Title: wetten.nl - Regeling - Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen - BWBR0017448

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0017448/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen - BWBR0017448", "content": "Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer\n                                    van 6 november 2004, nr. KVI2004111184, Directoraat Generaal Milieubeheer, Directie\n                                    Klimaatverandering en Industrie, houdende regels met betrekking tot het uitvoeren\n                                    van metingen van emissies (Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen)\n\nDe Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,\n\nGelet op de voorschriften 2.1, eerste lid, 2.8, eerste en tweede lid, en 2.14, tweede lid, van\n                                       de bijlage bij het Besluit verbranden afvalstoffen;\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nEen grootheid, genoemd in tabel A in de bijlage bij deze regeling, wordt continu gemeten overeenkomstig de in die tabel voor die\n                                    grootheid aangewezen norm.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nIn afwijking van artikel 1 kan bij het continu meten van de concentratie van stikstofoxiden in het rookgas worden\n                                    volstaan met het continu meten van de concentratie van stikstofmonoxide in het rookgas\n                                    indien de kalibratie is uitgevoerd ten opzichte van de meting van de totale concentratie\n                                    stikstofoxide in het rookgas.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nHet continu meten van de procesparameters, bedoeld in voorschrift 2.4, eerste lid, van de bijlage bij het Besluit verbranden afvalstoffen, alsmede van de concentratie waterstoffluoride in het rookgas van een verbrandingsinstallatie\n                                    wordt uitgevoerd volgens een methode die in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde\n                                    meetpraktijk.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nEen periodieke meting en een parallelmeting van een grootheid, genoemd in tabel B in de bijlage bij deze regeling, wordt uitgevoerd overeenkomstig de in die tabel voor die grootheid\n                                    aangewezen norm.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nHet meten van de hoeveelheid organische koolstof in de slakken en de bodemas in een\n                                    afvalverbrandingsinstallatie, alsmede van het gloeiverlies van de slakken en de bodemas\n                                    in een afvalverbrandingsinstallatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de in tabel D in de bijlage bij deze regeling aangewezen normen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nDe kwaliteit van metingen wordt geborgd overeenkomstig de in tabel C in de bijlage bij deze regeling aangewezen normen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nEen periodieke meting en een parallelmeting worden uitgevoerd onder normale bedrijfsomstandigheden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nBij een meting worden tevens alle parameters die noodzakelijk zijn voor de vaststelling\n                                    of aan de ingevolge het Besluit verbranden afvalstoffen van toepassing zijnde eisen betreffende emissies, temperatuur, slakken en bodemas\n                                    is voldaan, gelijktijdig gemeten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nIndien meer dan een derde deel van de gemeten concentraties waaruit een gemiddelde\n                                    wordt berekend ontbreekt, wordt het op basis van die waarden gemeten gemiddelde buiten\n                                    beschouwing gelaten bij de toetsing aan de van toepassing zijnde emissie-eisen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\n1 De omrekening van een concentratie van een in de bijlage bij deze regeling genoemde component in het rookgas uitgedrukt als volumefractie\n                                          naar een concentratie uitgedrukt in massa per kubieke meter geschiedt volgens de hiervoor\n                                          in die bijlage gegeven formule.\n\n2 De omrekening van een concentratie van een bepaalde component in de rookgassen betrokken\n                                          op een volume van het rookgas inclusief het volume van de daarin aanwezige waterdamp,\n                                          naar een concentratie exclusief de in het rookgas aanwezige waterdamp, geschiedt volgens\n                                          een hiervoor in de bijlage bij deze regeling gegeven formule.