecificeerde\n                                                      geografische zone.\n\n5 De structurele gegevens als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid worden verstrekt\n                                                onder vermelding van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter de verbruiksinstallatie zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt indien het een aansluiting betreft\n                                                      die meer dan \u00e9\u00e9n overdrachtspunt heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid.\n\n6 De structurele gegevens als bedoeld in het derde en vierde lid worden verstrekt onder\n                                                vermelding van:\n\na. de EAN-code van de verbruikseenheid indien die deelneemt aan vraagsturing.\n\n1 De regionale netbeheerder, waarvan het net is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, van elk afzonderlijk\n                                                station dat direct gekoppeld is aan het landelijk hoogspanningsnet, de structurele\n                                                gegevens, te weten:\n\na. het spanningsniveau van de secundaire zijde van het station;\n\nb. het aantal railsystemen en de onderlinge samenhang ervan;\n\nc. de typegegevens van de schakelaars van de transformatorvelden;\n\nd. de typegegevens van de scheiders van de transformatorvelden;\n\ne. de omvang en het type van de op het station aangesloten stationaire blindvermogenscompensatiemiddelen.\n\n2 De structurele gegevens als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt onder vermelding\n                                                van de naam van het station.\n\n3 De regionale netbeheerder, waarvan het net is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, van elk achter een overdrachtspunt\n                                                van een aansluiting gelegen deelnet, de structurele gegevens, te weten:\n\na. de elektrische karakteristieken van de lijnen en kabels die deel uitmaken van de transformatorvelden;\n\nb. de gegevens van de vermogenstransformatoren, te weten:\n\n1\u00b0. het nominale schijnbare vermogen;\n\n2\u00b0. de nominale spanning aan de primaire zijde;\n\n3\u00b0. de nominale spanning aan de secundaire zijde;\n\n4\u00b0. de nominale kortsluitspanning;\n\n5\u00b0. de nominale koper- of kortsluitverliezen;\n\n6\u00b0. de nominale ijzer- of nullastverliezen;\n\n7\u00b0. de schakelgroep van de wikkelingen;\n\n8\u00b0. de sterpuntsbehandeling, te weten zwevend, hard geaard, geaard via impedantie;\n\n9\u00b0. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten de hoogste\n                                                            trap, de laagste trap, de stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar\n                                                            (online) of spanningsloos instelbaar (offline);\n\nc. van elk achter een overdrachtspunt gelegen deelnet het netmodel bestaande uit:\n\n1\u00b0. de geaggregeerde belasting;\n\n2\u00b0. de geaggregeerde productie per primaire energiebron;\n\n3\u00b0. het invoedend kortsluitvermogen;\n\nd. de gegevens en modellen van elk achter een overdrachtspunt gelegen deelnet, die nodig\n                                                      zijn voor het uitvoeren van een dynamische simulatie.\n\n4 De structurele gegevens als bedoeld in het derde lid worden verstrekt onder vermelding\n                                                van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter het regionale net zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid.\n\n5 Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een beheerder\n                                                van een gesloten distributiesysteem, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van een\n                                                op zijn net aangesloten net van elk afzonderlijk station dat direct gekoppeld is aan\n                                                het net van die netbeheerder de structurele gegevens, te weten:\n\na. het spanningsniveau van de primaire zijde van het station;\n\nb. het aantal railsystemen en de onderlinge samenhang ervan;\n\nc. de typegegevens van de schakelaars van de transformatorvelden;\n\nd. de typegegevens van de scheiders van de transformatorvelden;\n\ne. de omvang en het type van de op het in onderdeel a bedoelde station aangesloten stationaire\n                                                      blindvermogenscompensatiemiddelen.\n\n2 De structurele gegevens als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt onder vermelding\n                                                van de naam van het station.\n\n3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van een\n                                                op zijn net aangesloten net van elk afzonderlijk overdrachtspunt van een aansluiting\n                                                de structurele gegevens, te weten:\n\na. de elektrische karakteristieken van de lijnen en kabels die deel uitmaken van de transformatorvelden;\n\nb. de gegevens van de vermogenstransformatoren, indien deze deel uitmaken van het landelijk\n                                                      hoogspanningsnet, te weten:\n\n1\u00b0. het nominale schijnbare vermogen;\n\n2\u00b0. de nominale spanning aan de primaire zijde;\n\n3\u00b0. de nominale spanning aan de secundaire zijde;\n\n4\u00b0. de nominale kortsluitspanning;\n\n5\u00b0. de nominale koper- of kortsluitverliezen;\n\n6\u00b0. de nominale ijzer- of nullastverliezen;\n\n7\u00b0. de schakelgroep van de wikkelingen;\n\n8\u00b0. de sterpuntsbehandeling, te weten zwevend, hard geaard, geaard via impedantie;\n\n9\u00b0. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten de hoogste\n                                                            trap, de laagste trap, de stapgrootte; de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar\n                                                            (online) of spanningsloos instelbaar (offline);\n\nc. van het achter het overdrachtspunt gelegen landelijk hoogspanningsnet het netmodel,\n                                                      bestaande uit:\n\n1\u00b0. het invoedend kortsluitvermogen (\u00e9\u00e9n- en driefase kortsluitstromen);\n\n2\u00b0. de topologie.\n\n4 De structurele gegevens als bedoeld in het derde lid worden verstrekt onder vermelding\n                                                van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter het regionale net zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid.\n\n1 Netbeheerders van onderling gekoppelde distributienetten bepalen in onderling overleg\n                                                en verstrekken vervolgens elkaar, van elk afzonderlijk station waarin de netten worden\n                                                gekoppeld, de uit te wisselen structurele gegevens, te weten:\n\na. het spanningsniveau van de secundaire zijde van het station;\n\nb. het aantal railsystemen en de onderlinge samenhang ervan;\n\nc. de typegegevens van de schakelaars van de transformatorvelden;\n\nd. de typegegevens van de scheiders van de transformatorvelden;\n\ne. de omvang en het type van de op het in onderdeel a bedoelde station aangesloten stationaire\n                                                      blindvermogenscompensatiemiddelen.\n\n2 De structurele gegevens als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt onder vermelding\n                                                van de naam van het station.\n\n3 Netbeheerders van onderling gekoppelde distributienetten bepalen in onderling overleg\n                                                en verstrekken vervolgens elkaar, van elk achter een overdrachtspunt van een aansluiting\n                                                gelegen deelnet, de uit te wisselen structurele gegevens, te weten:\n\na. de elektrische karakteristieken van de lijnen en kabels die deel uitmaken van de transformatorvelden;\n\nb. de gegevens van de vermogenstransformatoren, indien aanwezig, te weten:\n\n1\u00b0. het nominale schijnbare vermogen;\n\n2\u00b0. de nominale spanning aan de primaire zijde;\n\n3\u00b0. de nominale spanning aan de secundaire zijde;\n\n4\u00b0. de nominale kortsluitspanning;\n\n5\u00b0. de nominale koper- of kortsluitverliezen;\n\n6\u00b0. de nominale ijzer- of nullastverliezen;\n\n7\u00b0. de schakelgroep van de wikkelingen;\n\n8\u00b0. de sterpuntsbehandeling, te weten zwevend, hard geaard, geaard via impedantie;\n\n9\u00b0. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten de hoogste\n                                                            trap, de laagste trap, de stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar\n                                                            (online) of spanningsloos instelbaar (offline);\n\nc. van het achter het overdrachtspunt gelegen deelnet het netmodel bestaande uit:\n\n1\u00b0. de geaggregeerde belasting (geldt alleen voor \u2018van onderliggend net, naar bovenliggend\n                                                            net\u2019);\n\n2\u00b0. de geaggregeerde productie per primaire energiebron (geldt alleen voor \u2018van onderliggend\n                                                            net, naar bovenliggend net\u2019);\n\n3\u00b0. het invoedend kortsluitvermogen;\n\n4\u00b0. de topologie en de standaard schakeltoestand.\n\n4 De structurele gegevens als bedoeld in het derde lid worden verstrekt onder vermelding\n                                                van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter het regionale net zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid.\n\n5 Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een beheerder\n                                                van een gesloten distributiesysteem, aangesloten op een distributienet.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem of een DC-aangesloten power park\n                                                module, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, verstrekt de netbeheerder van\n                                                het landelijk hoogspanningsnet de structurele gegevens van dat HVDC-systeem of die\n                                                DC-aangesloten power park module, te weten:\n\na. de maximale HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen of de maximumcapaciteit;\n\nb. het minimale en maximale af te geven en op te nemen werkzaam vermogen en de maximale\n                                                      regelsnelheid;\n\nc. de minimale en maximale regelcapaciteit en de maximale regelsnelheid voor spanning\n                                                      en blindvermogen;\n\nd. indien van toepassing: de prioritering van de operationele modus voor werkzaam vermogen\n                                                      of blindvermogen;\n\ne. de topologie, componentwaarden en regeling van filters en filterbatterijen;\n\nf. de topologie, componentwaarden en regeling van compensatie van reactief vermogen;\n\ng. de frequentieresponsiecapaciteit;\n\nh. de gegevens en modellen die nodig zijn voor het uitvoeren van een dynamische simulatie,\n                                                      als genoemd in artikel 6.27;\n\ni. de gegevens ten behoeve van kortsluitberekening, als bedoeld in artikel 6.8, 6.14 en 6.15 alsmede de verhouding tussen de kortsluitstroom en de nominale stroom;\n\nj. de gegevens van de beveiligingsapparaten en -instellingen, als bedoeld in artikel 6.22.\n\nk. de transformatorgegevens, te weten:\n\n1\u00b0. het nominale schijnbare vermogen;\n\n2\u00b0. de nominale spanning aan de primaire zijde;\n\n3\u00b0. de nominale spanning aan de secundaire zijde;\n\n4\u00b0. de nominale kortsluitspanning;\n\n5\u00b0. de nominale koper- of kortsluitverliezen;\n\n6\u00b0. de nominale ijzer- of nullastverliezen;\n\n7\u00b0. de schakelgroep van de wikkelingen;\n\n8\u00b0. de sterpuntsbehandeling, te weten: zwevend, hard geaard, geaard via impedantie;\n\n9\u00b0. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten: de hoogste\n                                                            trap, de laagste trap, de stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar\n                                                            (online) of spanningsloos instelbaar (offline).\n\n2 De structurele gegevens, zoals bedoeld in het eerste lid, worden verstrekt onder vermelding\n                                                van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter dat HVDC-systeem of die DC-aangesloten power park module zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter dat HVDC-systeem of die DC-aangesloten\n                                                      power park module zich bevindt, indien het een aansluiting betreft die meer dan \u00e9\u00e9n\n                                                      overdrachtspunt heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid.\n\n1 De gegevens als bedoeld in artikel 13.1 tot en met 13.4, worden geactualiseerd, overeenkomstig de termijnen, te weten:\n\na. halfjaarlijks uiterlijk op 1\u00a0april en op 1\u00a0oktober;\n\nb. uiterlijk drie maanden voor de inbedrijfname van een nieuwe of gewijzigde elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      of verbruiksinstallatie of van wijziging in de karakteristieken van een elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      of verbruiksinstallatie.\n\n2 De gegevens als bedoeld in artikel 13.5 en 13.8 worden geactualiseerd, overeenkomstig de termijnen:\n\na. halfjaarlijks, uiterlijk op 1\u00a0april en op 1\u00a0oktober;\n\nb. uiterlijk zes maanden voor de inbedrijfname van een nieuw netelement of van een wijziging\n                                                      in de karakteristieken van een netelement;\n\nc. zo spoedig mogelijk indien sprake is van een wijziging van de observatiezone voor\n                                                      zover het gegevens betreft die door deze wijziging van de observatiezone geraakt worden\n                                                      of indien een fout in de eerder aangeleverde gegevens wordt geconstateerd.\n\n3 De gegevens als bedoeld in artikel 13.6 en 13.7, worden geactualiseerd:\n\na. jaarlijks uiterlijk op 1\u00a0april;\n\nb. uiterlijk zes maanden voor de inbedrijfname van een nieuw netelement of van een wijziging\n                                                      in de karakteristieken van een netelement.\n\nWaar in deze paragraaf sprake is van een grenswaarde van 1\u00a0MW, kan de netbeheerder\n                                          per bepaling een hogere grenswaarde vaststellen.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten\n                                                op het landelijk hoogspanningsnet, verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                desgewenst via zijn BRP de plannings- en prognosegegevens van die elektriciteitsproductie-eenheid,\n                                                te weten:\n\na. de niet-beschikbaarheidsplanning van de elektriciteitsproductie-eenheid;\n\nb. de geplande niet-beschikbaarheid van de aansluiting waarachter de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      zich bevindt;\n\nc. de test-profielen;\n\nd. de beperkingen van de beschikbaarheid van het werkzaam vermogen ten opzichte van de\n                                                      maximumcapaciteit;\n\ne. de prognose van de hoeveelheid op het net in te voeden werkzaam vermogen;\n\nf. de eventuele beperkingen in de regelcapaciteit voor blindvermogen.\n\n2 De gegevens als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt onder vermelding van\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter de elektriciteitsproductie-eenheid zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van de elektriciteitsproductie-eenheid, als bedoeld in artikel 2.4, negende lid.\n\n3 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b, d, e, en f, wordt jaarlijks,\n                                                uiterlijk op 1\u00a0april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar ter\n                                                beschikking gesteld, met inachtneming van het volgende:\n\na. van tijdens de zichtperiode nieuw in bedrijf te nemen elektriciteitsproductie-eenheden\n                                                      tevens de verwachte datum van inbedrijfname;\n\nb. van tijdens de zichtperiode te amoveren elektriciteitsproductie-eenheden tevens de\n                                                      verwachte datum van amovering;\n\nc. de in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde planning, in de vorm van het verwachte\n                                                      draaiplan in tijdsperioden van minimaal \u00e9\u00e9n week, voorzien van een aanduiding hoe\n                                                      de elektriciteitsproductie-eenheid zal draaien, zoals:\n\n1\u00b0. basislast;\n\n2\u00b0. middenlast;\n\n3\u00b0. pieklast;\n\n4\u00b0. niet regelbaar vermogen;\n\n5\u00b0. draaiende reserve / regeleenheid;\n\n6\u00b0. stilstaande reserve;\n\n7\u00b0. stilstand.\n\n4 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, wordt jaarlijks, uiterlijk\n                                                op 1\u00a0april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende drie jaar ter beschikking\n                                                gesteld overeenkomstig de specificaties uit artikel 15, eerste lid, van de Verordening\n                                                (EU) 543/2013. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet draagt zo nodig\n                                                zorg voor het doorgeven van deze gegevens aan het platform als bedoeld in artikel\n                                                3 van de Verordening (EU) 543/2013.\n\n5 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met f, wordt jaarlijks,\n                                                uiterlijk op 1\u00a0april, een zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter beschikking\n                                                gesteld.\n\n6 Tenzij anders overeengekomen, maken de gegevens bedoeld in het vierde en vijfde lid,\n                                                deel uit van de gegevens in het tweede lid.\n\n7 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met f, worden wijzigingen\n                                                ten opzichte van de gegevens, ter beschikking gesteld overeenkomstig het vijfde lid,\n                                                maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de komende maand ter beschikking\n                                                gesteld.\n\n8 De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met f, worden dagelijks,\n                                                uiterlijk om 15:30 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit\n                                                een prognose van de gemiddelde MW-waarde per kwartier.\n\n9 Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het achtste lid ter beschikking gestelde\n                                                prognose van de hoeveelheid op het net in te voeden werkzaam vermogen, worden direct\n                                                na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                ter beschikking gesteld, in geval van een elektriciteitsproductie-eenheid met een\n                                                maximumcapaciteit:\n\na. groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van de maximumcapaciteit;\n\nb. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10 MW.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten\n                                                op een distributienet verstrekt de netbeheerder de plannings- en prognosegegevens,\n                                                te weten:\n\na. de niet-beschikbaarheidsplanning van de elektriciteitsproductie-eenheid;\n\nb. de geplande niet-beschikbaarheid van de aansluiting waarachter de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      zich bevindt;\n\nc. de test-profielen;\n\nd. de beperkingen van de beschikbaarheid van het werkzaam vermogen ten opzichte van de\n                                                      maximumcapaciteit;\n\ne. de prognose van de hoeveelheid op het net in te voeden werkzaam vermogen;\n\nf. de eventuele beperkingen in de regelcapaciteit voor blindvermogen.\n\n2 De gegevens als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt onder vermelding van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter de elektriciteitsproductie-eenheid zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van de elektriciteitsproductie-eenheid, als bedoeld in artikel 2.4, negende lid.\n\n3 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b, d, e en f, over elektriciteitsproductie-eenheden\n                                                groter dan of gelijk aan 1\u00a0MW wordt jaarlijks, desgewenst door zijn BRP, uiterlijk\n                                                op 1\u00a0april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar ter beschikking\n                                                gesteld, met inachtneming van het volgende:\n\na. van tijdens de zichtperiode nieuw in bedrijf te nemen elektriciteitsproductie-eenheden\n                                                      tevens de verwachte datum van inbedrijfname;\n\nb. van tijdens de zichtperiode te amoveren elektriciteitsproductie-eenheden tevens de\n                                                      verwachte datum van amovering;\n\nc. de in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde planning, van elektriciteitsproductie-eenheden\n                                                      die zijn aangesloten op een spanningsniveau op een net met een spanningsniveau van\n                                                      10kV-niveau of hoger, in de vorm van het verwachte draaiplan in tijdsperioden van\n                                                      minimaal \u00e9\u00e9n week, voorzien van een aanduiding hoe de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                      zal draaien, zoals:\n\n1\u00b0. basislast;\n\n2\u00b0. middenlast;\n\n3\u00b0. pieklast;\n\n4\u00b0. niet regelbaar vermogen;\n\n5\u00b0. draaiende reserve / regeleenheid;\n\n6\u00b0. stilstaande reserve;\n\n7\u00b0. stilstand.