Title: wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 eisenbesluit Vleeskeuringswet - BWBR0003085

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003085/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 eisenbesluit Vleeskeuringswet - BWBR0003085", "content": "Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 eisenbesluit Vleeskeuringswet\n\nDe Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygi\u00ebne,\n\nGelet op artikel 1, sub h, van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) (Stb. 1960, 71), zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 juni 1975 (Stb. 363),\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 17-03-2004]\n\nAls doelmatig functionerend systeem van luchtoverdruk tussen de bedrijfsruimten van\n                                    vleeswinkels, bedoeld in hoofdstuk IV van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet), van vleeswarenfabrieken, van voorverpakkingsinrichtingen en van de overige inrichtingen,\n                                    bedoeld in hoofdstuk VIII van genoemd besluit, enerzijds en andere ruimten, welke\n                                    niet behoeven te voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk II van het eerdergenoemde\n                                    besluit anderzijds wordt beschouwd het systeem dat voldoet aan de volgende voorschriften:\n\na. de druk van de lucht moet steeds het hoogst zijn in de bedrijfsruimten, welke behoren\n                                          te voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk II van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet);\n\nb. de luchtsnelheid in de verbindingsopening moet, indien de inhoud van de ruimte met\n                                          de hoogste druk niet meer dan 150 m\u00b3 bedraagt, tenminste 0,05 m/sec, bij een inhoud\n                                          van tussen 150 en 300 m\u00b3 tenminste 0,10 m/sec en bij een inhoud van 300 m\u00b3 en meer\n                                          tenminste 0,15 m/sec bedragen;\n\nc. de luchtverdeling in de ruimten met de hoogste druk moet zodanig zijn, dat in alle\n                                          verbindingsopeningen de lucht steeds naar buiten stroomt.\n\n[Regeling vervallen per 17-03-2004]\n\nAls doelmatig functionerend systeem van lucht-circulatie tussen de bedrijfsruimten\n                                    van bewaarplaatsen van vlees, waar vlees onder koeling wordt bewaard, en de andere\n                                    bedrijfsruimten, welke dienen te voldoen aan de bepalingen van Hoofdstuk II van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) wordt beschouwd een systeem van verticale luchtcirculatie dat voldoet aan de volgende\n                                    voorschriften:\n\na. het luchtcirculatiesysteem dient te worden aangebracht in de ruimte met de hoogste\n                                          temperatuur;\n\nb. de menging van warme en koude lucht dient gering te zijn;\n\nc. er mag slechts een luchtstroming vlak boven de vloer van niet meer dan 1 m/sec in\n                                          de richting van de ruimte met de laagste temperatuur zijn.\n\n[Regeling vervallen per 17-03-2004]\n\nHet in bedrijf zijn van de systemen, bedoeld in de artikelen 1 en 2, dient door duidelijk zichtbare rode signaallampen te worden aangegeven.\n\n[Regeling vervallen per 17-03-2004]\n\nDit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1977.\n\nLeidschendam,  25 januari 1977\n\nStaatssecretaris\n\nHoofd van de Hoofdafdeling Voedingsaangelegenheden\n\nW. de Bruijn"}