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nBij een verbrandingsinstallatie worden de voorzieningen aangebracht die noodzakelijk\n                                    zijn voor het uitvoeren van de voorgeschreven metingen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nIndien de meetapparatuur voor continue metingen ge\u00efnstalleerd bij verbrandingsinstallaties\n                                    niet goed functioneert:\n\na. worden de nodige maatregelen genomen opdat die apparatuur zo spoedig mogelijk weer\n                                          goed functioneert;\n\nb. wordt de werking van de rookgasreiniginginstallatie niet verminderd, tenzij dit op\n                                          technische gronden onvermijdelijk is;\n\nc. wordt zodra deze situatie langer duurt dan 24 uur, het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk\n                                          hiervan op de hoogte gesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\n1 Het bevoegd gezag wordt ten minste twee weken van tevoren op de hoogte gesteld van\n                                          de datum en het tijdstip waarop een periodieke meting of een parallelmeting zal worden\n                                          uitgevoerd.\n\n2 Indien een periodieke meting of parallelmeting geen doorgang vindt, wordt het bevoegd\n                                          gezag uiterlijk op de datum, bedoeld in het eerste lid, hiervan op de hoogte gesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\n1 Met betrekking tot continue metingen worden de registratie en uitwerking, bedoeld\n                                          in voorschrift 2.14, eerste lid, van de bijlage bij het Besluit verbranden afvalstoffen op een dusdanige wijze uitgevoerd dat het bevoegd gezag kan beoordelen of in overeenstemming\n                                          met dat besluit en deze regeling is gehandeld.\n\n2 Voor 1 april van elk kalenderjaar worden de op grond van het eerste lid met betrekking\n                                          tot het voorafgaande kalenderjaar geregistreerde gegevens vastgelegd in een rapport\n                                          dat voor die datum aan het bevoegd gezag wordt toegezonden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\n1 Met betrekking tot periodieke metingen en parallelmetingen wordt de rapportage, bedoeld\n                                          in voorschrift 2.14, eerste lid, van de bijlage bij het Besluit verbranden afvalstoffen op een dusdanige wijze uitgevoerd dat het bevoegd gezag kan beoordelen of in overeenstemming\n                                          met dat besluit en deze regeling is gehandeld.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde rapportage wordt binnen drie maanden nadat een meting\n                                          of parallelmeting is uitgevoerd aan het bevoegd gezag gezonden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nIndien geen gebruik wordt gemaakt van de resultaten van een meting, wordt dit met\n                                    opgave van redenen gemeld aan het bevoegd gezag. Bij deze melding worden die meetresultaten\n                                    gevoegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nDe in de bijlage bij deze regeling aangewezen normen alsmede de aanvullingen en correctiebladen met\n                                    betrekking tot deze normen worden ter inzage gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie\n                                    van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nMet de in de bijlage bij deze regeling aangewezen normen worden gelijkgesteld normen die worden vastgesteld\n                                    of aangewezen in een andere lidstaat van de Europese Unie, Turkije dan wel een staat,\n                                    niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de overeenkomst inzake\n                                    de Europese Economische Ruimte, die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig\n                                    is aan het niveau dat met de in de bijlage bij deze regeling aangewezen normen wordt\n                                    nagestreefd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van\n                                    de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nDen Haag, 