\n\n4 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, wordt jaarlijks,\n                                                uiterlijk op 1\u00a0april:\n\na. voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit kleiner dan 1\u00a0MW,\n                                                      door de BRP\u2019s, op de door de netbeheerder vastgestelde verzamelpunten, geaggregeerd,\n                                                      een zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter beschikking gesteld;\n\nb. voor elektriciteitsproductie-eenheden groter dan of gelijk aan 1\u00a0MW, desgewenst door\n                                                      zijn BRP, een zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter beschikking gesteld.\n\n5 Tenzij anders overeengekomen, maken de gegevens, voor elektriciteitsproductie-eenheden\n                                                met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 1 MW, dan wel een hogere door de\n                                                netbeheerder te bepalen maximumcapaciteit, bedoeld in het vierde lid, deel uit van\n                                                de gegevens in het derde lid.\n\n6 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, worden wijzigingen\n                                                ten opzichte van de gegevens, ter beschikking gesteld overeenkomstig het vierde lid,\n\na. voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit kleiner dan 1\u00a0MW door\n                                                      de BRP\u2019s, op de door de netbeheerder vastgestelde verzamelpunten, geaggregeerd, maandelijks,\n                                                      uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de komende maand ter beschikking gesteld;\n\nb. voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk\n                                                      aan 1\u00a0MW, desgewenst door zijn BRP, maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de\n                                                      maand, voor de komende maand ter beschikking gesteld.\n\n7 De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, worden dagelijks,\n                                                uiterlijk om 14:30 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit\n                                                een prognose van de gemiddelde MW-waarde per kwartier, te weten:\n\na. voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit kleiner dan 1\u00a0MW,\n                                                      door de BRP\u2019s, op de door de netbeheerder vastgestelde verzamelpunten, geaggregeerd;\n\nb. voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk\n                                                      aan 1\u00a0MW, desgewenst door zijn BRP.\n\n8 Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het zevende lid ter beschikking gestelde\n                                                prognose van de hoeveelheid op het net in te voeden werkzaam vermogen, worden direct\n                                                na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder ter beschikking gesteld,\n                                                in geval van een elektriciteitsproductie-eenheid met een maximumcapaciteit:\n\na. groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van de maximumcapaciteit;\n\nb. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10 MW.\n\n9 In geval van een elektriciteitsproductie-eenheid met een maximumcapaciteit van 100\n                                                MW of groter, wordt van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b,\n                                                jaarlijks, uiterlijk op 1\u00a0april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende drie\n                                                jaar ter beschikking gesteld overeenkomstig de specificaties uit artikel 15, eerste\n                                                lid, van de Verordening (EU) 543/2013. De netbeheerder draagt zo nodig zorg voor het\n                                                doorgeven van deze gegevens aan het platform als bedoeld in artikel 3 van de Verordening\n                                                (EU) 543/2013.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie aangesloten op het landelijk\n                                                hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, desgewenst\n                                                via zijn BRP, de plannings- en prognosegegevens, te weten:\n\na. de niet-beschikbaarheidsplanning van de verbruiksinstallatie;\n\nb. de prognose van de hoeveelheid van het net af te nemen werkzaam vermogen en blindvermogen;\n\nc. indien de verbruiksinstallatie \u00e9\u00e9n of meer verbruikseenheden omvat die deelnemen aan\n                                                      vraagsturing, per vraagsturing leverende verbruikseenheid: de beperkingen van de beschikbaarheid\n                                                      van het werkzaam vermogen ten behoeve van vraagsturing.\n\n2 De gegevens als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt onder vermelding van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter de verbruiksinstallatie zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter die verbruiksinstallatie zich bevindt,\n                                                      indien het een aansluiting betreft die meer dan \u00e9\u00e9n overdrachtspunt heeft, als bedoeld\n                                                      in artikel 2.4, vierde lid;\n\nc. indien de verbruiksinstallatie een verbruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing:\n                                                      de EAN-code van deze verbruikseenheid.\n\n3 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt jaarlijks, uiterlijk\n                                                op 1\u00a0april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar ter beschikking\n                                                gesteld, inhoudende:\n\na. de ontwikkeling op jaarbasis;\n\nb. de beschrijving van het belastingpatroon;\n\nc. de verwachte trendbreuken.\n\n4 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en, indien de verbruiksinstallatie\n                                                een verbruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing tevens onderdeel c, wordt\n                                                jaarlijks, uiterlijk op 1\u00a0april, een zo goed mogelijke schatting voor het komende\n                                                jaar ter beschikking gesteld.\n\n5 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en, indien de verbruiksinstallatie\n                                                een verbruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing tevens onderdeel c, worden\n                                                wijzigingen ten opzichte van de gegevens, die ter beschikking gesteld zijn overeenkomstig\n                                                het vierde lid, maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de komende\n                                                maand ter beschikking gesteld.\n\n6 De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en, indien de verbruiksinstallatie\n                                                een verbruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing tevens onderdeel c, worden\n                                                dagelijks, uiterlijk om 15:30 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan\n                                                uit een prognose van de gemiddelde MW-waarde per kwartier.\n\n7 Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het zesde lid ter beschikking gestelde\n                                                prognose van de hoeveelheid van het net af te nemen werkzaam vermogen, worden direct\n                                                na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                ter beschikking gesteld, in geval van een verbruiksinstallatie met een maximaal af\n                                                te nemen werkzaam vermogen:\n\na. groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van het maximaal\n                                                      van het net af te nemen werkzaam vermogen;\n\nb. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10\u00a0MW.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie aangesloten op een distributienet\n                                                verstrekt de netbeheerder, desgewenst via zijn BRP, de plannings- en prognosegegevens,\n                                                te weten:\n\na. de niet-beschikbaarheidsplanning van de verbruiksinstallatie;\n\nb. de prognose van de hoeveelheid van het net af te nemen werkzaam vermogen en blindvermogen;\n\nc. indien de verbruiksinstallatie \u00e9\u00e9n of meer verbruikseenheden omvat die deelnemen aan\n                                                      vraagsturing, per vraagsturing leverende verbruikseenheid: de beperkingen van de beschikbaarheid\n                                                      van het werkzaam vermogen ten behoeve van vraagsturing.\n\n2 De gegevens als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt onder vermelding van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter de verbruiksinstallatie zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter die verbruiksinstallatie zich bevindt,\n                                                      indien het een aansluiting betreft die meer dan \u00e9\u00e9n overdrachtspunt heeft, als bedoeld\n                                                      in artikel 2.4, vierde lid;\n\nc. indien de verbruiksinstallatie een verbruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing,\n                                                      de EAN-code van deze verbruikseenheid.\n\n3 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b, ten aanzien van verbruikers,\n                                                aangesloten op een spanningsniveau van 10\u00a0kV en hoger, met een gecontracteerd en beschikbaar\n                                                gesteld vermogen groter dan of gelijk aan 1\u00a0MW, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1\u00a0april,\n                                                een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar ter beschikking gesteld,\n                                                inhoudende:\n\na. de ontwikkeling op jaarbasis;\n\nb. de beschrijving van het belastingpatroon;\n\nc. de verwachte trendbreuken.\n\n4 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en, indien de verbruiksinstallatie\n                                                een verbruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing tevens onderdeel c, wordt\n                                                jaarlijks, uiterlijk op 1\u00a0april:\n\na. voor verbruiksinstallaties kleiner dan 1 MW, door de BRP\u2019s, op de door de netbeheerder\n                                                      vastgestelde verzamelpunten, geaggregeerd, een zo goed mogelijke schatting voor het\n                                                      komende jaar ter beschikking gesteld;\n\nb. voor verbruiksinstallaties groter dan of gelijk aan 1\u00a0MW, desgewenst door zijn BRP,\n                                                      een zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter beschikking gesteld.\n\n5 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en, indien de verbruiksinstallatie\n                                                een verbruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing tevens onderdeel c, worden\n                                                wijzigingen ten opzichte van de gegevens, overeenkomstig het vierde lid:\n\na. voor verbruiksinstallaties kleiner dan 1 MW, door de BRP\u2019s, op de door de netbeheerder\n                                                      vastgestelde verzamelpunten, geaggregeerd, maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag\n                                                      van de maand, voor de komende maand ter beschikking gesteld;\n\nb. voor verbruiksinstallaties groter dan of gelijk aan 1\u00a0MW, desgewenst door zijn BRP,\n                                                      maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de komende maand ter beschikking\n                                                      gesteld.\n\n6 De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en, indien de verbruiksinstallatie\n                                                een verbruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing tevens onderdeel c, worden\n                                                dagelijks, uiterlijk om 14:30 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan\n                                                uit een prognose van de gemiddelde MW-waarde per kwartier, te weten:\n\na. voor verbruiksinstallaties kleiner dan 1 MW, door de BRP\u2019s, op de door de netbeheerder\n                                                      vastgestelde verzamelpunten, geaggregeerd;\n\nb. voor verbruiksinstallaties groter dan of gelijk aan 1\u00a0MW, desgewenst door zijn BRP.\n\n7 Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het zesde lid ter beschikking gestelde\n                                                prognose van de hoeveelheid van het net af te nemen werkzaam vermogen, worden direct\n                                                na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder ter beschikking gesteld,\n                                                in geval van een verbruiksinstallatie met een maximaal af te nemen werkzaam vermogen:\n\na. groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van het maximaal\n                                                      van het net af te nemen werkzaam vermogen;\n\nb. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10 MW.\n\n1 De netbeheerder waarvan een distributienet is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de plannings- en prognosegegevens\n                                                van:\n\na. de ontwikkeling van de wintermaxima, de zomermaxima en de dalbelasting op jaarbasis;\n\nb. een beschrijving van het belastingpatroon (bijvoorbeeld standaard dagcurve voor een\n                                                      werkdag, zaterdag en zondag);\n\nc. de revisieplanning van de elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 60 MW, die zijn\n                                                      aangesloten op het betreffende net;\n\nd. het samengestelde draaiplan van de elektriciteitsproductie-eenheden, die zijn aangesloten\n                                                      op het betreffende net;\n\ne. de geaggregeerde belasting;\n\nf. de geaggregeerde productie per primaire energiebron;\n\ng. het blindvermogen met richting.\n\n2 Van de gegevens als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a tot en met g, wordt jaarlijks,\n                                                uiterlijk op 1\u00a0april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar ter\n                                                beschikking gesteld.\n\n3 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdeel e tot en met g. wordt jaarlijks,\n                                                uiterlijk op 1\u00a0april, een zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter beschikking\n                                                gesteld.\n\n4 De gegevens als bedoeld in het tweede en derde lid worden verstrekt van elk afzonderlijk\n                                                station dat direct gekoppeld is aan het landelijk hoogspanningsnet, onder vermelding\n                                                van:\n\na. de naam van het station.\n\n5 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdeel e tot en met g, wordt maandelijks,\n                                                uiterlijk op de vijfde dag van de maand, een zo goed mogelijke schatting voor de komende\n                                                maand ter beschikking gesteld.\n\n6 De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdeel e tot en met g, worden dagelijks,\n                                                uiterlijk om 15:30 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit\n                                                een prognose van de gemiddelde MW-waarde en Mvar-waarde per kwartier.\n\n7 Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het zesde lid ter beschikking gestelde\n                                                prognose van de hoeveelheid met het net uit te wisselen werkzaam vermogen, worden\n                                                direct na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet ter beschikking gesteld, in geval van een maximaal met het net uit\n                                                te wisselen werkzaam vermogen:\n\na. groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van de maximaal\n                                                      met het net uit te wisselen werkzaam vermogen;\n\nb. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10 MW.\n\n8 De gegevens als bedoeld in het vijfde tot en met zevende lid worden verstrekt van\n                                                elk afzonderlijk overdrachtspunt van de aansluiting van elk afzonderlijk distributienet,\n                                                onder vermelding van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter het distributienet zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid.\n\n9 Het eerste tot en met achtste lid zijn van overeenkomstige toepassing op een beheerder\n                                                van een gesloten distributiesysteem, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                waarbij:\n\na. tussen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de desbetreffende beheerder\n                                                      van een gesloten distributiesysteem kan worden overeengekomen om op onderdelen af\n                                                      te wijken van het eerste tot en met het achtste lid;\n\nb. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een verzoek van een beheerder van\n                                                      een gesloten distributiesysteem tot een andere overeenkomst niet op onredelijke gronden\n                                                      zal weigeren;\n\nc. de overeenkomst als bedoeld in onderdeel b wordt vastgelegd in de aansluit-en transport-overeenkomst;\n\nd. de gegevens, bedoeld in het eerste tot en met het achtste lid, op verzoek van de beheerder\n                                                      van het gesloten distributiesysteem worden aangeleverd door zijn BRP of indien het\n                                                      een beheerder van een gesloten distributiesysteem betreft als bedoeld in artikel 5.8. door de partij die in opdracht van de beheerder van het gesloten distributiesysteem\n                                                      namens hem deelneemt aan het elektronisch berichtenverkeer als bedoeld in paragraaf 13.5.\n\n1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van een\n                                                op zijn net aangesloten net van elk afzonderlijk overdrachtspunt van een aansluiting\n                                                de plannings- en prognosegegevens gegevens, van het achter het overdrachtspunt gelegen\n                                                landelijk hoogspanningsnet, te weten:\n\na. de topologie;\n\nb. de voorziene niet beschikbaarheidsplanning;\n\nc. indien de drempelwaarde als bedoeld in artikel 14, zesde lid, van de Verordening (EU)\n                                                      2016/1388 (NC DCC) overschreden wordt: het invoedend kortsluitvermogen (\u00e9\u00e9n- en driefase\n                                                      kortsluitstromen).\n\n2 De gegevens als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt onder vermelding van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter de verbruiksinstallatie zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid.\n\n3 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1\u00a0april,\n                                                een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar ter beschikking gesteld.\n\n4 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, worden wijzigingen ten opzichte van de\n                                                gegevens, ter beschikking gesteld overeenkomstig het tweede lid, maandelijks, uiterlijk\n                                                op de vijfde dag van de maand, voor de komende maand ter beschikking gesteld.\n\n5 De gegevens bedoeld in het eerste lid, worden wekelijks, uiterlijk op woensdag voor\n                                                de komende week ter beschikking gesteld.\n\n6 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, worden wijzigingen ten opzichte van de\n                                                gegevens, ter beschikking gesteld overeenkomstig het vijfde lid, dagelijks, uiterlijk\n                                                om 09.00 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld.\n\n7 Het eerste lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing op aangeslotenen die\n                                                beschikken over een elektriciteitsproductie-eenheid, een verbruiksinstallatie of een\n                                                gesloten distributiesysteem aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet.\n\n1 Netbeheerders van onderling gekoppelde distributienetten bepalen in onderling overleg\n                                                en verstrekken vervolgens elkaar, van elk afzonderlijk station waarin de netten worden\n                                                gekoppeld, de uit te wisselen plannings- en prognosegegevens, jaarlijks, uiterlijk\n                                                op 1\u00a0april, inhoudende een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar,\n                                                van:\n\na. de ontwikkeling van de wintermaxima, de zomermaxima en de dalbelasting op jaarbasis;\n\nb. een beschrijving van het belastingpatroon (bijvoorbeeld standaard dagcurve voor een\n                                                      werkdag, zaterdag en zondag);\n\nc. de verdeling over de overdrachtspunten op de relevante stations;\n\nd. de revisieplanning van de elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 60 MW, die zijn\n                                                      aangesloten op het betreffende net;\n\ne. het samengestelde draaiplan van de elektriciteitsproductie-eenheden, die zijn aangesloten\n                                                      op het betreffende net.\n\n2 De gegevens als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt onder vermelding van:\n\na. de naam van het station.\n\n3 Netbeheerders van onderling gekoppelde distributienetten bepalen in onderling overleg\n                                                en verstrekken vervolgens elkaar, van elk achter een overdrachtspunt van een aansluiting\n                                                gelegen deelnet, de plannings- en prognosegegevens van het achter dat overdrachtspunt\n                                                gelegen deelnet, te weten:\n\na. de geaggregeerde belasting (geldt alleen voor 'van onderliggend net, naar bovenliggend\n                                                      net');\n\nb. de geaggregeerde productie per primaire energiebron (geldt alleen voor 'van onderliggend\n                                                      net, naar bovenliggend net');\n\nc. het blindvermogen met richting.\n\n4 De gegevens als bedoeld in het derde lid worden verstrekt onder vermelding van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter het distributienet zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid.\n\n5 Van de gegevens bedoeld in het derde lid, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1\u00a0april, een\n                                                zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter beschikking gesteld.\n\n6 Van de gegevens bedoeld in het derde lid, worden wijzigingen ten opzichte van de gegevens,\n                                                ter beschikking gesteld overeenkomstig het vijfde lid, maandelijks, uiterlijk op de\n                                                vijfde dag van de maand, voor de komende maand ter beschikking gesteld.\n\n7 De gegevens bedoeld in het derde lid, worden dagelijks, uiterlijk om 15:00 uur voor\n                                                de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde\n                                                MW-waarde en Mvar-waarde per kwartier.\n\n8 Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het zevende lid ter beschikking gestelde\n                                                prognose van de hoeveelheid met het net uit te wisselen werkzaam vermogen, worden\n                                                direct na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder ter beschikking\n                                                gesteld, in geval van een maximaal met het net uit te wisselen werkzaam vermogen:\n\na. groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van het maximaal\n                                                      met het net uit te wisselen werkzaam vermogen;\n\nb. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10\u00a0MW.\n\n9 Het eerste tot en met achtste lid zijn van overeenkomstige toepassing op een beheerder\n                                                van een gesloten distributiesysteem, aangesloten op een distributienet, waarbij:\n\na. tussen de netbeheerder van dat distributienet en de desbetreffende beheerder van een\n                                                      gesloten distributiesysteem kan worden overeengekomen om op onderdelen af te wijken\n                                                      van het eerste tot en met het achtste lid;\n\nb. de netbeheerder van het desbetreffende distributienet een verzoek van een beheerder\n                                                      van een gesloten distributiesysteem tot een andere overeenkomst niet op onredelijke\n                                                      gronden zal weigeren;\n\nc. de overeenkomst als bedoeld in onderdeel b wordt vastgelegd in de aansluit-en transportovereenkomst;\n\nd. de gegevens als bedoeld in het eerste tot en met het achtste lid op verzoek van de\n                                                      beheerder van het gesloten distributiesysteem worden aangeleverd door zijn BRP of,\n                                                      indien het een beheerder van een gesloten distributiesysteem betreft als bedoeld in\n                                                      artikel 5.8 door de partij die in opdracht van de beheerder van het gesloten distributiesysteem\n                                                      namens hem deelneemt aan het elektronisch berichtenverkeer als bedoeld in paragraaf 13.5.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem of een DC-aangesloten power park\n                                                module, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, verstrekt de netbeheerder van\n                                                het landelijk hoogspanningsnet, desgewenst via zijn BRP, de plannings- en prognosegegevens\n                                                van dat HVDC-systeem of die DC-aangesloten power park module, te weten:\n\na. de niet-beschikbaarheidsplanning van het HVDC-systeem of de DC-aangesloten power park\n                                                      module;\n\nb. de geplande niet-beschikbaarheid van de aansluiting waarachter het HVDC-systeem of\n                                                      de DC-aangesloten power park module zich bevindt;\n\nc. de test-profielen;\n\nd. de beperkingen van de beschikbaarheid van het werkzaam vermogen ten opzichte van de\n                                                      maximale HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen of de maximumcapaciteit;\n\ne. de prognose van de hoeveelheid op het net in te voeden of van het net af te nemen\n                                                      werkzaam vermogen;\n\nf. de eventuele beperkingen in de regelcapaciteit voor blindvermogen.\n\n2 De plannings- en prognosegegevens, bedoeld in het eerste lid, worden verstrekt onder\n                                                vermelding van:\n\na. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter dat HVDC-systeem of die DC-aangesloten power park module zich bevindt;\n\nb. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter dat HVDC-systeem of die DC-aangesloten\n                                                      power park module zich bevindt, indien het een aansluiting betreft die meer dan \u00e9\u00e9n\n                                                      overdrachtspunt heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid.\n\n3 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b, d, e en f, wordt jaarlijks,\n                                                uiterlijk op 1\u00a0april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar ter\n                                                beschikking gesteld, met inachtneming van het volgende:\n\na. van tijdens de zichtperiode nieuw in bedrijf te nemen HVDC-systemen of DC-aangesloten\n                                                      power park modules tevens de verwachte datum van inbedrijfname;\n\nb. van tijdens de zichtperiode te amoveren HVDC-systemen of DC-aangesloten power park\n                                                      modules tevens de verwachte datum van amovering.\n\n4 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, wordt jaarlijks, uiterlijk\n                                                op 1\u00a0april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende drie jaar ter beschikking\n                                                gesteld overeenkomstig de specificaties uit artikel 9, eerste lid, van de Verordening\n                                                (EU) 543/2013.\n\n5 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, wordt jaarlijks,\n                                                uiterlijk op 1\u00a0april, een zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter beschikking\n                                                gesteld.\n\n6 Tenzij anders overeengekomen, maken de gegevens bedoeld in het vierde en vijfde lid,\n                                                deel uit van de gegevens in het derde lid.\n\n7 Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, worden wijzigingen\n                                                ten opzichte van de gegevens, ter beschikking gesteld overeenkomstig het vijfde lid,\n                                                maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de komende maand ter beschikking\n                                                gesteld.\n\n8 De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, worden dagelijks,\n                                                uiterlijk om 15:30 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit\n                                                een prognose van de gemiddelde MW-waarde per kwartier.\n\n9 Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het achtste lid ter beschikking gestelde\n                                                prognose van de hoeveelheid op het net in te voeden of van het net af te nemen werkzaam\n                                                vermogen, worden direct na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet ter beschikking gesteld als de wijziging groter\n                                                is dan 10 MW.\n\nDe netbeheerder publiceert dagelijks een wekelijks voortschrijdend totaal van de prognoses\n                                          en de daadwerkelijke transporten per deelnet op zijn website.\n\nWaar in deze paragraaf sprake is van een grenswaarde van 1\u00a0MW, kan de netbeheerder\n                                          per bepaling een hogere grenswaarde vaststellen.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten\n                                                op het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                van elk afzonderlijk overdrachtspunt van een aansluiting waarachter zich een elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                bevindt, de realtimegegevens, te weten:\n\na. de standmeldingen van de vermogensschakelaars behorend bij het overdrachtspunt van\n                                                      de aansluiting;\n\nb. de richting en grootte van het uitgewisseld werkzaam vermogen en blindvermogen;\n\nc. het spanningsniveau.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt aan de aangeslotene die beschikt\n                                                over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet\n                                                de volgende realtimegegevens ter beschikking:\n\na. standmeldingen van de vermogensschakelaars en spanning- en stroommetingen die voor\n                                                      een adequate beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid bij storingen vanuit\n                                                      het net noodzakelijk zijn;\n\nb. standmeldingen van de vermogensschakelaars zodat op een juiste wijze gesignaleerd\n                                                      kan worden of de elektriciteitsproductie-eenheid met het net is verbonden.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid met een maximumcapaciteit\n                                                groter dan of gelijk aan 1\u00a0MW aangesloten op een distributienet verstrekt de netbeheerder,\n                                                van elk afzonderlijk overdrachtspunt van een aansluiting waarachter zich die elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                bevindt, de realtimegegevens, te weten:\n\na. de standmeldingen van de vermogensschakelaars;\n\nb. de stroomsterkte;\n\nc. de richting en de grootte van het werkzaam vermogen en het blindvermogen; en\n\nd. het spanningsniveau.\n\n2 De regionale netbeheerder stelt aan de aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 1 MW aangesloten op het regionale\n                                                net de volgende realtimegegevens ter beschikking:\n\na. standmeldingen van de vermogenschakelaars en spanning- en stroommetingen die voor\n                                                      een adequate beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid bij storingen vanuit\n                                                      het net noodzakelijk zijn;\n\nb. standmeldingen van de vermogenschakelaars zodat op een juiste wijze gesignaleerd kan\n                                                      worden of de elektriciteitsproductie-eenheid met het net is verbonden.\n\nEen aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie aangesloten op het landelijk\n                                          hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, van\n                                          elk afzonderlijk overdrachtspunt van de aansluiting waarachter zich die verbruiksinstallatie\n                                          bevindt, de realtimegegevens, te weten:\n\na. de standmeldingen van de vermogensschakelaars behorend bij het overdrachtspunt van\n                                                de aansluiting;\n\nb. de richting en de grootte van het werkzaam vermogen en het blindvermogen; en\n\nc. de minimale en maximale inperking van het vermogen.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie, aangesloten op een distributienet\n                                                met een gecontracteerd transportvermogen groter dan of gelijk aan 1 MW verstrekt,\n                                                indien de verbruiksinstallatie een verbruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing,\n                                                aan de regionale netbeheerder, van elk afzonderlijk overdrachtspunt van de aansluiting\n                                                waarachter zich de verbruiksinstallatie bevindt, de realtimegegevens, te weten:\n\na. de standmeldingen van de vermogensschakelaars behorend bij het overdrachtspunt van\n                                                      de aansluiting;\n\nb. de richting en de grootte van het werkzaam vermogen en het blindvermogen; en\n\nc. de minimale en maximale inperking van het vermogen.\n\n2 Indien sprake is van vraagsturing door middel van een derde partij als bedoeld in\n                                                artikel 27 tot en met 29 van de verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), draagt de aangeslotene\n                                                er zorg voor dat de derde partij de realtimegegevens kan verstrekken aan de netbeheerder,\n                                                te weten:\n\na. het werkzame vermogen; en\n\nb. de richting en de grootte van het blindvermogen.\n\n1 De netbeheerder, waarvan het distributienet is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, per overdrachtspunt,\n                                                de realtimegegevens, te weten:\n\na. de benodigde standmeldingen voor het realiseren van de vergrendelingen;\n\nb. indien van toepassing de informatie op veldniveau zoals vastgelegd in bijlage B van\n                                                      de \"Functionele afspraken secundaire interfacing nieuwe RNB transformatorvelden\" versie\n                                                      1.4 d.d. 13\u00a0oktober 2014, dan wel de daarvoor in de plaats tredende afspraken;\n\nc. ten behoeve van de uitvoering on line (actuele bedrijfsvoering):\n\n1\u00b0. de best beschikbare gegevens voor de de som van de productie in het deelnet per primaire\n                                                            energiebron;\n\n2\u00b0. de best beschikbare gegevens voor de de som van het verbruik in het deelnet;\n\n3\u00b0. productie van alle elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 60 MW;\n\n4\u00b0. schakelsituatie net (status), belasting en spanningen op overdrachtspunten met het\n                                                            bovenliggende net, belangrijke maascircuits en overdrachtspunten tussen deelnetten;\n\nd. op verzoek de navolgende bedrijfsmetingen in het transformatorveld:\n\n1\u00b0. 1*Ug gekoppelde spanning primaire zijde;\n\n2\u00b0. 1*If fasestroom, primaire zijde;\n\n3\u00b0. het werkzaam vermogen aan de primaire zijde met de richting;\n\n4\u00b0. blindvermogen aan de primaire zijde met de richting;\n\n5\u00b0. werkzaam vermogen aan de secundaire zijde met de richting;\n\n6\u00b0. blindvermogen aan de secundaire zijde met de richting;\n\n7\u00b0. werkzaam vermogen aan de tertiaire zijde met de richting;\n\n8\u00b0. blindvermogen aan de tertiaire zijde met de richting;\n\n2 Het eerste lid, met uitzondering van onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing\n                                                op een beheerder van een gesloten distributiesysteem, aangesloten op het landelijk\n                                                hoogspanningsnet.\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van een\n                                          op zijn net aangesloten distributienet per overdrachtspunt de realtimegegevens, te\n                                          weten:\n\na. de benodigde standmeldingen voor het realiseren van de vergrendelingen;\n\nb. indien van toepassing de informatie op veldniveau zoals vastgelegd in bijlage B van\n                                                de \"Functionele afspraken secundaire interfacing nieuwe RNB transformatorvelden\" versie\n                                                1.4 d.d. 13\u00a0oktober 2014, dan wel de daarvoor in de plaats tredende afspraken;\n\nc. ten behoeve van de uitvoering on line (actuele bedrijfsvoering) de schakelsituatie\n                                                net (status);\n\nd. de trapstanden van de transformatoren;\n\ne. indien van toepassing op verzoek de navolgende bedrijfsmetingen in het transformatorveld:\n\n1\u00b0. 1*Ug gekoppelde spanning primaire zijde;\n\n2\u00b0. 1*If fasestroom, primaire zijde;\n\n3\u00b0. het werkzaam vermogen aan de primaire zijde met de richting;\n\n4\u00b0. blindvermogen aan de primaire zijde met de richting;\n\n5\u00b0. werkzaam vermogen aan de secundaire zijde met de richting;\n\n6\u00b0. blindvermogen aan de secundaire zijde met de richting;\n\n7\u00b0. werkzaam vermogen aan de tertiaire zijde met de richting;\n\n8\u00b0. blindvermogen aan de tertiaire zijde met de richting;\n\nf. het blindvermogen in het reactor- en condensatorveld;\n\ng. de gegevens van de state estimator van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,\n                                                te weten de amplitude en de fase van de spanning (complexe lijnspanning).\n\n1 Netbeheerders van onderling gekoppelde distributienetten bepalen in onderling overleg\n                                                en verstrekken vervolgens elkaar, de uit te wisselen realtimegegevens, te weten:\n\na. de benodigde standmeldingen voor het realiseren van de vergrendelingen;\n\nb. indien van toepassing de informatie op veldniveau zoals vastgelegd in bijlage B van\n                                                      de \"Functionele afspraken secundaire interfacing nieuwe RNB transformatorvelden\" versie\n                                                      1.4 d.d. 13\u00a0oktober 2014, dan wel de daarvoor in de plaats tredende afspraken;\n\nc. ten behoeve van de uitvoering on line (actuele bedrijfsvoering):\n\n1\u00b0. de best beschikbare gegevens voor de de som van de productie in het deelnet per primaire\n                                                            energiebron (geldt alleen voor 'van onderliggend net, naar bovenliggend net');\n\n2\u00b0. de best beschikbare gegevens voor de de som van het verbruik in het deelnet (geldt\n                                                            alleen voor 'van onderliggend net, naar bovenliggend net');\n\n3\u00b0. productie van alle elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 60 MW;\n\n4\u00b0. schakelsituatie net (status), belasting en spanningen op overdrachtspunten met het\n                                                            bovenliggende net, belangrijke maascircuits en overdrachtspunten tussen deelnetten;\n\nd. op verzoek de navolgende bedrijfsmetingen in het transformatorveld:\n\n1\u00b0. 1*Ug gekoppelde spanning primaire zijde;\n\n2\u00b0. 1*If fasestroom, primaire zijde;\n\n3\u00b0. het werkzaam vermogen aan de primaire zijde met de richting;\n\n4\u00b0. blindvermogen aan de primaire zijde met de richting;\n\n5\u00b0. werkzaam vermogen aan de secundaire zijde met de richting;\n\n6\u00b0. blindvermogen aan de secundaire zijde met de richting;\n\n7\u00b0. werkzaam vermogen aan de tertiaire zijde met de richting;\n\n8\u00b0. blindvermogen aan de tertiaire zijde met de richting;\n\ne. het werkzame vermogen en blindvermogen in het eventueel op het desbetreffende station\n                                                      aanwezige elektriciteitsproductie-installatieveld;\n\nf. het blindvermogen in het op het desbetreffende station eventueel aanwezige reactor-\n                                                      en condensatorveld;\n\ng. bij koppeling op gelijk spanningsniveau stellen de betrokken netbeheerders elkaar\n                                                      op verzoek de stationsspanning ter beschikking.\n\n2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een beheerder van een gesloten\n                                                distributiesysteem, aangesloten op een distributienet, tenzij anders overgekomen tussen\n                                                de netbeheerder van dat distributienet en de desbetreffende beheerder van een gesloten\n                                                distributiesysteem.\n\n1 Een aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem of een DC-aangesloten power park\n                                                module, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van\n                                                het landelijk hoogspanningsnet, van elk afzonderlijk overdrachtspunt van een aansluiting\n                                                waarachter zich een HVDC-systeem of een DC-aangesloten power park module bevindt,\n                                                de realtimegegevens, te weten:\n\na. de operationele signalen, waaronder ten minste:\n\n1\u00b0. de opstartsignalen;\n\n2\u00b0. de wisselspannings- en gelijkspanningsmetingen;\n\n3\u00b0. de wisselstroom- en gelijkstroommetingen;\n\n4\u00b0. de metingen van het werkzaam en het blindvermogen aan de wisselstroomzijde;\n\n5\u00b0. de metingen van het gelijkstroomvermogen aan de gelijkstroomzijde;\n\n6\u00b0. de bedrijfsvoering op het niveau van HVDC-convertoreenheden in een HVDC-convertor\n                                                            van het multi-pooltype;\n\n7\u00b0. de status van de elementen en de topologie;\n\n8\u00b0. het bereik van het werkzaam vermogen in FSM, LFSM-O en LFSM-U;\n\nb. de alarmsignalen, waaronder ten minste:\n\n1\u00b0. de noodblokkering;\n\n2\u00b0. de op- en afregelblokkering;\n\n3\u00b0. de snelle omkering van het werkzaam vermogen.