6 november 2004\n\nStaatssecretaris\n\nP.L.B.A. van Geel\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nIn de hieronder staande tabellen wordt verstaan onder:\n\n\u2013 NEN: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm;\n\n\u2013 ISO: door de International Organisation for Standardization uitgegeven norm;\n\n\u2013 NEN-ISO: door de International Organisation for Standardization opgestelde en door\n                                       het Nederlands Normalisatie Instituut als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven\n                                       norm;\n\n\u2013 BRL: door KIWA N.V. uitgegeven beoordelingsrichtlijn;\n\n\u2013 NEN-EN: door het Europese Comit\u00e9 voor Standaardisatie opgestelde en door het Nederlands\n                                       Normalisatie Instituut als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;\n\n\u2013 NEN-EN-ISO/IEC: door de International Organisation for Standardisation en International\n                                       Electrotechnical Commission opgestelde, door het Europese Comit\u00e9 voor Standaardisatie\n                                       en het Nederlands Normalisatie Instituut aanvaarde en door het Nederlands Normalisatie\n                                       Instituut als Nederlandse norm uitgegeven norm.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nGrootheid\n\nType norm\n\nNummer norm\n\nUitgave\n\nTitel\n\nTotaal stof concentratie\n\nNEN-EN\n\n13284\n\n2\n\n2004\n\nEmissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van massaconcentratie van stof in lage\n                                                   concentraties \u2013 Deel 2: Geautomatiseerde meetsystemen\n\nDebiet\n\nNEN-ISO\n\n14164\n\n1999\n\nEmissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van het volumedebiet van gasstromen in\n                                                   schoorstenen \u2013 Geautomatiseerde methode\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nGrootheid\n\nType norm\n\nNummer norm\n\nUitgave\n\nTitel\n\nHCl concentratie, gasvormig Cl concentratie\n\nNEN-EN\n\n1911\n\n1\n\n1998\n\nUitworp door stationaire bronnen \u2013 Handmatige methode voor de bepaling van HCL \u2013 Deel\n                                                   1: Monsterneming van gassen\n\nHCl concentratie, gasvormig Cl concentratie\n\nNEN-EN\n\n1911\n\n2\n\n1998\n\nUitworp door stationaire bronnen \u2013 Handmatige methode voor de bepaling van HCI \u2013 Deel\n                                                   2: Absorptie van gasvormige componenten\n\nHCl concentratie, gasvormig Cl concentratie\n\nNEN-EN\n\n1911\n\n3\n\n1998\n\nUitworp door stationaire bronnen \u2013 Handmatige methode voor de bepaling van HCI \u2013 Deel\n                                                   3: Analyse van absorptievloeistoffen en berekening van resultaten\n\nTotaal stof concentratie\n\nNEN-EN\n\n13284\n\n1\n\n2001\n\nEmissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van massaconcentratie van stof in lage\n                                                   concentraties \u2013 Deel 1: Manuele gravimetrische methode\n\nCxHy concentratie\n\nNEN-EN\n\n12619\n\n1999\n\nEmissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de massaconcentratie van totaal gasvormig\n                                                   organisch koolstof in lage concentraties in verbrandingsgassen \u2013 Continue methode\n                                                   met vlamionisatiedetector\n\nPCDDs, PCDFs en PCB concentratie\n\nNEN-EN\n\n1948\n\n1\n\n2006\n\nEmissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de concentratie aan PCDD's/PCDF's\n                                                   en dioxine-achtige PCB's \u2013 Deel 1: Monsterneming van PCDD's/PCDF's\n\nPCDDs, PCDFs en PCB concentratie\n\nNEN-EN\n\n1948\n\n2\n\n2006\n\nEmissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de concentratie aan PCDD's/PCDF's\n                                                   en dioxine-achtige PCB's \u2013 Deel 2: Extractie en opwerking van PCDD's/PCDF's\n\nPCDDs, PCDFs en PCB concentratie\n\nNEN-EN\n\n1948\n\n3\n\n2006\n\nEmissie van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de concentratie aan PCDD\u2019s en PCDF\u2019s\n                                                   en dioxine-achtige PCB\u2019s \u2013 Deel 3: Identificatie en kwantificering van PCDD\u2019s en PCDF\u2019s\n\nTotaal kwik concentratie\n\nNEN-EN\n\n13211\n\nC1\n\n2001\n\n2007\n\nLuchtkwaliteit \u2013 Emissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de concentratie