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt aan de aangeslotene die beschikt\n                                                over een HVDC-systeem of een DC-aangesloten power park module aangesloten op het landelijk\n                                                hoogspanningsnet de volgende realtimegegevens ter beschikking:\n\na. standmeldingen van de vermogensschakelaars en spanning- en stroommetingen die voor\n                                                      een adequate beveiliging van het HVDC-systeem of de DC-aangesloten power park module\n                                                      bij storingen vanuit het net noodzakelijk zijn;\n\nb. standmeldingen van de vermogensschakelaars zodat op een juiste wijze gesignaleerd\n                                                      kan worden of het HVDC-systeem of de DC-aangesloten power park module met het net\n                                                      is verbonden.\n\nIn artikel 13.21 tot en met 13.28, wordt met realtime bedoeld een representatie van de momentane status van de elektriciteitsproductie-installaties,\n                                          de verbruikseenheden en de netelementen, als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van\n                                          de KORRR.\n\nDe netbeheerder registreert per aansluiting de volgende gegevens en geeft de desbetreffende\n                                          aangeslotene desgevraagd inzage in de omtrent zijn aansluiting en aangesloten installatie\n                                          vastgelegde gegevens:\n\na. van elke aansluiting waarachter zich een of meer elektriciteitsproductie-eenheden\n                                                bevinden, per elektriciteitsproductie-eenheid de gegevens genoemd in de artikelen 13.1 of 13.2;\n\nb. van elke aansluiting waarachter zich een of meer verbruikseenheden bevinden, per verbruikseenheid\n                                                de gegevens genoemd in de artikelen 13.3 of 13.4;\n\nc. van elke aansluiting waarachter zich een net of een gesloten distributiesysteem bevindt,\n                                                per overdrachtspunt van de aansluiting de gegevens genoemd en de artikelen 13.5 tot en met 13.8.\n\n1 Ten behoeve van de gegevensuitwisseling, als bedoeld in de artikelen 10.11 tot en met 10.28, en de artikelen 13.1 tot en met 13.8, artikelen 13.11 tot en met 13.18, stellen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de overige netbeheerders\n                                                in onderling overleg regels vast ten aanzien van hetgeen tussen de netbeheerders onderling\n                                                alsmede tussen hen en BRP's en voor zover van toepassing aangeslotenen geldt omtrent:\n\na. berichtspecificaties voor de (elektronische) berichtenuitwisseling waaronder mede\n                                                      begrepen gegevensuitwisseling via een webportal;\n\nb. procedures en specificaties van het te gebruiken centrale communicatiesysteem voor\n                                                      de geautomatiseerde berichtenuitwisseling waaronder mede begrepen gegevensuitwisseling\n                                                      via een webportal:\n\nc. communicatieprotocollen voor de dagelijkse gegevensuitwisseling;\n\nd. specificaties waaraan de energieprogramma\u2019s en daarmee verband houdende berichten\n                                                      voldoen;\n\ne. specificaties waaraan de prognoses voldoen;\n\nf. het tijdschema waarbinnen het aanleveren en wijzigen van prognoses geschiedt;\n\ng. specificaties waaraan de kwaliteitscontrole van de gegevensuitwisseling voldoet;\n\nh. de bewaartermijn voor de verschillende soorten berichten, waarbij rekening wordt gehouden\n                                                      met wettelijke bewaartermijnen en met het doel van het desbetreffende bericht.\n\n1 Het is de gebruiker van het centrale communicatiesysteem slechts toegestaan berichten\n                                                uit te wisselen, als die gebruiker voor ieder uit te wisselen bericht in het bezit\n                                                is van een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uitgegeven testcertificaat.\n                                                Het certificaat is maximaal 12\u00a0maanden geldig.\n\n2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan de toegang tot het gezamenlijke\n                                                communicatiesysteem weigeren, indien:\n\na. een gebruiker van het centrale communicatiesysteem in strijd met het eerste lid berichten\n                                                      uitwisselt waarvoor hij geen door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                      uitgegeven testcertificaat bezit;\n\nb. hij na daartoe uitgenodigd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                      niet direct een test aanvraagt; en\n\nc. hij binnen twee weken na de hiervoor bedoelde uitnodiging nog geen testcertificaat\n                                                      in het bezit heeft.\n\n1 Onverminderd het bepaalde in artikel 13.32, eerste lid, stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het elektronische berichtenverkeer\n                                                bedoeld in artikel 13.32, eerste lid, open voor berichtenverkeer ten behoeve van gesloten distributiesystemen die voldoen\n                                                aan de voorwaarden genoemd in artikel 5.8. Daarbij stelt de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet de beheerder van het desbetreffende gesloten distributiesysteem op\n                                                de hoogte van de in artikel 13.32, eerste lid, bedoelde regels door toezending daarvan.\n\n2 Alvorens de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het elektronische berichtenverkeer\n                                                bedoeld in artikel 13.32, eerste lid, open stelt voor de beheerder van een gesloten distributiesysteem, verstrekt deze\n                                                beheerder aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een afschrift van\n                                                de aan hem krachtens artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 verleende ontheffing.\n\n3 Indien een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 vervalt, dan wel wordt ingetrokken, stelt de Autoriteit Consument en Markt de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet daarvan op de hoogte. De netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet stelt daarop het elektronische berichtenverkeer als bedoeld in artikel 13.32, eerste lid, niet langer open voor het desbetreffende gesloten distributiesysteem.\n\n4 In afwijking van het tweede lid overlegt de beheerder van een recreatienet als bedoeld\n                                                in artikel 5.8, tweede lid, een afschrift van het respectievelijk de in de begripsomschrijving van recreatienet\n                                                in de Begrippencode elektriciteit bedoelde bestemmingsplan, WOZ-beschikking of notari\u00eble akte alvorens de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet het elektronische berichtenverkeer bedoeld in artikel 13.32, eerste lid, open stelt voor de beheerder van dat recreatienet.\n\n1 Ten behoeve van beheer en onderhoud van de specificaties en protocollen, als bedoeld\n                                                in artikel 13.32, eerste lid, organiseren de gezamenlijke netbeheerders een overlegplatform, waarin zitting hebben\n                                                een delegatie van de gezamenlijke netbeheerders en van representatieve organisaties\n                                                van partijen op de elektriciteitsmarkt, die op basis van deze code gebruik maken van\n                                                de bedoelde elektronische datacommunicatiemiddelen.\n\n2 De kosten van het overlegplatform ten behoeve van beheer en onderhoud zullen door\n                                                het in het eerste lid bedoelde platform ten laste worden gebracht van de netbeheerders.\n\n1 Registraties van berichten die in verband met het bepaalde in deze code zijn verzonden\n                                                overeenkomstig de in artikel 13.32, eerste lid, vastgestelde regels, leveren, behoudens tegenbewijs, bewijs op van de in die berichten\n                                                vervatte gegevens.\n\n2 Een bericht behoeft slechts met ontvangstbevestiging te worden verzonden wanneer de\n                                                in het eerste lid genoemde regels dat voorschrijven, in welk geval die regels tevens\n                                                de procedure voor de verzending met ontvangstbevestiging en de verzending van het\n                                                ontvangstbericht voorschrijven.\n\n3 Indien de in het eerste lid genoemde regels verzending van een bericht met ontvangstbevestiging\n                                                voorschrijven, is een dergelijk bericht ongeldig indien de ontvangst ervan niet binnen\n                                                de in die regels daartoe gestelde termijn wordt bevestigd en de verzender de geadresseerde\n                                                daarvan in kennis heeft gesteld, tenzij in overeenstemming met die regels een herstelprocedure\n                                                in gang is gezet, bij gebreke of falen waarvan het bericht ongeldig is vanaf het moment\n                                                waarop de eerder genoemde termijn is verstreken.\n\n4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt overeenkomstig het daaromtrent\n                                                bepaalde in de regels, bedoeld in het eerste lid, een toegangscode en versleutelingsmethode\n                                                aan degenen die gebruik maken van het in artikel 13.32, eerste lid, bedoelde gezamenlijke communicatiesysteem.\n\n5 Gebruikers van het in artikel 13.32, eerste lid, bedoelde gezamenlijke communicatiesysteem zijn gehouden tot de uitvoering en instandhouding\n                                                van beveiligingsprocedures en -maatregelen om berichten te beschermen tegen verlies\n                                                en tegen ongeautoriseerde kennisneming, wijziging of vernietiging.\n\n6 De in het vijfde lid bedoelde procedures en maatregelen hebben mede betrekking op\n                                                de verificatie van de oorsprong en de volledigheid van een bericht.\n\n7 Indien beveiligingsprocedures of -maatregelen leiden tot de afwijzing van een bericht\n                                                of een fout in het bericht aan het licht brengen, stelt de ontvanger de verzender\n                                                hiervan in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in de regels, bedoeld in het\n                                                eerste lid, op de hoogte. De ontvanger geeft aan het bericht geen gevolg totdat hij\n                                                door de verzender is ge\u00efnstrueerd. In geval de verzender het bericht opnieuw verzendt,\n                                                is daarbij ondubbelzinnig aangegeven dat het een gecorrigeerd bericht betreft.\n\n8 De inhoud van de in dit artikel bedoelde berichten is vertrouwelijk en mag slechts\n                                                worden gebruikt voor het doel waarvoor zij worden verzonden, tenzij de daarin vervatte\n                                                gegevens algemeen toegankelijk zijn.\n\n9 Van berichten die via het in artikel 13.32, eerste lid, bedoelde gezamenlijke communicatiesysteem zijn uitgewisseld wordt door iedere ontvanger\n                                                en verzender een tegen verlies, tenietgaan of wijziging beschermde chronologische\n                                                registratie bijgehouden, met inachtneming van een termijn die op grond van de regels,\n                                                bedoeld in het eerste lid, of op grond van enige wettelijke bepaling aangewezen is.\n\n10 De verzender bewaart door hem verzonden berichten in het formaat van verzending. De\n                                                ontvanger bewaart de ontvangen berichten in het formaat van ontvangst.\n\nTen behoeve van de gegevensuitwisseling, als bedoeld in de artikelen 10.31 tot en met 10.38, worden de op die gegevensuitwisseling van toepassing zijnde delen van de internationale\n                                          normreeks IEC 61850: \u2018Communication networks and systems for power utility automation'\n                                          toegepast.\n\n1 Op elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van\n                                                Verordening (EU) 2016/631 als type A zouden worden geclassificeerd maar waarop overeenkomstig\n                                                artikel 4, eerste lid. van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), de Verordening (EU)\n                                                2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, is artikel 3.13 niet van toepassing.\n\n2 Op elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van\n                                                Verordening (EU) 2016/631 als type B zouden worden geclassificeerd maar waarop overeenkomstig\n                                                artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), de Verordening (EU)\n                                                2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, zijn de artikelen 3.13 en 3.17 tot en met 3.19 niet van toepassing.\n\n3 Op elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van\n                                                Verordening (EU) 2016/631 als type C zouden worden geclassificeerd maar waarop overeenkomstig\n                                                artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), de Verordening (EU)\n                                                2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, zijn de artikelen 3.13, 3.17 tot en met 3.19 en 3.24 tot en met 3.26 niet van toepassing.\n\n4 Op elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van\n                                                Verordening (EU) 2016/631 als type D zouden worden geclassificeerd maar waarop overeenkomstig\n                                                artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), de Verordening (EU)\n                                                2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, zijn de artikelen 3.13, 3.17 tot en met 3.19 en 3.24 tot en met 3.26 en 3.28 tot en met 3.31 niet van toepassing.\n\n5 Bij een elektriciteitsproductie-eenheid kleiner dan 800 W die voor 1\u00a0januari 2021\n                                                op het elektriciteitsnet is aangesloten spreekt de in artikel 3.8, tweede lid, onderdeel c bedoelde frequentiebeveiliging aan bij 48 en 51 Hz.\n\n1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1, eerste lid, voldoen elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel\n                                                5 van Verordening (EU) 2016/631 als type A zouden worden geclassificeerd maar waarop\n                                                overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) de\n                                                Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, en die zijn aangesloten\n                                                op een laagspanningsnet, in aanvulling op paragraaf 3.4 aan het tweede en derde lid.\n\n2 Het parallel schakelen van de elektriciteitsproductie-eenheid dient automatisch te\n                                                verlopen.\n\n3 De beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid is voorzien van een frequentiebeveiliging\n                                                met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 48 en 51 Hz.\n\n1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1, eerste lid, voldoen elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel\n                                                5 van Verordening (EU) 2016/631 als type A zouden worden geclassificeerd maar waarop\n                                                overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) de\n                                                Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, en die zijn aangesloten\n                                                op een middenspanningsnet, in aanvulling op paragraaf 3.4 aan het tweede tot en met zevende lid.\n\n2 Van de plicht tot het aanbieden van primair reservevermogen en blindvermogen zijn\n                                                uitgezonderd elektriciteitsproductie-eenheden die uitsluitend afhankelijk zijn van\n                                                \u00e9\u00e9n of meer niet-regelbare energiebronnen.\n\n3 Alle elektriciteitsproductie-eenheden aangesloten op middenspanningsnetten kunnen\n                                                bedrijf voeren met een arbeidsfactor tussen 1,0 en 0,85 (inductief) gemeten op de\n                                                generatorklemmen.\n\n4 Over de grenswaarden van de arbeidsfactor zoals genoemd in het derde lid vindt tijdig\n                                                overleg plaats met de netbeheerder, zodat in overleg besloten kan worden tot afwijkende\n                                                waarden, zodat ook capacitief draaien mogelijk is.\n\n5 De aandrijvende machine van de elektriciteitsproductie-eenheid vertoont een rustig\n                                                gedrag.\n\n6 Indien de elektriciteitsproductie-eenheid niet direct is aangesloten op het net van\n                                                de netbeheerder, is de bij het ontwerp aan de generator of de machinetransformator\n                                                toe te kennen spanning afgestemd op de te verwachten gemiddelde bedrijfsspanning op\n                                                het netaansluitpunt en het gemiddelde spanningsverlies tussen de generator en het\n                                                netaansluitpunt. De spanningsafwijking ter plaatse van de generator is een afgeleide\n                                                van de spanningsafwijking op het netaansluitpunt.\n\n7 Indien door de netbeheerder wordt verwacht dat de gemiddelde bedrijfsspanning in de\n                                                toekomst beduidend zal wijzigen wordt hiermede bij het ontwerp van de installatie\n                                                rekening gehouden.\n\n1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1, tweede en derde lid, voldoen elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel\n                                                5 van Verordening (EU) 2016/631 als type B of C zouden worden geclassificeerd maar\n                                                waarop overeenkomstig artikel 4, tweede en derde lid, van de Verordening (EU) 2016/631\n                                                (NC RfG), de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, en die zijn\n                                                aangesloten op een middenspanningsnet, in aanvulling op paragraaf 3.5 aan artikel 14.3 en het tweede tot en met achtste lid.\n\n2 Elektriciteitsproductie-eenheden aangesloten op netten met een spanningsniveau van\n                                                50 kV en hoger kunnen bedrijf voeren met een arbeidsfactor tussen 1,0 en 0,8 (inductief)\n                                                gemeten op de generatorklemmen.\n\n3 Voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter dan 5 MW en\n                                                aangesloten op netten met een spanning groter dan of gelijk aan 1 kV gelden de technische\n                                                eisen die:\n\na. met betrekking tot de robuustheid van de elektriciteitsproductie-eenheid zijn neergelegd\n                                                      in het vijfde tot en met het achtste lid;\n\nb. met betrekking tot de toetsing en beproeving zijn neergelegd in artikel 3.21 en artikel 14.5, het achtste tot en met dertiende lid. Artikel 3.22 is niet van toepassing.\n\n4 Het vijfde lid en artikel 14.5, tweede lid tot en met zevende lid, zijn niet van toepassing op elektriciteitsproductie-eenheden die uitsluitend afhankelijk\n                                                zijn van \u00e9\u00e9n of meer niet-regelbare energiebronnen. Beproevingen als bedoeld in artikel\n                                                14.5, elfde lid, voor zover ze betrekking hebben op voorgaande uitzonderingen zijn\n                                                niet van toepassing op voornoemde elektriciteitsproductie-eenheden.\n\n5 Een elektriciteitsproductie-eenheid is in staat om overeenkomstig de vier gebieden\n                                                die in bijlage 1 zijn gedefinieerd voor elektriciteitsproductie-eenheden die zijn aangesloten op netten\n                                                met een nominale spanning lager dan 110 kV onderscheidenlijk elektriciteitsproductie-eenheden\n                                                die zijn aangesloten op netten met een nominale spanning hoger dan of gelijk aan 110\n                                                kV:\n\na. nominaal vermogen te leveren gedurende een onbeperkte tijd;\n\nb. nominaal vermogen te leveren gedurende 15 minuten, vervolgens gedurende 5 minuten\n                                                      parallel aan het net in bedrijf te blijven;\n\nc. tenzij de elektriciteitsproductie-eenheid ingevolge onderdeel b reeds in uitsluitend\n                                                      parallelbedrijf is gegaan, 90% van nominaal vermogen te leveren gedurende 10 seconden\n                                                      en vervolgens gedurende 5 minuten parallel aan het net in bedrijf te blijven;\n\nd. parallel aan het net gedurende 5 minuten in bedrijf te blijven.\n\n6 Een elektriciteitsproductie-eenheid is in staat om in de in bijlage 1 gedefinieerde gebieden het blindvermogen te leveren overeenkomstig het bepaalde in\n                                                de artikelen 3.15, zesde lid, 14.3, derde en vierde lid, en 14.4, tweede lid.\n\n7 Indien een elektriciteitsproductie-eenheid uitgerust is met meerdere generatoren die\n                                                invoeden op netten met verschillende spanningsniveaus gelden de eisen die van toepassing\n                                                zijn voor het hoogste spanningsniveau waarop de elektriciteitsproductie-eenheid invoedt.\n\n8 In geval van kortsluitingen in een net geldt:\n\na. Voor elektriciteitsproductie-eenheden die zijn gekoppeld aan netten met een nominale\n                                                      spanning lager dan 110 kV, is ontkoppeling toegestaan bij een spanningsdip, waarbij\n                                                      de restspanning een waarde heeft tussen 0,8 Un en 0,7 Un, na 300 ms. Indien de restspanning een waarde heeft kleiner dan 0,7 Un mag ontkoppeld worden na 300 ms of na 90% van de kritische kortsluittijd (KKT) indien\n                                                      300 ms groter is dan 0,9 KKT.\n\nb. Voor elektriciteitsproductie-eenheden die zijn gekoppeld aan netten met een nominale\n                                                      spanning van 110 kV en hoger is ontkoppeling toegestaan bij een spanningsdip, waarbij\n                                                      de restspanning een waarde heeft kleiner dan 0,7 Un, na 300 ms of na 90% van de kritische kortsluittijd (KKT) indien 300 ms groter is\n                                                      dan 0,9 KKT.\n\n9 Tenzij sprake is van de situatie zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), zijn de artikelen 3.18 en 3.25, niet van toepassing op de elektriciteitsproductie-eenheden:\n\na. die voor 9\u00a0september 2021 op het net zijn aangesloten, of\n\nb. waarvan de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie voor 9\u00a0september 2021\n                                                      een definitief en bindend contract heeft gesloten voor de aankoop van het belangrijkste\n                                                      onderdeel van de productie-installatie binnen een tijdsbestek van twee jaar na het\n                                                      sluiten van het contract.\n\n1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1, vierde lid, voldoen elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel\n                                                5 van Verordening (EU) 2016/631 als type D zouden worden geclassificeerd maar waarop\n                                                overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) de\n                                                Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, in aanvulling op paragraaf 3.5 aan de artikelen 14.3 en 14.4 en aan het tweede tot en met dertiende lid.\n\n2 De activering van de frequentiebegrenzingsreserves dient:\n\na. automatisch plaats te vinden,\n\nb. te voldoen aan de volgende karakteristieken:\n\n1\u00b0. de statiek is instelbaar tussen 4 en 20%;\n\n2\u00b0. een dode band van de frequentierespons van 500 mHz is toegestaan behoudens bij door\n                                                            de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gecontracteerde elektriciteitsproductie-eenheden;\n\n3\u00b0. de maximaal toelaatbare ongevoeligheid bedraagt \u00b1 10 mHz.\n\nc. na activering gedurende ten minste 15 minuten gehandhaafd te blijven.\n\n3 Indien ten gevolge van een momentane frequentieafwijking de volledige primaire reserve\n                                                gevraagd wordt, moet deze binnen 30 seconden na het begin van de momentane frequentieafwijking\n                                                gerealiseerd zijn.\n\n4 Indien de gevraagde primaire bijdrage tussen 50% en 100% van de primaire reserve bedraagt,\n                                                moet deze binnen een evenredige tijd tussen 15 en 30 seconden na het begin van de\n                                                momentane frequentieafwijking gerealiseerd zijn.\n\n5 Indien de gevraagde primaire bijdrage 50% of minder van de primaire reserve bedraagt,\n                                                moet deze binnen 15 seconden na het begin van de momentane frequentieafwijking gerealiseerd\n                                                zijn.\n\n6 Een momentane frequentieafwijking is gelijk aan de afwijking ten opzichte van de nominale\n                                                frequentie van 50 Hz.\n\n7 Elektriciteitsproductie-eenheden die niet bijdragen aan de gecontracteerde primaire\n                                                reserve dienen wel te beschikken over een primaire regeling en dienen deze actief\n                                                te houden en in te stellen zoals beschreven in het negende lid. De in het negende\n                                                lid genoemde bijdrage hoeft alleen geleverd te worden indien en voor zover de productiesituatie\n                                                van de eenheid dit technisch toelaat en wanneer een bijdrage van de eenheid niet verstorend\n                                                werkt in een afhankelijk productieproces. Indien sprake is van een dergelijke verstoring\n                                                moet dit in voorkomende gevallen op verzoek van de netbeheerder van het landelijk\n                                                hoogspanningsnet aangetoond worden.\n\n8 De aangeslotene toont voorafgaand aan de aansluiting van de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                en voorts telkens wanneer de primaire regeling van een elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                een wijziging ondergaat, door middel van beproeving ten genoege van de netbeheerder\n                                                van het landelijk hoogspanningsnet aan dat de elektriciteitsproductie-eenheid voldoet\n                                                aan de in het tweede tot en met zevende lid neergelegde technische eisen.\n\n9 Bij elektriciteitsproductie-eenheden die niet bijdragen aan het gecontracteerde primaire\n                                                reservevermogen, is het toegestaan een dode band van de frequentierespons van 500\n                                                mHz aan te houden en wordt de statiek ingesteld op 8%.\n\n10 De aangeslotene met een elektriciteitsproductie-eenheid die is aangesloten op een\n                                                net met een nominale spanning groter dan of gelijk aan 110 kV toont voorafgaand aan\n                                                de aansluiting en voorts telkens wanneer de eigen bedrijfsinstallatie van een elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                een belangrijke wijziging ondergaat door middel van beproeving ten genoege van de\n                                                netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan dat de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                voldoet aan de in artikel 14.4, vijfde tot en met achtste lid neergelegde technische eisen.\n\n11 De beproevingen, de wijze van uitvoering daarvan alsmede de wijze van rapporteren\n                                                over en de beoordeling door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet van\n                                                de beproevingen zijn beschreven in bijlage 4.\n\n12 Indien uit de beproevingsresultaten blijkt dat een elektriciteitsproductie-eenheid\n                                                niet aan de eisen voldoet, verplicht de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                de aangeslotene om maatregelen te nemen. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                                stelt, na de aangeslotene daarover te hebben gehoord, een termijn voor het uitvoeren\n                                                van de maatregelen vast. Nadat de maatregelen genomen zijn, wordt de beproeving herhaald.\n\n13 \n                                                \n                                                [Red: Vervallen.]\n\n14 Tenzij sprake is van de situatie zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), zijn de artikelen 3.19, 3.26 en 3.30, niet van toepassing op de elektriciteitsproductie-eenheden die:\n\na. voor 1\u00a0juli 2021 op het net zijn aangesloten; of\n\nb. na 1\u00a0juli 2021 maar voor 1\u00a0januari 2024 op het net zijn aangesloten, indien de eigenaar\n                                                      voor 1\u00a0juli 2021 een definitief en bindend contract heeft gesloten voor de aankoop\n                                                      van het belangrijkste onderdeel van de elektriciteitsproductie-installatie en hij\n                                                      de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uiterlijk 30\u00a0september 2021 op\n                                                      de hoogte heeft gesteld van dat contract.\n\n15 Tenzij sprake is van de situatie zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), is artikel 3.29 niet van toepassing op de elektriciteitsproductie-eenheden:\n\na. die voor 9\u00a0september 2021 op het net zijn aangesloten, of\n\nb. waarvan de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie voor 9\u00a0september 2021\n                                                      een definitief en bindend contract heeft gesloten voor de aankoop van het belangrijkste\n                                                      onderdeel van de elektriciteitsproductie-installatie binnen een tijdsbestek van twee\n                                                      jaar na het sluiten van het contract.\n\n16 Tenzij sprake is van de situatie zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), is artikel 3.13, tweede lid, niet van toepassing op de elektriciteitsproductie-eenheden:\n\na. die voor 9\u00a0september 2021 op het net zijn aangesloten, of\n\nb. waarvan de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie voor 9\u00a0september 2021\n                                                      een definitief en bindend contract heeft gesloten voor de aankoop van het belangrijkste\n                                                      onderdeel van de elektriciteitsproductie-installatie. De eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie\n                                                      stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet binnen een termijn van 6\n                                                      maanden na het afsluiten van het contract uit de eerste volzin op hoogte van het afsluiten\n                                                      van dat contract.\n\n1 Op verbruiksinstallaties waarop overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening\n                                                (EU) 2016/1388 (NC DCC), de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) niet van toepassing\n                                                is, is hoofdstuk 4 niet van toepassing.\n\n2 Op gesloten distributiesystemen waarop overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de\n                                                Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) niet van\n                                                toepassing is, zijn artikel 5.1, tweede lid, en artikel 5.7, tweede lid, niet van toepassing.\n\n1 Op HVDC-systemen waarop, overeenkomstig artikel 4, eerste lid van de Verordening (EU)\n                                                2016/1447 (NC HVDC), uitsluitend de artikelen 26, 31, 33 en 50 van de Verordening\n                                                (EU) 2016/1447 (NC HVDC) van toepassing zijn, zijn van hoofdstuk 6 uitsluitend de artikelen 6.15, 6.19, 6.21 en 6.38 van toepassing.\n\n2 In afwijking van artikel 6.15, eerste lid, is de maximale toegestane tijd voor het herstel van het werkzame vermogen gelijk\n                                                aan 0,3 seconden voor de verbinding Eemshaven-Denemarken, 0,35 seconden voor de verbinding\n                                                Maasvlakte-Groot-Brittanni\u00eb, en 0,6 seconden voor de verbinding Eemshaven-Noorwegen.\n\nVoor distributiesystemen waarop overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) niet van toepassing is, zijn de volgende aanvullingen op artikel 9.26 van toepassing:\n\na. Het frequentierelais is zodanig ingesteld, dat:\n\n1\u00b0. binnen 100 ms na het overschrijden van de in artikel 9.26, eerste lid, genoemde frequentiegrenzen een uitschakelbevel volgt;\n\n2\u00b0. de werking van het relais wordt geblokkeerd als de meetspanning daalt tot beneden\n                                                      70% van de nominale spanning.\n\nb. De meetonnauwkeurigheid van het relais bedraagt maximaal 10\u00a0mHz.\n\nc. De storingsgevoeligheid van het relais is afgestemd op de installatie waarin het wordt\n                                                toegepast, maar voldoet ten minste aan IEC 1000-4 klasse 3.\n\n1 Als, door een wijziging van deze code aan een of meer bepalingen van deze code op\n                                             het tijdstip van inwerkingtreding ervan redelijkerwijs niet wordt voldaan, en de netbeheerder\n                                             daardoor zijn wettelijke taken niet kan uitvoeren, treedt de netbeheerder met de aangeslotene,\n                                             of treden de gezamenlijke netbeheerders onderling, in overleg om vast te stellen welke\n                                             aanpassingen noodzakelijk zijn en binnen welke termijn deze dienen te zijn doorgevoerd.\n\n2 Indien in deze code wordt verwezen naar andere wet- en regelgeving of naar een nationale,\n                                             Europese of internationale norm, is, tenzij anders vermeld, de meest recent vastgestelde\n                                             versie van deze wet- en regelgeving of norm van toepassing. Indien de norm wordt neergelegd\n                                             in een wettelijke regeling dan wordt deze norm toegepast zodra deze wettelijke regeling\n                                             van kracht wordt.\n\n1 De netbeheerder stelt na overleg met de aangeslotene vast in hoeverre zoveel als technisch,\n                                             economisch en binnen welke termijn aan deze code kan worden voldaan bij renovaties\n                                             en modificaties van:\n\na. aansluitingen;\n\nb. elektriciteitsproductie-eenheden;\n\nc. verbruiksinstallaties;\n\nd. distributienetten en gesloten distributiesystemen;\n\ne. overige installaties.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing wanneer artikel 4, eerste lid, onderdeel a,\n                                             van Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van Verordening\n                                             (EU) 2016/1388 (NC DCC), of artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van Verordening (EU)\n                                             2016/1447 (NC HVDC) van toepassing is.\n\n1 In afwijking van artikel 2.12, hoeft in een overdrachtspunt van een aansluiting tussen het landelijk hoogspanningsnet\n                                             en een regionaal net tot 1\u00a0januari 2030 geen comptabele meetinrichting als bedoeld\n                                             in hoofdstuk 2 van de Meetcode elektriciteit aanwezig te zijn indien:\n\na. het desbetreffende overdrachtspunt op 1\u00a0januari 2008 reeds aanwezig was, maar de aansluiting\n                                                   waartoe dat overdrachtspunt behoort tot 1\u00a0januari 2008 geen aansluiting tussen het\n                                                   landelijk hoogspanningsnet en een regionaal net was, \u00e8n\n\nb. de totale hoeveelheid uitgewisselde energie in alle overdrachtspunten van \u00e9\u00e9n aansluiting\n                                                   gezamenlijk met behulp van de I2R-methode aantoonbaar kan worden vastgesteld met een onnauwkeurigheid kleiner dan\n                                                   of gelijk aan 0,55%.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde I2R-methode houdt in dat de hoeveelheid in het (de) overdrachtspunt(en) uitgewisselde\n                                             energie wordt berekend uit de vijftienminutenwaarden van de comptabele meetinrichtingen\n                                             in het bovenliggende 110 of 150 kV-net, gecorrigeerd met de Ohmse verliezen in het\n                                             tussenliggende deel van het desbetreffende 110 of 150 kV-net.\n\n3 De in het tweede lid bedoelde correctie met de Ohmse verliezen treedt voor de in het\n                                             eerste lid bedoelde aansluitingen in de plaats van de in de artikelen 1.3.8, 2.1.6,\n                                             2.3.2.1, onderdeel j, 2.3.6.1, 2.3.6.6 en 5.1.3.7, onderdeel c, van de Meetcode elektriciteit bedoelde correctie in geval van plaatsing van de comptabele meetinrichting op een\n                                             andere locatie dan het overdrachtspunt van de aansluiting.\n\n4 Ten behoeve van de uitvoering van de in het tweede lid bedoelde correctie met de Ohmse\n                                             verliezen, worden de in het tweede lid bedoelde vijftienminutenwaarden van comptabele\n                                             meetinrichtingen alsmede gegevens van bedrijfsmetingen door de netbeheerder van het\n                                             landelijk hoogspanningsnet verzameld, gearchiveerd en uitgewisseld met de desbetreffende\n                                             regionale netbeheerder.\n\n5 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voert de in het tweede lid bedoelde\n                                             berekeningen uit overeenkomstig het KEMA-rapport 30913271-Consulting 09-2489 \u2018Bepaling\n                                             van de netverliezen in het 110 en 150 kV net\u2019 inclusief de bij dat rapport behorende\n                                             addenda met kenmerk 30913271-Consulting 09-2635 en 30913271-Consulting 10-0152. Deze\n                                             documenten worden openbaar gemaakt op de website van de netbeheerder van het landelijk\n                                             hoogspanningsnet.\n\n6 In een overdrachtspunt van een aansluiting tussen het landelijk hoogspanningsnet en\n                                             een regionaal net, als bedoeld in het eerste lid, wordt het primaire deel van de comptabele\n                                             meetinrichting aangepast aan de eisen uit artikel 4.3.2 van de Meetcode elektriciteit, eventueel met inachtneming van artikel 2.2.2 van de Meetcode elektriciteit, indien:\n\na. de meettransformator defect raakt;\n\nb. een of meer primaire meetcomponenten in het veld gerenoveerd, vervangen, aangepast\n                                                   of gemoderniseerd worden;\n\nc. de populatie van het type meettransformator onbetrouwbaar blijkt te functioneren;\n\nd. het een nieuw overdrachtspunt is dat aan de desbetreffende aansluiting wordt toegevoegd;\n\ne. op ten minste 75% van de overige overdrachtspunten van de desbetreffende aansluiting\n                                                   het primaire deel van de comptabele meetinrichting voldoet aan de eisen uit artikel 4.3.2 van de Meetcode elektriciteit.\n\n7 In een overdrachtspunt van een aansluiting tussen het landelijk hoogspanningsnet en\n                                             een regionaal net, als bedoeld in het eerste lid, wordt het secundaire deel van de\n                                             comptabele meetinrichting aangepast aan de eisen uit de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.7 van de Meetcode elektriciteit, zodra op alle overdrachtspunten van de desbetreffende aansluiting het primaire deel\n                                             van de comptabele meetinrichting voldoet aan de eisen uit artikel 4.3.2 van de Meetcode elektriciteit, eventueel met inachtneming van artikel 2.2.2 van de Meetcode elektriciteit.\n\nAansluitingen, aangelegd voor 1\u00a0juli 2017 die niet beschikken over een meetinrichting,\n                                       als bedoeld in artikel 2.12, en waarvoor niet wordt voldaan aan de artikelen 2.13 en 2.14, mogen onbemeten blijven tot op het moment dat er wijzigingen worden aangebracht\n                                       aan de aansluiting, aan de achter het overdrachtspunt van de aansluiting aanwezige\n                                       installatie of apparatuur of dat er op grond van artikel 2.30, vierde lid, een comptabele meetinrichting geplaatst dient te worden.\n\n1 In deze regeling wordt onder gesloten distributiesysteem mede verstaan een net waarvoor\n                                             een vrijstelling of ontheffing is verleend als bedoeld in artikel V, eerste lid, van de Wet van 12\u00a0juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet\n                                                1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied\n                                                van elektriciteit en gas), tot op het tijdstip waarop deze van rechtswege komt te vervallen ingevolge het vierde,\n                                             vijfde of zesde lid van dat artikel.\n\n2 In deze regeling wordt onder gesloten distributiesysteem mede verstaan een net waarvoor\n                                             een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel V, zevende lid, van de Wet van 12\u00a0juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet\n                                                1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied\n                                                van elektriciteit en gas), tot op het in het genoemde artikellid bedoelde tijdstip.