aan\n                                                   totaal kwik\n\nZware metalen concentratie\n\nNEN-EN\n\n14385\n\n2004\n\nEmissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de totale emissie van As,CD,Cr,CO,Cu,Mn,Ni,Pb,Sb,Tl\n                                                   en V\n\nHF concentratie, F concentratie\n\nNEN\n\n2819\n\n1994\n\nLuchtkwaliteit : uitworp door stationaire bronnen : monsterneming en bepaling van\n                                                   het gehalte aan fluoride\n\nDebiet\n\nISO\n\n10780\n\n1994\n\nStationary source emissions \u2013 Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams\n                                                   in ducts\n\nH2O concentratie\n\nNEN-EN\n\n14790\n\n2005\n\nEmissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de waterdamp in leidingen\n\nO2 concentratie\n\nNEN-EN\n\n14789\n\n2005\n\nEmissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de volumeconcentratie van zuurstof\n                                                   (O2) \u2013 Referentiemethode \u2013 Paramagnetisme\n\nCO concentratie\n\nNEN-EN\n\n15058\n\n2006\n\nEmissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de massaconcentratie van koolstofmonoxide\n                                                   (CO) \u2013 Referentiemethode: Niet-dispersieve infrarood spectrometrie\n\nSO2 concentratie\n\nNEN-EN\n\n14791\n\n2005\n\nEmissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van de massaconcentratie aan zwaveldioxide\n                                                   \u2013 Referentiemethode\n\nNOx concentratie\n\nNEN-EN\n\n14792\n\n2005\n\nEmissies van stationaire bronnen \u2013 Bepaling van massaconcentratie aan stifstofoxiden\n                                                   (Nox) \u2013 Referentiemethode \u2013 Chemiluminescentie\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nGrootheid\n\nType norm\n\nNummer norm\n\nUitgave\n\nTitel\n\nKwaliteitsborging geautomatiseerde metingsystemen\n\nNEN-EN\n\n14181\n\nC1\n\n2004\n\n2006\n\nEmissies van stationaire bronnen \u2013 Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen\n\nBekwaamheid laboratoria\n\nNEN-EN-ISO/IEC\n\n17025\n\nC1\n\n2005\n\n2007\n\nAlgemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria\n\nMonsternamestrategie, meetdoel, -plan en -rapportage\n\nNEN-EN\n\n15259\n\n2007\n\nLuchtkwaliteit \u2013 Meetmethode emissies van stationaire bronnen \u2013 Eisen voor meetvlakken\n                                                   en meetlokaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2013]\n\nGrootheid\n\nType norm\n\nNummer norm\n\nUitgave\n\nTitel\n\n[totaal organisch C], gloeiverlies\n\nBRL\n\n2307\n\n2003\n\nNationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest met productcertificaat voor AVI-bodemas\n                                                   voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond- en wegenbouwkunde.\n\nDe omrekening van een concentratie van een in de onderstaande tabel genoemde gasvormig\n                                 component in het rookgas uitgedrukt als volumefractie (ppm) naar een concentratie\n                                 uitgedrukt in massa per kubieke meter (mg/m3) geschiedt volgens de onderstaande formule:\n\nwaarin:\n\nMc = molmassa voor de desbetreffende component uitgedrukt in grammen per mol zoals opgenomen\n                                 in de onderstaande tabel:\n\nComponent\n\nMolmassa(g/mol)\n\nKoolmonoxide\n\n28,01\n\nStikstofoxiden (berekend als stikstofdioxide)\n\n46,01\n\nWaterstoffluoride\n\n20,01\n\nZoutzuur\n\n36,46\n\nZwaveldioxide\n\n64,07\n\nDe omrekening van een concentratie koolwaterstoffen uitgedrukt als volumefractie aan\n                                 koolwaterstof van een bekende samenstelling CnHm (ppm) naar een concentratie organisch koolstof uitgedrukt in massa per kubieke meter\n                                 (mg/m3) geschiedt volgens de onderstaande formule:\n\nwaarin:\n\nn = aantal koolstofatomen C per molecule organische component CnHm in het gebruikte kalibratiegas.\n\nDe omrekening van een concentratie in nat rookgas naar een concentratie in droog rookgas\n                                 geschiedt volgens een van de volgende formules:\n\nwaarin:\n\nC = concentratie betrokken op droog rookgasmengsel uitgedrukt in ppm of mg/m3\n\nCm = concentratie betrokken op vochtig rookgasmengsel uitgedrukt in ppm of mg/m3\n\nXH2O = vochtgehalte in kilogram per kubieke meter droog rookgasmengsel [kg/m3]\n\nCH2O = concentratie vocht betrokken op vochtig rookgasmengsel uitgedrukt in volumepercentage."}