\n\nDit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\n\u2019s-Gravenhage, 21\u00a0april 2016\n\nDe Autoriteit Consument en Markt,\n\nF.J.H. \nDon\n\nbestuurslid\n\n1. De netbeheerder kan op twee manieren zorgen voor de voor reconciliatie benodigde gegevens:\n\na. via het veiligstellen van de basisgegevens, om later alles uit te kunnen rekenen,\n                                             of\n\nb. via het veiligstellen van de procesgegevens, om daarmee op het moment van het toekennen\n                                             van de verbruiken de gegevens die uiteindelijk nodig zijn bij reconciliatie te kunnen\n                                             berekenen. (Bijlage 3 is gebaseerd op de in dit onderdeel beschreven manier.)\n\n2. In onderstaande tabellen zijn voor beide manieren uit het eerste lid de benodigde\n                                       gegevens weergegeven. Voor de inrichting van systemen van de netbeheerder wordt onderscheid\n                                       gemaakt naar:\n\na. Groep I: Profiel- /rekenregelgebonden gegevens, deze gegevens worden niet per aansluiting\n                                             bijgehouden\n\nb. Groep II: Aansluiting gebonden gegevens.\n\nBasisgegevens\n\nGroep I\n\nGroep II\n\nA\n\nProfielfracties van de profielen\n\nX\n\nB\n\nDe definitieve restantvolumecorrectiefactor per onbalansverrekeningsperiode in zijn\n                                                      (deel)gebied\n\nX\n\nC\n\nHet definitieve totaal volume voor afname en het definitieve totaal volume voor invoeding\n                                                      van profielafnemers per onbalansverrekeningsperiode in zijn (deel)gebied\n\nX\n\nD\n\nDe historie op het aansluitingenregister betreffende de volgende items:\n\nD1\n\nDe standaardjaarafnames en standaardjaarinvoedingen met begin en eventuele einddatum\n\nX\n\nD2\n\nDe profielcategorie met begin en eventuele einddatum\n\nX\n\nD3\n\nDe leverancier en BRP met begin en eventuele einddatum\n\nX\n\nE\n\nDe meterstand bij de start van de reconciliatieperiode op 1-1-2002\n\nX\n\nF\n\nDe vastgestelde meterstanden met de datum\n\nX\n\nG\n\nEen indicatie per meterstand of de bijbehorende afname dan wel invoeding reeds gereconcilieerd\n                                                      is\n\nX\n\nProcesgegevens\n\nGroep I\n\nGroep II\n\nA\n\nDe definitieve Gecorrigeerd geprofileerde afname en invoeding per dag per tariefperiode\n                                                      per aangeslotene\n\nX\n\nB\n\nAan welke leverancier en BRP de Geprofileerde afname en invoeding zijn toegerekend\n\nX\n\nC\n\nToekenning werkelijke afname en invoeding per maand per tariefperiode per aangeslotene\n                                                      per leverancier en BRP\n\nX\n\nD\n\nDe meterstanden die reeds zijn gereconcilieerd moeten herkenbaar zijn\n\nX\n\n3. De gegevens voor reconciliatie worden:\n\na. per BRP en per leverancier vastgehouden; en\n\nb. alleen naar BRP verzonden.\n\n4. Na het definitief worden van de laatste gegevens van een maand kan door de netbeheerder\n                                       een verdere sommatie worden uitgevoerd, waarbij rekening moet worden gehouden met\n                                       een splitsing van deze gegevens van voor en na de datum van vaststelling van meterstanden,\n                                       of wijziging van BRP, leverancier, standaardjaarafname, standaardjaarinvoeding of\n                                       profielcategorie.\n\n5. Na 17 maanden geldt dat de som van de geprofileerde afnames en de som van de geprofileerde\n                                       invoedingen in de reconciliatieberichten per tariefperiode gelijk zijn aan de som\n                                       van deze periode in de berichten van de BRP\u2019s die in de uiteindelijke onbalans verrekend\n                                       zijn. De periode van 17 maanden begint met de eerste maand na maand M+3 als bedoeld\n                                       in artikel 10.27, eerste lid.\n\nHet reconciliatie proces kent de volgende stappen:\n\n1. Berekenen van het te reconcili\u00ebren volume per aansluiting\n\n2. Het te reconcili\u00ebren volume sommeren naar BRP\n\n3. Het te reconcili\u00ebren volume m.b.t. tot de netverliezen bepalen\n\n4. Bericht met de te reconcili\u00ebren volumes per BRP naar de netbeheerder van het landelijk\n                                       hoogspanningsnet sturen\n\n5. Sommatie ontvangen gegevens van de netbeheerders naar BRP\n\n6. Berekenen van de gemiddelde gewogen day-aheadclearingprijs per maand voor normaaluren\n                                       en laaguren\n\n7. Per BRP de financi\u00eble verrekening maken\n\nIn de volgende paragrafen komen een aantal formules voor. Daarbij zijn de volgende\n                                 symbolen gebruikt.\n\nV = volume\n\nLD profielen = landelijk debiet van profielafnemers\n\nN = normaaluren\n\nL = laaguren\n\n1.1 De netbeheerder bepaalt het te reconcili\u00ebren volume per maand, per tariefperiode,\n                                          per BRP, per leverancier.\n\n1.2 Het te reconcili\u00ebren volume is het verschil tussen het toegerekende volume op basis\n                                          van de profielenmethodiek en het vastgestelde volume.\n\n1.3 De netbeheerder hanteert in artikel 1.4 tot en met 1.6 de profielfracties die gecorrigeerd\n                                          zijn voor de restantvolumecorrectiefactor.\n\n1.4 De netbeheerder verdeelt het vastgestelde verbruik per tariefperiode naar de maanden\n                                          waarover het verbruik heeft plaatsgevonden op basis van de verhouding van de profielfracties\n                                          voor de betreffende maand ten opzichte van de totale profielfracties voor de betreffende\n                                          verbruiksperiode.\n\n1.5 Indien het vastgestelde verbruik geen onderscheid in tariefperiode kent, splitst de\n                                          netbeheerder het vastgestelde verbruik naar tariefperiode op basis van de verhouding\n                                          van de profielfracties voor normaaluren respectievelijk laaguren ten opzichte van\n                                          de totale profielfracties voor de betreffende verbruiksperiode.\n\n1.6 Indien de aangeslotene beschikt over een meetinrichting waarbij het schakelmoment\n                                          afwijkt van het schakelmoment van profielcategorie E1B, corrigeert de netbeheerder\n                                          de toewijzing alsof het schakelmoment gelijk was aan het schakelmoment van de profielcategorie\n                                          E1B.\n\n1.7 De netbeheerder bepaalt het aan de desbetreffende aansluiting toegerekende volume\n                                          per maand en per tariefperiode met gebruikmaking van de gegevens zoals opgenomen in\n                                          bijlage 2.\n\n1.8 Na bepaling van het vastgestelde en toegerekende volume per maand, berekent de netbeheerder\n                                          het te reconcili\u00ebren volume per maand gesplitst per tariefperiode door het verschil\n                                          tussen het vastgestelde en toegerekende volume te bepalen.\n\n2.1 Na allocatie per kalendermaand per BRP het te reconcili\u00ebren volume per tariefperiode\n                                          bepalen:\n\nVrecon, N, BRP 1, leverancier 1,maand 1 = Vrecon, N, aangeslotene 1, maand 1 + Vrecon, N, aangeslotene 2, maand 1 + etc.\n\nBovenstaande berekening wordt zowel voor normaaluren als laaguren gedaan.\n\n3.1 Nadat per BRP is bepaald hoeveel volume te verrekenen is, kan het te reconcili\u00ebren\n                                          netverlies berekend worden.\n\nVrecon, N, netverliezen, nb 1 = \u2013 [Vrecon, N, BRP 1, maand 1 + Vrecon, N, BRP 2, maand 1 + etc.]\n\nBovenstaande berekening wordt zowel voor normaaluren als laaguren gedaan.\n\n4.1 Het resultaat van de berekeningen in 2.1 en 3.1 wordt naar de netbeheerder van het\n                                          landelijk hoogspanningsnet verstuurd. Daarbij wordt het te reconcili\u00ebren volume m.b.t.\n                                          de netverliezen apart vermeld.\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ontvangt van alle andere netbeheerders\n                                    een overzicht als bedoeld in 4. Daarna vindt er een sommatie naar BRP plaats. Dit\n                                    vindt gescheiden plaats voor zowel normaaluren als laaguren.\n\nDoor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wordt de volgende berekening\n                                    uitgevoerd:\n\nDe netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt per kalendermaand de gewogen\n                                    day-ahead-clearingprijs voor normaaluren en laaguren. De weging vindt plaats aan de\n                                    hand van het aan profielklanten toegerekend verbruik op uurbasis op landelijk niveau.\n                                    Op deze manier wordt het uur met een hoge landelijke belasting zwaarder meegenomen\n                                    dan een nachtelijk uur. In formule vorm:\n\nwaarbij LDuur het landelijk debiet van profielafnemers op een bepaald uur is.\n\nOok deze berekening wordt voor normaaluren en laaguren gescheiden gemaakt.\n\nMet behulp van deze prijs kan de financi\u00eble verrekening plaats vinden:\n\nDay-ahead-clearingprijzen worden berekend met twee decimalen.\n\nVolumes:\n\n\u2013 In de uitwisseling met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden alleen\n                                          gehele getallen gebruikt.\n\n\u2013 Op BRP-niveau is de som altijd exact gelijk aan nul.\n\nAfronding vindt pas plaats in stap 3.\n\n1. Voor de vaststelling van de vermogensinstellingen moet de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                          gedurende twee aaneengesloten uren het maximum-netto-vermogen leveren. Het gedurende\n                                          deze periode geleverde netto vermogen wordt op vijf minuten-basis geregistreerd en\n                                          vervolgens per half uur gemiddeld. De kleinste waarde van de halfuur-waarden is bepalend\n                                          voor de vermogensinstellingen voor de hieronder vermelde sprongproeven.\n\n2. De onder 2a. en 2b. beschreven proeven worden uitgevoerd zonder dode band.\n\n2a. Bij \u00e9\u00e9n, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vastgesteld,\n                                          vermogenspunt tussen minimum-netto-vermogen en maximum-netto-vermogen moet in 30\u00a0seconden\n                                          een vermogensafname van 5% van het maximum-netto-vermogen gerealiseerd worden bij\n                                          een ingestelde statiek van 8% en een gesimuleerde frequentieverstoring van +200\u00a0mHz.\n\n2b. Bij het onder 2a. vermelde vermogenspunt moet in 30 seconden een vermogenstoename\n                                          van 5% van het maximum-netto-vermogen gerealiseerd worden bij een ingestelde statiek\n                                          van 8% en een gesimuleerde frequentieverstoring van -200\u00a0mHz.\n\n2c. Bij het onder 2a. vermelde vermogenspunt moet een gelijkmatig verlopende productieafname\n                                          van 5% van het maximum-netto-vermogen gerealiseerd worden bij een ingestelde statiek\n                                          van 8% en een gesimuleerde gelijkmatig toenemende frequentieverstoring van 0 mHz naar\n                                          +200\u00a0mHz in 2 minuten. De vermogensafname moet een lineair verloop hebben en binnen\n                                          2,5\u00a0minuten volledig gerealiseerd zijn (30 seconden na-ijlend op gesimuleerde frequentieverloop).\n\n2d. Bij het onder 2a. vermelde vermogenspunt moet een gelijkmatig verlopende productietoename\n                                          van 5% van het maximum-netto-vermogen gerealiseerd worden bij een ingestelde statiek\n                                          van 8% en een gesimuleerde gelijkmatig afnemende frequentieverstoring van 0 mHz naar\n                                          -200 mHz in 2 minuten. De vermogenstoename moet een lineair verloop hebben en binnen\n                                          2,5 minuten volledig gerealiseerd zijn (30 seconden na-ijlend op gesimuleerde frequentieverloop).\n\n3. De vermogenswijzigingen moeten worden bewerkstelligd via de primaire regeling. Hiertoe\n                                          zal een signaal dat overeenkomt met de vereiste frequentieverandering in het regelsysteem\n                                          ingevoerd worden.\n\n4. Na elke proef dient de elektriciteitsproductie-eenheid gedurende tenminste 15 minuten\n                                          het tijdens de sprong bereikte aangepaste vermogen te leveren.\n\n5. De proeven moeten worden uitgevoerd met alle generatoren in bedrijf.\n\n6. De proeven worden onder toezicht van een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                          aangewezen onafhankelijke instantie uitgevoerd. Deze instantie brengt aan de netbeheerder\n                                          van het landelijk hoogspanningsnet verslag uit over de beproevingsresultaten.\n\n7. In het verslag worden ten minste vermeld:\n\n\u2013 het maximum-netto-vermogen, herleid naar nominale omgevingscondities;\n\n\u2013 de vermogensinstellingen waarbij de proeven zijn uitgevoerd, herleid naar nominale\n                                                condities;\n\n\u2013 de ingegeven frequentieverstoring;\n\n\u2013 de procentuele vermogenstoename na 15 respectievelijk 30 seconden.\n\n8. De landelijke netbeheerder beoordeelt de beproevingsresultaten en zendt de beoordeling\n                                          tezamen met het beproevingsverslag aan de betrokken aangeslotene.\n\n1. De elektriciteitsproductie-eenheid moet bij 85% van de nominale eigenbedrijfsspanning\n                                          gedurende 15\u00a0minuten (of korter in het geval dat de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                          is voorzien van een automatisch geregelde eigen bedrijfstransformator) het vastgestelde\n                                          maximum-netto-vermogen, bedoeld onder I.1, leveren bij de toegekende arbeidsfactor.\n\n2. Aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden gerapporteerd:\n\n\u2013 tijdstip van aanvang en be\u00ebindiging;\n\n\u2013 spanning eigen bedrijfsrail als functie van de tijd;\n\n\u2013 netto vermogen als functie van de tijd.\n\n1. Bij levering van tenminste 80% van het vastgestelde maximum-netto-vermogen, bedoeld\n                                          onder I.1, bij de arbeidsfactor die is overeengekomen met de netbeheerder op wiens\n                                          net de elektriciteitsproductie-eenheid is aangesloten, wordt de hoofdschakelaar van\n                                          de eigen bedrijfsinstallatie geopend.\n\n2. Na een periode van tenminste1,5 seconden, ingaande op het moment dat de restspanning\n                                          op de hoofdrails van het eigen bedrijf lager is dan 70% van de nominale waarde, wordt\n                                          de schakelaar weer gesloten. Gedurende deze tijd mag de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                          niet door de beveiliging van het eigen bedrijf van het net worden gescheiden of tot\n                                          stilstand komen.\n\n3. De onder 2. genoemde tijd van 1,5 seconde is een sommatie van:\n\n\u2013 de maximale kortsluitduur (300 ms);\n\n\u2013 hersteltijd van de netspanning tot 85% na afschakeling van de kortsluiting;\n\n\u2013 detectietijd van het minimum-spanningsrelais bij terugkerende spanning;\n\n\u2013 tijdvertraging minimum spanningsrelais;\n\n\u2013 schakeltijd van de schakelaar waarmee de elektriciteitsproductie-eenheid van het net\n                                                wordt gescheiden;\n\n\u2013 hersteltijd van de generatorspanning.\n\n4. Aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden gerapporteerd:\n\n\u2013 tijdstip van aanvang en be\u00ebindiging.\n\n\u2013 spanning eigen bedrijfsrail als functie van de tijd.\n\n\u2013 netto vermogen als functie van de tijd.\n\n1. Bij levering van tenminste 85% van het onder vastgestelde maximum-netto-vermogen,\n                                          bedoeld onder I.1, bij de toegekende arbeidsfactor, wordt de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                          met de netschakelaar van het net gescheiden. Na \u00e9\u00e9n uur wordt de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                          parallel geschakeld met het net. Vervolgens dient de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                          na 30 minuten gedurende 1 uur stabiel minimum-vermogen aan het net te kunnen leveren.\n\n2. Aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden gerapporteerd:\n\n\u2013 tijdstip openen netschakelaar;\n\n\u2013 netto-vermogen als functie van de tijd;\n\n\u2013 tijdstip synchronisatie per generator.\n\n1. Aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden in aanvulling op de\n                                          onder II.2, III.4 en IV.2 genoemde gegevens tevens gerapporteerd:\n\n\u2013 elektrisch schema eigen bedrijfsinstallatie;\n\n\u2013 datum dan wel data van uitvoering:\n\n\u2013 beschrijving van de bedrijfssituatie voorafgaand aan de proeven;\n\n\u2013 beschrijving van de uitvoering;\n\n\u2013 overzicht van de schakelhandelingen;\n\n\u2013 totaal opgenomen vermogen van het eigen bedrijf voor, na en tijdens de proeven;\n\n\u2013 overzicht van de belangrijkste in bedrijf zijnde installaties van het eigen bedrijf\n                                                (> 100 kVA).\n\n1. Er zijn tenminste twee synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van elk minimaal\n                                       200 MW op de locatie aanwezig die als onderdeel van de blackstartvoorziening kunnen\n                                       worden ingezet. Ook als \u00e9\u00e9n elektriciteitsproductie-eenheid in onderhoud is, is te\n                                       allen tijde minimaal 200 MW beschikbaar. Het voor de betreffende blackstartvoorziening\n                                       overeengekomen minimumvermogen wordt in de overeenkomst inzake het leveren van de\n                                       blackstartvoorziening vastgelegd. Indien de voorziening bestaat uit meerdere kleinere\n                                       synchrone elektriciteitsproductie-eenheden wordt de redundantie op andere wijze vastgesteld\n                                       in overeenstemming met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet waarbij\n                                       altijd minimaal 200 MW beschikbaar is.\n\n2. De blackstartvoorziening is binnen 4 uur na afroep door de netbeheerder van het landelijk\n                                       hoogspanningsnet in staat om met een of meer elektriciteitsproductie-eenheden te koppelen\n                                       aan een spanningsloos netdeel en vervolgens het vermogen in het eerste lid te leveren.\n\n3. De blackstartvoorziening en de overeen te komen inschakelsectie zijn bestand tegen\n                                       de inrush-stroom en -spanning als gevolg van het bijschakelen van de assets van de\n                                       inschakelsectie. Indien direct inschakelen niet mogelijk is, is er een mogelijkheid\n                                       om deze inschakelsectie op te spannen. In ieder geval wordt aan de tweede voorwaarde\n                                       voldaan. De voorkeur gaat uit naar beide mogelijkheden,\n\n4. De ingezette elektriciteitsproductie-eenheden van de blackstartvoorziening regelen\n                                       na het onder spanning brengen en belasten van de inschakelsectie op tot minimum stabiel\n                                       vermogen. De hoogte van het minimale stabiele vermogen wordt in de overeenkomst inzake\n                                       het leveren van de blackstartvoorziening vastgelegd. De benodigde tijd hiervoor is\n                                       afhankelijk van:\n\na. de opregelsnelheid. Deze is afhankelijk van de toestand (warm, koud) van de elektriciteitsproductie-eenheden\n                                             van de blackstartvoorziening. De opregelsnelheid bedraagt gemiddeld minimaal 4 MW\n                                             per minuut; en\n\nb. de snelheid waarmee de desbetreffende netbeheerder belasting bijschakelt.\n\n5. Na het bereiken van het in het vierde lid bedoelde minimale stabiele vermogen, wordt\n                                       het resterende vermogen door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gebruikt\n                                       voor het verdere herstel van de elektriciteitsvoorziening. De eis genoemd in het vierde\n                                       lid blijft hierbij van toepassing.\n\n6. De telecommunicatie tussen de productielocatie van de blackstartvoorziening en de\n                                       netbeheerder van het landelijkhoogspanningsnet, tussen het bedrijfsvoeringscentrum\n                                       behorende bij deze productielocatie en de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                       alsmede tussen deze productielocatie en de desbetreffende netbeheerder is gedurende\n                                       de eerste 24 uur na het wegvallen van de elektriciteitsvoorziening gegarandeerd.\n\n7. Er zijn op ieder moment voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar die de blackstartvoorziening\n                                       kunnen bedienen. Bovendien worden de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                       aangeboden bescherm- en hersteltrainingen gevolgd.\n\n8. De blackstartvoorziening is in staat gedurende 24 uur na afroep onafgebroken in bedrijf\n                                       te blijven. Dit betekent dus ook dat de brandstofvoorziening van de blackstartvoorziening\n                                       24 uur gegarandeerd is.\n\n9. De blackstartvoorziening wordt jaarlijks getest, inclusief de in te schakelen en/of\n                                       op te spannen netdelen.\n\n10. De elektriciteitsproductie-eenheid van de blackstartvoorziening is in staat een spanningsloos\n                                       net op gewenste spanning en frequentie te brengen en daarna het overeen te komen werkzaam\n                                       vermogen en blindvermogen te leveren. De verbonden elektriciteitsproductie-eenheid\n                                       is in staat na het koppelen met de hoogspanningsrail onder regie van de netbeheerder\n                                       van het landelijk hoogspanningsnet op toerenregeling te blijven staan en daarna bij\n                                       gekoppeld bedrijf (> 2500 MW) onder regie van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                       op vermogensregeling met frequentie-gevoeligheid overeenkomstig artikel 3.24. tweede lid, onderdeel c of artikel 14.5. tweede lid, onderdeel b. subonderdeel 1\u00b0.\n\n11. De elektriciteitsproductie-eenheden van de blackstartvoorziening zijn in staat werkzaam\n                                       vermogen en blindvermogen te leveren overeenkomstig artikel 3.29 of, ingeval van een elektriciteitsproductie-eenheid als bedoeld in artikel 14.1, vierde lid, overeenkomstig het generatorbelastingdiagram van de desbetreffende elektriciteitsproductie-eenheid,\n                                       tijdens het hele opregeltraject van 0 tot 100% van het maximale vermogen en ook daarna.\n                                       De belastingbijschakeling zal tot aan het minimale stabiele vermogen van de elektriciteitsproductie-eenheid\n                                       in nauw overleg plaatsvinden met de producent. Boven deze grens zal in stappen tot\n                                       5% van het maximaal vermogen worden bijgeschakeld. De hoeveelheid te leveren blindvermogen\n                                       ligt bij elke netspanning en opgewekt werkzaam vermogen, in de range van minimaal\n                                       110 Mvar leveren tot minimaal 80 Mvar ontvangen. Indien de blackstartvoorziening invoedt\n                                       op een kabel en het blindvermogen van de kabel wordt niet gecompenseerd, wordt het\n                                       minimaal vereiste capacitieve bereik van 80 Mvar verhoogd ter grootte van het blindvermogen\n                                       van de kabel bij nominale spanning.\n\n12. De voorziene niet-beschikbaarheid ten behoeve van onderhoud aan de startvoorziening\n                                       van de blackstartvoorziening duurt niet langer dan 8 dagen per jaar en wordt in overleg\n                                       met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingepland.\n\n13. De voorziene niet-beschikbaarheid van elk van de verbonden elektriciteitsproductie-eenheden\n                                       duurt niet langer dan 5 weken per jaar en wordt in overleg met de netbeheerder van\n                                       het landelijk hoogspanningsnet ingepland.\n\n14. Indien de voorziening bestaat uit twee verbonden elektriciteitsproductie-eenheden\n                                       en indien beide verbonden elektriciteitsproductie-eenheden beschikbaar zijn, dient\n                                       de tweede verbonden elektriciteitsproductie-eenheid binnen twee uur nadat de eerste\n                                       verbonden elektriciteitsproductie-eenheid op het net is geschakeld parallel te zijn\n                                       en vervolgens te kunnen opregelen tot het overeen te komen vermogen volgens het eerste\n                                       lid.\n\n15. Indien de voorziening bestaat uit meerdere kleinere synchrone elektriciteitsproductie-eenheden,\n                                       kunnen de resterende beschikbare elektriciteitsproductie-eenheden op het net geschakeld\n                                       worden binnen twee uur na het onder spanning brengen van het net, en kunnen zij vervolgens\n                                       opregelen tot het overeen te komen vermogen.\n\n16. Indien de blackstartvoorziening bij een blackout in eilandbedrijf raakt, wordt het\n                                       herstelproces stabiel via eilandbedrijf of door middel van een blackstart uitgevoerd\n                                       binnen de genoemde criteria.\n\n17. Indien de blackstartvoorziening bij een blackout stil staat of geheel van het net\n                                       gescheiden wordt, wordt de blackstart uitgevoerd binnen de genoemde criteria.\n\n1. Een bieding balanceringsenergie aFRR moet ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden:\n\na. minimumhoeveelheid: 1 MW;\n\nb. maximumhoeveelheid: 999 MW;\n\nc. deactiveringsperiode: gelijk aan de op- of afregelperiode;\n\nd. minimumduur van de leveringsperiode: \u00e9\u00e9n onbalansverrekeningsperiode;\n\ne. maximumduur van de leveringsperiode: \u00e9\u00e9n onbalansverrekeningsperiode;\n\nf. de geldigheidsduur: \u00e9\u00e9n onbalansverrekeningsperiode;\n\ng. wijze van activering: automatisch;\n\nh. leveringsperiode: \u00e9\u00e9n onbalansverrekeningsperiode;\n\ni. ramping rate: minimaal 20% per minuut;\n\n2. Een bieding balanceringsenergie aFRR is verdeelbaar en kan door de netbeheerder van\n                                       het landelijk hoogspanningsnet ook gedeeltelijk ingezet worden.\n\n3. De BSP kan met een bieding balanceringsenergie regelvermogen geen minimumduur tussen\n                                       het einde van de deactiveringsperiode en de volgende activering vereisen.\n\n4. De BSP moet in de bieding balanceringsenergie aFRR uitdrukking geven aan ten minste\n                                       de volgende variabele kenmerken:\n\na. prijs van de bieding: \u20ac/MWh;\n\nb. Locatie: EAN-code;\n\nc. vermogen: MW;\n\nd. Ramping rate: % per minuut.\n\n1. Een BSP kan balanceringscapaciteit aFRR aanbieden met een contract voor de door de\n                                       netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in de uitvraag te specificeren duur.\n                                       De maximale contractuur voor balanceringscapaciteit bedraagt \u00e9\u00e9n dag.\n\n2. Een BSP kan balanceringscapaciteit aFRR aanbieden met een contract voor:\n\na. opregelen;\n\nb. afregelen.\n\n3. Contracten balanceringscapaciteit aFRR specificeren een plicht voor de BSP om elke\n                                       onbalansverrekeningsperiode voor de duur van het contract energiebiedingen in te dienen\n                                       voor een met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeengekomen vermogen.\n\n4. De BSP moet in de bieding balanceringcapaciteit aFRR uitdrukking geven aan ten minste\n                                       de volgende variabele kenmerken:\n\na. prijs van de bieding: \u20ac/MW per uur;\n\nb. locatie: EAN-code;\n\nc. vermogen: MW:\n\nd. duur tussen einde deactivatie en volgende activatie: default 0;\n\ne. of het volume wel of niet verdeelbaar is, met een minimum granulariteit van 5 MW in\n                                             de periode tot 18\u00a0december 2021 en van 1 MW in de periode ingaande 18\u00a0december 2021.\n\n1. Een BSP kan balanceringscapaciteit noodvermogen aanbieden met een contract voor de\n                                       door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in de uitvraag te specificeren\n                                       duur. De maximale contractduur voor balanceringscapaciteit bedraagt \u00e9\u00e9n dag.\n\n2. Contracten balanceringscapaciteit noodvermogen specificeren een plicht voor de BSP\n                                       om balanceringsenergie gedurende de contractduur beschikbaar te houden voor levering\n                                       overeenkomstig ten minste de volgende voorwaarden:\n\na. volledige activeringstijd voor opregelen: 15 minuten;\n\nb. volledige activeringstijd voor afregelen: 10 minuten;\n\nc. minimumhoeveelheid: 20 MW;\n\nd. minimumduur van de leveringsperiode: drie maal 5\u00a0minuten;\n\ne. maximumduur van de leveringsperiode: twaalf maal 5\u00a0minuten;\n\nf. de geldigheidsduur: gelijk aan de contractduur;\n\ng. wijze van activering: manueel, direct telefonisch geactiveerd of elektronisch berichtenverkeer\n                                             en manuele deactivering of elektronisch berichtenverkeer.\n\n3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan de onder 2, onderdeel c, genoemde\n                                       minimumhoeveelheid naar beneden aanpassen\n\n4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan minder vermogen afroepen dan\n                                       gespecificeerd in het contract voor balanceringscapaciteit.\n\n5. Het contract kan een minimumduur tussen het einde van de deactiveringsperiode en de\n                                       volgende activering bepalen.\n\n1. Met een bieding redispatch biedt de door de aangeslotene aangewezen CSP aan om op\n                                       een gespecificeerde locatie op te regelen of af te regelen ten opzichte van een prognose\n                                       voor die locatie.\n\n2. Een bieding redispatch voldoet ten minste aan de volgende voorwaarden:\n\na. minimumhoeveelheid: 100 kW;\n\nb. minimumduur van de leveringsperiode: 1 onbalansverrekeningsperiode;\n\nc. indien de duur van de leveringsperiode meer dan \u00e9\u00e9n onbalansverrekeningsperiode omvat,\n                                             zijn de onbalansverrekeningsperiodes aansluitend;\n\nd. afroepbaar en wijzigbaar tot drie onbalansverrekeningsperiodes voor de eerste in de\n                                             bieding genoemde onbalansverrekeningsperiode;\n\ne. de bieding bevat de locatie waar de dienst geleverd wordt;\n\nf. het geboden vermogen is zowel geheel als gedeeltelijk afroepbaar;\n\ng. de bieding is na afroep niet meer veranderbaar;\n\nh. het afgeroepen vermogen is vanaf het begin van de eerste onbalansverrekeningsperiode\n                                             van de leveringsperiode volledig beschikbaar; en\n\ni. de levering van het vermogen is gestopt vanaf het einde van de laatste onbalansverrekeningsperiode\n                                             van de leveringsperiode.\n\n3. De bieding redispatch bevat minimaal de volgende variabele kenmerken:\n\na. de prijs in \u20ac/MWh;\n\nb. de locatie met EAN-code(s);\n\nc. het vermogen in MW per onbalansverrekeningsperiode;\n\nd. de richting;\n\ne. de leveringsperiode in onbalansverrekeningsperiode(s); en\n\nf. het vermogen dat ten minste afgeroepen dient te worden.\n\n4. De netbeheerder specificeert bij elk op bieding redispatch gebaseerd product ten minste:\n\na. of dit beschikbaar is voor zowel \u00e9\u00e9n aansluiting als voor groepen van aansluitingen;\n\nb. of bij afroep van de bieding een onbalanscorrectie van de BRP van de aansluiting toegepast\n                                             wordt, of dat de afroep als handel met een specifieke BRP genomineerd wordt;\n\nc. de wijze van activering door de netbeheerder;\n\nd. het tijdstip vanaf en tot welke biedingen gedaan kunnen worden; en\n\ne. de wijze waarop de netbeheerder de levering van het product valideert.\n\n5. De netbeheerder en de door de aangeslotene aangewezen CSP kunnen een contract aangaan\n                                       voor redispatchcapaciteit. Een contract voor redispatchcapaciteit specificeert een\n                                       plicht voor de door de aangeslotene aangewezen CSP om voor de duur van het contract\n                                       op verzoek van de netbeheerder biedingen redispatch te doen tegen de in het contract\n                                       overeengekomen voorwaarden.\n\n1. Met het afzien van het gebruik van gecontracteerde en beschikbaar gestelde transportvermogen,\n                                       hierna capaciteitsbeperking genoemd, biedt een aangeslotene aan om gedurende een afgesproken\n                                       periode zijn transportbehoefte te beperken tot een afgesproken capaciteit.\n\n2 Capaciteitsbeperking is gebaseerd op een tussen de netbeheerder en de aangeslotene\n                                       af te sluiten contract, hierna capaciteitsbeperkingscontract genoemd.\n\n3. Het capaciteitsbeperkingscontract geeft uitdrukking aan ten minste de volgende variabele\n                                       kenmerken:\n\na. de maximaal te gebruiken transportcapaciteit;\n\nb. of de reductie permanent geleverd wordt of gedurende af te spreken periodes;\n\nc. de prijs in \u20ac per MW voor de afgesproken reductie;\n\nd. de locatie met EAN-code(s) van de aansluiting; en\n\ne. de contractperiode.\n\n4. Capaciteitsbeperking kan worden afgesproken voor \u00e9\u00e9n aansluiting of voor een groep\n                                       van aansluitingen.\n\n5. De levering capaciteitsbeperking wordt aan de hand van meetgegevens geverifieerd.\n\n6. De netbeheerder specificeert bij elk op capaciteitsbeperking gebaseerd product ten\n                                       minste:\n\na. of inzet na gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt op de dag voorafgaande aan het\n                                             transport van het ter beschikking gestelde vermogen mogelijk is en zo ja, of\n\n1\u00b0 een onbalanscorrectie van de BRP van de aansluiting toegepast wordt; of\n\n2\u00b0. dat de afroep genomineerd wordt als handel met een specifieke BRP;\n\nb. de wijze van activering door de netbeheerder; en\n\nc. de wijze waarop de netbeheerder de levering van het product valideert.\n\n7. Inzet na gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt op de dag voorafgaande aan het transport\n                                       van het ter beschikking gestelde vermogen heeft het karakter van een bieding redispatch\n                                       overeenkomstig bijlage 11. Netbeheerder en aangeslotene komen de voorwaarden overeen die gelden voor deze bieding.\n\n1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet richt een online platform in ten\n                                       behoeve van het contracteren van balanceringscapaciteit regelvermogen voor het aFRP\n                                       en balanceringscapaciteit noodvermogen voor het mFRP.\n\n2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gebruikt het in het eerste lid\n                                       bedoelde platform voor het informeren van BSP's over tenders die op hen op basis van\n                                       prekwalificatiestatus per product van toepassing zijn.\n\n3. De BSP ontvangt ter gelegenheid van zijn erkenning als BSP als bedoeld in artikel 10.37, eerste lid, een login voor de webportal behorende bij het in het eerste lid bedoelde platform.\n\n4. De BSP kan biedingen doen voor producten waarvoor hij geprekwalificeerd is via het\n                                       in het derde lid bedoelde webportal.\n\n5. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt de gunningsbeslissing aan\n                                       de desbetreffende BSP mee via het in het eerste lid bedoelde platform en desgewenst\n                                       door middel van een e-mail met gunningsbrief.\n\n6. Indien gewenst kan de BSP een implementatie doen om te kunnen communiceren met het\n                                       in het eerste lid bedoelde platform zonder de in het derde lid bedoelde webportal\n                                       te gebruiken. Indien noch de in dit lid bedoelde implementatie noch de in het derde\n                                       lid bedoelde webportal beschikbaar is, kan de BSP zijn bieding door middel van een\n                                       door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt biedformulier in\n                                       Excel-format bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet indienen tot uiterlijk\n                                       het tijdstip genoemd in het zevende lid, onderdeel d, subonderdeel 2\u00b0. Het biedformulier\n                                       wordt op aanvraag van de BSP, specifiek voor de betreffende FRR-veiling, verstrekt\n                                       door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Aanvraag kan geschieden per\n                                       e-mail of telefoon.\n\n7. Per FRR-veiling worden bij publicatie en, in geval van mutatie van de status onverwijld,\n                                       minimaal de volgende gegevens beschikbaar gesteld:\n\na. de veilingdatum;\n\nb. de veiling ID, zijnde een uniek identificatienummer voor de veiling;\n\nc. het contracttype, zijnde dag of anders;\n\nd. de gate-tijden:\n\n1\u00b0. open: vanaf dit moment kunnen BSP's biedingen indienen;\n\n2\u00b0 sluiten, te weten 09:00 uur: tot dit moment kunnen BSP's biedingen indienen;\n\n3\u00b0 kennisgeving, te weten 09.10 uur: het voorgenomen moment waarop BSP's ge\u00efnformeerd\n                                                   worden over de voorlopige resultaten;\n\n4\u00b0 publiceren, te weten 09.30 uur: het voorgenomen moment waarop de gunning onherroepelijk\n                                                   wordt;\n\ne. de toe te kennen hoeveelheid FRR opregelen / afregelen, zijnde de totaal te contracteren\n                                             hoeveelheid FRR per richting;\n\nf. de status, zijnde de actuele status van de tender:\n\n1\u00b0. gepland: de veiling is gepland, de volumes zijn onder voorbehoud van wijziging;\n\n2\u00b0. firm: de volumes zijn vastgesteld;\n\n3\u00b0. gate open: de tender is open voor ontvangst van biedingen;\n\n4\u00b0. gate gesloten: de tender is gesloten, de resultaten worden berekend;\n\n5\u00b0. geannuleerd: de veiling is geannuleerd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;\n\n6\u00b0. voorlopige resultaten: de resultaten zijn berekend en meegedeeld aan de deelnemers,\n                                                   onder voorbehoud van onvolkomenheden;\n\n7\u00b0. definitieve resultaten: de resultaten zijn definitief vastgesteld en meegedeeld aan\n                                                   de deelnemers;\n\n8\u00b0. onder review: er is een mogelijke onvolkomenheid ontdekt die wordt onderzocht; definitieve\n                                                   resultaten kunnen nog niet worden meegedeeld;\n\ng. de contractperiode;\n\nh. de toegestane producten in de veiling;\n\ni. de leveringsperiode, zijnde het tijdvenster binnen de contractperiode waarin de gevraagde\n                                             capaciteit gecontracteerd zal worden;\n\nj. de beperkingen in het te contracteren vermogen per aanbieder (in MW):\n\n1\u00b0. het minimum, zijnde het minimale vermogen dat een BSP op ieder moment gecontracteerd\n                                                   dient te hebben. Onder voorwaarde dat het totale aanbod voldoende is om de hoeveelheid\n                                                   als bedoeld in onderdeel e toe te kennen, worden aanbiedingen onder dit minimum niet\n                                                   meegewogen in de gunningsbeslissing;\n\n2\u00b0. het maximum, zijnde het maximale vermogen dat een BSP op ieder moment gecontracteerd\n                                                   mag hebben. Onder voorwaarde dat het totale aanbod voldoende is om de hoeveelheid\n                                                   als bedoeld in onderdeel e toe te kennen, worden aanbiedingen boven dit maximum niet\n                                                   meegewogen in de gunningsbeslissing;\n\nk. het te gunnen vermogen per product (in MW), zijnde de minimale hoeveelheid van het\n                                             betreffende product dat gegund dient te worden.\n\n8. Biedingen voor balanceringscapaciteit zijn geldig tot 1 uur na het tijdstip genoemd\n                                       in het zevende lid, onderdeel d, subonderdeel 4\u00b0.\n\n9. Indien BSP\u2019s niet uiterlijk op de tijden genoemd in het zevende lid, onderdeel d,\n                                       subonderdelen 3\u00b0 en 4\u00b0 kunnen worden ge\u00efnformeerd over respectievelijk de voorlopige\n                                       en de onherroepelijke resultaten, geldt de volgende uitzondering:\n\na. indien de vertraging korter is dan 1 uur, worden de tijden genoemd in het zevende\n                                             lid, onderdeel d. subonderdelen 3\u00b0 of 4\u00b0 met maximaal 1 uur opgeschort;\n\nb. indien de vertraging langer is dan 1 uur, organiseert de netbeheerder van het landelijk\n                                             hoogspanningsnet later op de dag een nieuwe veiling.\n\n10. Indien de veiling volgens de tijden, genoemd in het zevende lid, onderdeel d, of het\n                                       negende lid, onvoldoende resultaat heeft, kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                       later op de dag een volgende veiling organiseren. In dat geval worden de BSP\u2019s daarvan\n                                       tijdig op de hoogte gesteld.\n\n11. Indien een volgende veiling, als bedoeld in het tiende lid, eveneens niet tot voldoende\n                                       resultaat leidt, kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bilateraal\n                                       afspraken maken met BSP\u2019s over de beschikbaar te stellen balanceringscapaciteit.\n\n12. Indien de omstandigheden daar, naar oordeel van de netbeheerder van het landelijk\n                                       hoogspanningsnet, aanleiding toe geven kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet\n                                       besluiten om incidenteel af te wijken van de inkoopprocedure voor balanceringscapaciteit\n                                       in de leden 1 tot en met 12.\n\n1. Ten behoeve van de technische analyse van het congestiegebied, neemt de netbeheerder\n                                       ten minste de volgende elementen op in het onderzoeksrapport:\n\na. een overzicht van de ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het (de)\n                                             betreffende deelnet(ten), tot het moment waarop het (de) net(ten) zodanig verzwaard,\n                                             gewijzigd of uitgebreid is (zijn) dat er geen sprake meer is van een tekort aan aanwezige\n                                             transportcapaciteit;\n\nb. een overzicht van de van toepassing zijnde netontwerpcriteria, inclusief de aangehouden\n                                             reservecapaciteit, en operationele veiligheidsgrenzen, die gehanteerd zijn bij het\n                                             bepalen van de aanwezige transportcapaciteit;\n\nc. een overzicht van de ontwikkeling van de technische transportcapaciteit van het (de)\n                                             beperkende netelementen, tot het moment waarop het (de) net(ten) zodanig verzwaard,\n                                             gewijzigd of uitgebreid is (zijn) dat er geen sprake meer is van een tekort aan aanwezige\n                                             transportcapaciteit;\n\nd. een overzicht van de ontwikkeling van de kortsluitvastheid van het (de) betreffende\n                                             deelnet(ten) en de verwachte maximale kortsluitstroom in het (de) betreffende deel(ten),\n                                             tot het moment waarop het (de) net(ten) zodanig verzwaard, gewijzigd of uitgebreid\n                                             is (zijn) dat er geen sprake meer is van een tekort aan aanwezige transportcapaciteit;\n\ne. een voorspelling van het belastingpatroon op het (de) beperkende netcomponent(en),\n                                             inclusief de externe omstandigheden waarmee bij de voorspelling rekening is gehouden,\n                                             gedurende de periode waarvoor fysieke congestie wordt verwacht;\n\nf. een onderbouwde schatting van de hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh voor\n                                             ieder jaar, die op moment van publicatie naar verwachting niet kan worden getransporteerd\n                                             wanneer er geen congestiemanagement wordt toegepast;\n\ng. een onderbouwde schatting van de hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh voor\n                                             ieder jaar, die op moment van publicatie naar verwachting wel kan worden getransporteerd\n                                             wanneer er geen congestiemanagement wordt toegepast;\n\nh. de financi\u00eble grens zoals bedoeld in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c;\n\ni. de technische grens zoals bedoeld in artikel 9.10, tweede lid, onderdeel d;\n\nj. een onderbouwde schatting van de kosten voor congestiemanagement, uitgedrukt in euro\n                                             voor ieder jaar, die op moment van publicatie naar verwachting zal worden uitgegeven\n                                             aan congestiemanagement;\n\nk. een onderbouwde schatting van de hoeveelheid capaciteit, uitgedrukt in MW voor ieder\n                                             jaar, die op moment van publicatie naar verwachting extra zal worden afgenomen door\n                                             toepassing van congestiemanagement; en\n\nl. een onderbouwde schatting van de hoeveelheid energie, uitgedrukt in MWh voor ieder\n                                             jaar, die op moment van publicatie naar verwachting extra zal worden getransporteerd\n                                             door toepassing van congestiemanagement.\n\n2. Ten behoeve van de marktanalyse van het congestiegebied, neemt de netbeheerder ten\n                                       minste de volgende elementen op in het onderzoeksrapport:\n\na. de wijze waarop de netbeheerder partijen, welke ge\u00efnteresseerd zijn om deel te nemen\n                                             aan congestiemanagement en voldoen aan de in de Netcode gestelde voorwaarden, heeft\n                                             betrokken in het onderzoek naar de mogelijkheid van toepassing van congestiemanagement\n                                             met inzet van de middelen benoemd in artikel 9.31;\n\nb. het aantal potenti\u00eble deelnemers aan congestiemanagement en de wijze waarop de netbeheerder\n                                             dat heeft vastgesteld;\n\nc. het vermogen in MW dat naar schatting in totaal beschikbaar is voor capaciteitsbeperking\n                                             of redispatch op de meest kritische momenten van verwachte congestie;\n\nd. de hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh per jaar, die door de aangeslotenen\n                                             in het deelgebied naar verwachting kan worden aangepast op basis van redispatch-biedingen,\n                                             lange termijn contracten en een combinatie van beide, gedurende de periode waarvoor\n                                             fysieke congestie wordt verwacht; en\n\ne. de technische maatregelen die de netbeheerder moet nemen om het net veilig te bedrijven\n                                             wanneer gebruikt wordt gemaakt van congestiemanagement.\n\n3. In het geval uit de elementen zoals bedoeld in het eerst lid, onderdeel e en het tweede\n                                       lid, onderdeel c en d bedrijfsgevoelige informatie afgeleid zou kunnen worden, zorgt\n                                       de netbeheerder ervoor dat er op de in artikel 9.8 bedoelde website een publieke versie van het onderzoeksrapport gepubliceerd wordt\n                                       waarin dit risico weggenomen is. Een volledige versie van het onderzoeksrapport wordt\n                                       in alle gevallen met de ACM gedeeld worden.\n\n1. Aansluitingen met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x25A op laagspanning\n                                       die beschikken over een niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting, worden\n                                       ingedeeld in profielcategorie E1A, onderscheiden naar vastgesteld afnametype.\n\n2. Aansluitingen met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x25A op laagspanning\n                                       die beschikken over een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting en waarbij\n                                       het schakelmoment van normaaluren naar laaguren omstreeks 23:00 uur valt, worden ingedeeld\n                                       in profielcategorie E1B, onderscheiden naar vastgesteld afnametype.\n\n3. Aansluitingen met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x25A op laagspanning\n                                       die beschikken over een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting en waarbij\n                                       het schakelmoment van normaaluren naar laaguren omstreeks 21:00 uur valt, worden ingedeeld\n                                       in profielcategorie E1C, onderscheiden naar vastgesteld afnametype.\n\n4. In afwijking van het eerste tot en met derde lid worden aansluitingen ten behoeve\n                                       van openbare verlichting, behoudens aansluitingen die op grond van artikel 2.30 niet zijn voorzien van een comptabele meetinrichting, ingedeeld in profielcategorie\n                                       E4A.\n\n5. In aanvulling op het vierde lid wordt een aansluiting tevens ingedeeld in de profielcategorie\n                                       E4A indien:\n\na. de aangeslotene de netbeheerder een bestuurdersverklaring verstrekt waarin door de\n                                             bestuurder van de beheerder van een op de aansluiting aangesloten OVL-installatie\n                                             of een door hem daartoe gemachtigd persoon, wordt verklaard dat op een op de aansluiting\n                                             aangesloten OVL-installatie uitsluitend lampen (inclusief voorschakelapparatuur) zijn\n                                             aangesloten ten behoeve van openbare verlichting en daarmee gelijk te stellen verlichting,\n                                             zoals ten behoeve van reclame- of feestverlichting, abri\u2019s, verkeersbordverlichting\n                                             etc., mits deze op dezelfde wijze geschakeld worden, en;\n\nb. de aansluiting voorzien is van een comptabele meetinrichting.\n\n6. Aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3x25A op laagspanning maar kleiner\n                                       dan of gelijk aan 3x80A op laagspanning die beschikken over een niet op afstand uitleesbare\n                                       kleinverbruikmeetinrichting worden ingedeeld in profielcategorie E2A, onderscheiden\n                                       naar vastgesteld afnametype.\n\n7. Aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3x25A op laagspanning maar kleiner\n                                       dan of gelijk aan 3x80A op laagspanning die beschikken over een op afstand uitleesbare\n                                       kleinverbruikmeetinrichting, worden ingedeeld in profielcategorie E2B, onderscheiden\n                                       naar vastgesteld afnametype.\n\n8. Aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A op laagspanning die, onverminderd\n                                       het bepaalde in 2.4.1 van de Meetcode elektriciteit, zijn voorzien van een profielgrootverbruikmeetinrichting, worden ingedeeld in profielcategorie\n                                       E3.\n\n1. De netbeheerder bepaalt dagelijks, voor 10:00 uur, per etmaal waarvoor hij meetgegevens\n                                       ten behoeve van balanceringsverantwoordelijkheid vaststelt, per profielcategorie de\n                                       profielfracties per netgebied, per energierichting volgens de werkwijze vastgesteld\n                                       overeenkomstig bijlage 1 van de Informatiecode elektriciteit en gas.\n\n2. De netbeheerder stelt de overeenkomstig het eerste lid bepaalde profielfracties voor\n                                       10:00 uur beschikbaar aan BRP\u2019s, leveranciers en de netbeheerder van het landelijk\n                                       hoogspanningsnet.\n\n3. Indien de netbeheerder niet uiterlijk om 10:00 uur voor een profielcategorie de profielfracties\n                                       per netgebied heeft bepaald, hanteert de netbeheerder de door het in bijlage B1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas bedoelde platform vastgestelde standaardprofielen voor de desbetreffende profielcategorie.\n\n4. De netbeheerder meldt het gebruik van standaardprofielen voor 10:00 uur aan de BRP\u2019s,\n                                       de leveranciers en de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.\n\n1. De netbeheerder bepaalt voor elk netgebied per onbalansverrekeningsperiode de veronderstelde\n                                       geprofileerde afname (VGA) per BRP, per leverancier (LV), per profielcategorie (PC),\n                                       per netgebied van alle allocatiepunten van de betreffende BRP in de betreffende profielcategorie\n                                       volgens de formule:\n\nVGABRP,LV,PC = \u2013 PFAPC x \u03a3 SJABRP, LV,PC,TP\n\nwaarin:\n\nPFAPC = de profielfractie afname van de betreffende profielcategorie voor het desbetreffende\n                                       netgebied voor de betreffende onbalansverrekeningsperiode.\n\n\u03a3 SJABRP, LV,PC, TP = de som van de standaardjaarafname van alle allocatiepunten van de betreffende BRP,\n                                       de betreffende leverancier in de betreffende profielcategorie voor het desbetreffende\n                                       netgebied en de betreffende tariefperiode.\n\n2. De netbeheerder bepaalt voor elk netgebied per onbalansverrekeningsperiode de veronderstelde\n                                       geprofileerde invoeding (VGI) per BRP, per leverancier (LV), per profielcategorie\n                                       (PC), per netgebied van alle allocatiepunten van de betreffende BRP in de betreffende\n                                       profielcategorie volgens de formule:\n\nVGIBRP,LV,PC = PFIPC x \u03a3 SJIBRP, LV,PC,TP\n\nwaarin:\n\nPFIPC = de profielfractie invoeding van de betreffende profielcategorie voor het desbetreffende\n                                       netgebied voor de betreffende onbalansverrekeningsperiode.\n\n\u03a3 SJIBRP, LV,PC,TP = de som van de standaardjaarinvoeding van alle allocatiepunten van de betreffende\n                                       BRP, de betreffende leverancier in de betreffende profielcategorie voor het desbetreffende\n                                       netgebied en de betreffende tariefperiode.\n\n3. De netbeheerder bepaalt voor elk netgebied per onbalansverrekeningsperiode het totale\n                                       veronderstelde geprofileerde volume (TVGV) per netgebied, door de absolute waarden\n                                       van alle veronderstelde geprofileerde afname\u2019s (VGA) bepaald overeenkomstig het eerste\n                                       lid en de absolute waarden van alle veronderstelde geprofileerde invoedingen (VGI)\n                                       bepaald overeenkomstig het tweede lid te sommeren.\n\n1. De netbeheerder bepaalt voor elk netgebied per onbalansverrekeningsperiode de restantvolumecorrectiefactor\n                                       (RCF) door de waarde \u00e9\u00e9n te verminderen met het quoti\u00ebnt van het overeenkomstig artikel 10.17, zesde lid bepaalde restantvolume (REV) en het overeenkomstig Bijlage 17, derde lid, bepaalde totale veronderstelde geprofileerde volume (TVGV) volgens de\n                                       formule:\n\nRCF = 1 \u2013 (REV / TVGV)\n\n2. De netbeheerder bepaalt voor elk netgebied per onbalansverrekeningsperiode per BRP,\n                                       per leverancier en per profielcategorie de gecorrigeerde geprofileerde afname (GGA)\n                                       van alle allocatiepunten van de betreffende BRP in de betreffende profielcategorie\n                                       volgens de formule:\n\nGGABRP, LV,PC = VGABRP, LV,PC x RCF\n\nwaarin:\n\nVGABRP, LV,PC = de overeenkomstig Bijlage 17, eerste lid vastgestelde veronderstelde geprofileerde afname voor de betreffende\n                                       onbalansverrekeningsperiode, de betreffende BRP, de desbetreffende leverancier en\n                                       de betreffende profielcategorie\n\nRCF = de overeenkomstig het eerste lid bepaalde restantvolumecorrectiefactor\n\n3. De netbeheerder bepaalt voor elk netgebied per onbalansverrekeningsperiode per BRP,\n                                       per leverancier en per profielcategorie de gecorrigeerde geprofileerde invoeding (GGI)\n                                       van alle allocatiepunten van de betreffende BRP in de betreffende profielcategorie\n                                       volgens de formule:\n\nGGIBRP, LV,PC = VGIBRP, LV,PC x (2 \u2013 RCF)\n\nwaarin:\n\nVGIBRP, LV,PC = de overeenkomstig Bijlage 17, tweede lid vastgestelde veronderstelde geprofileerde invoeding voor de betreffende\n                                       onbalansverrekeningsperiode, de betreffende BRP, de betreffende leverancier en de\n                                       betreffende profielcategorie\n\nRCF = de overeenkomstig het eerste lid bepaalde restantvolumecorrectiefactor\n\n1. Openbare verlichting\n\n1.1 In het geval de aansluiting van een installatie voor openbare verlichting op grond\n                                             van artikel 2.30, eerste lid of artikel 2.31, eerste lid niet is voorzien van een comptabele meetinrichting, verstrekt de aangeslotene, tenzij\n                                             anders overeengekomen, eenmaal per kwartaal aan de netbeheerder de volgende gegevens:\n\na. het aantal lampen (inclusief voorschakelapparatuur) behorende tot de installatie;\n\nb. het vermogen per lamp (inclusief voorschakelapparatuur);\n\nen per door de netbeheerder aan te geven tijdvak, voor zover van toepassing, vooraf:\n\nc. het brandschema (inclusief onderhoud);\n\nd. de tijden dat de installatie wordt gedimd en het vermogen van de lampen (inclusief\n                                                   voorschakelapparatuur) in gedimde situatie.\n\n1.2 De netbeheerder stelt op basis van de in 1.1 bedoelde gegevens het belastingprofiel\n                                             van de installatie vast en geeft de aangeslotene desgevraagd inzage in het rekenmodel\n                                             of de berekening.\n\n1.3 De netbeheerder stelt, na overleg met de aangeslotene, indien in het in 1.2 bedoelde\n                                             belastingprofiel geen rekening is gehouden met aan de installatie uit te voeren onderhoud,\n                                             een toeslag vast op het in 1.2 bedoelde belastingprofiel.\n\n1.4 In afwijking van 1.3 houdt de netbeheerder, zo mogelijk en indien gewenst, rechtstreeks\n                                             rekening met het opgegeven onderhoudsprogramma bij het vaststellen van het in 1.2\n                                             bedoelde belastingprofiel.\n\n1.5 De aangeslotene houdt voor de netbeheerder een technische administratie bij en geeft\n                                             de netbeheerder hierin desgevraagd inzage. In deze administratie worden in elk geval\n                                             de volgende gegevens opgenomen:\n\na. de locatie van de lampen (inclusief voorschakelapparatuur), en;\n\nb. per type lamp (inclusief voorschakelapparatuur) het aantal en het vermogen.\n\n1.6 De aangeslotene houdt de in 1.5 bedoelde administratie actueel.\n\n1.7 Op het belastingprofiel bedoeld in 1.2, 1.3 respectievelijk 1.4 zijn, voor zover van\n                                             toepassing, de artikelen 10.17 en 10.22 van kracht.\n\n1.8 De aangeslotene, bedoeld in 1.1, toont desgevraagd door middel van een bestuurdersverklaring\n                                             van de bestuurder van de beheerder van de desbetreffende installatie of een door hem\n                                             daartoe gemachtigd persoon, de juistheid en de volledigheid van de in 1.1, onderdelen\n                                             a tot en met d, en 1.5 bedoelde informatie aan.\n\n1.9 Indien de lampen (inclusief voorschakelapparatuur) voor openbare verlichting zich\n                                             niet direct achter de aansluiting bevinden, maar deel uitmaken van een OVL-installatie,\n                                             blijkt uit de in 1.8 genoemde bestuurdersverklaring tevens dat op de desbetreffende\n                                             OVL-installatie uitsluitend lampen (inclusief voorschakelapparatuur) zijn aangesloten\n                                             ten behoeve van openbare verlichting en daarmee gelijk te stellen lampen (inclusief\n                                             voorschakelapparatuur), zoals ten behoeve van reclame- of feestverlichting, abri\u2019s,\n                                             verkeersbordverlichting etc., mits deze op dezelfde wijze geschakeld worden.\n\n1.10 Indien naar het oordeel van de netbeheerder redelijke twijfel bestaat over de juistheid\n                                             en de volledigheid van de in 1.1, onderdelen a tot en met d, en 1.5 bedoelde informatie\n                                             en van de in 1.8 bedoelde bestuurdersverklaring, overlegt de aangeslotene desgevraagd\n                                             een extern audit-rapport aangaande de juistheid en de volledigheid van de in 1.1,\n                                             onderdelen a tot en met d en 1.5 bedoelde informatie.\n\n2. Overige onbemeten aansluitingen\n\n2.1 In het geval een aansluiting van een installatie, niet zijnde een installatie voor\n                                             openbare verlichting, op grond van artikel 2.30, eerste lid of artikel 2.31, eerste lid niet is voorzien van een comptabele meetinrichting, verstrekt de aangeslotene, tenzij\n                                             anders overeengekomen, eenmaal per kwartaal aan de netbeheerder het vermogen van de\n                                             installatie, zowel in normale bedrijfstoestand als \u2013 voor zover van toepassing \u2013 in\n                                             de situatie dat de installatie is gedimd respectievelijk buiten bedrijf is en per\n                                             door de netbeheerder aan te geven tijdvak \u2013 voor zover van toepassing \u2013 vooraf de\n                                             tijden waarop de installatie zich in \u00e9\u00e9n van deze bedrijfstoestanden bevindt.\n\n2.2 De netbeheerder stelt op basis van de in 2.1 bedoelde gegevens het belastingprofiel\n                                             voor de installatie vast en geeft de aangeslotene desgevraagd inzage in het rekenmodel\n                                             of de berekening daarvoor.\n\n2.3 In afwijking van 2.2 kan de netbeheerder het belastingprofiel van de installatie vaststellen\n                                             op basis van het vermogen van de installatie in de normale bedrijfstoestand en de\n                                             invloed van het dimmen en van het buiten bedrijf zijn van de installatie daarbij verdisconteren\n                                             in een vaste reductiefactor.\n\n2.4 De aangeslotene houdt voor de netbeheerder een technische administratie bij en geeft\n                                             de netbeheerder hierin desgevraagd inzage. In deze administratie worden in elk geval\n                                             de volgende gegevens opgenomen:\n\na. de locatie van de betreffende installaties, en;\n\nb. het vermogen, zowel in normale bedrijfstoestand als \u2013 voor zover van toepassing \u2013\n                                                   in de situatie dat de installatie is gedimd respectievelijk buiten bedrijf is.\n\n2.5 De aangeslotene houdt de in 2.4 bedoelde administratie actueel.\n\n2.6 Op het belastingprofiel bedoeld in 2.2 respectievelijk 2.3 zijn \u2013 voor zover van toepassing\n                                             \u2013 de artikelen 10.17 en 10.22 van kracht.\n\n2.7 De aangeslotene, als bedoeld in 2.1, toont desgevraagd door middel van een bestuurdersverklaring\n                                             van de bestuurder van de beheerder van de desbetreffende installatie of een door hem\n                                             daartoe gemachtigde persoon, de juistheid en de volledigheid van de in 2.1 en 2.4\n                                             bedoelde informatie aan.\n\n2.8 Indien naar het oordeel van de netbeheerder redelijke twijfel bestaat over de juistheid\n                                             en de volledigheid van de in 2.1 en 2.4 bedoelde informatie en van de in 2.7 bedoelde\n                                             bestuurdersverklaring, overlegt de aangeslotene desgevraagd een extern audit-rapport\n                                             aangaande de juistheid en de volledigheid van de in 2.1 en 2.4 bedoelde informatie."}