Title: wetten.nl - Regeling - Waterleidingbesluit - BWBR0002339

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002339/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Waterleidingbesluit - BWBR0002339", "content": "Besluit van 7 juni 1960, houdende technische, hygi\u00ebnische, geneeskundige en administratieve\n                                    uitvoeringsmaatregelen van de Waterleidingwet\n\nWij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,\n                                    enz., enz., enz.\n\nOp de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 7 maart\n                                    1960, no. 3103, Directie Volksgezondheid, Afdeling Gezondheidsbescherming;\n\nGelet op de artikelen 1, eerste lid, onder e,4, tweede lid, 5, tweede lid, 9, 11, eerste lid en 27 van de Waterleidingwet;\n\nGezien het rapport van de Raad voor de Drinkwatervoorziening van 19 oktober 1959,\n                                    no. 86 en het rapport van de Centrale Raad van de Volksgezondheid van 14 januari 1960,\n                                    no. 3394;\n\nDe Raad van State gehoord (advies van 12 april 1960, no. 47);\n\nGezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van\n                                    27 mei 1960, no. 6674, Directie Volksgezondheid, Afdeling Gezondheidsbescherming;\n\nHebben goedgevonden en verstaan:\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nIn dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:\n\na. de eigenaar: de eigenaar van een waterleidingbedrijf en, met uitzondering van hoofdstuk IV en voor zover niet anders aangegeven, de eigenaar van een collectieve watervoorziening;\n\nb. huishoudwater: leidingwater dat uitsluitend bestemd is voor toiletspoeling, gebruik\n                                             in wasmachine of het besproeien van de tuin;\n\nc. huishoudwatervoorziening: een voorziening voor de winning of behandeling van water\n                                             dat met behulp van een leiding of distributienet als huishoudwater aan derden ter\n                                             beschikking wordt gesteld;\n\nd. ISO 17025: NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000, algemene eisen voor de competentie van beproevings-\n                                             en kalibratielaboratoria, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut;\n\ne. de toezichthouder: de inspecteur dan wel, voor zover het betreft het toezicht op een\n                                             collectieve watervoorziening of een collectief leidingnet, de op grond van de artikelen 15b, onderscheidenlijk 15f, van de Waterleidingwet aangewezen ambtenaar;\n\nf. warm tapwater: verwarmd leidingwater;\n\ng. de wet: de Waterleidingwet;\n\nh. a\u00ebrosolen: in lucht gedispergeerde waterdeeltjes met een diameter van 1 tot 10 micrometer;\n\ni. legionellabacterie: bacterie behorende tot het geslacht Legionella;\n\nj. tappunt: plaats waar het leidingwater beschikbaar komt voor gebruik;\n\nk. NEN 6265: NEN 6265:1991/A1:2003, onderzoek naar de aanwezigheid en het aantal kolonievormende\n                                             eenheden (KVE) van legionellabacteri\u00ebn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie\n                                             Instituut;\n\nl. bijlage: bij dit besluit behorende bijlage;\n\nm. ISO 15189: NEN-EN-ISO 15189: 2003, Medische laboratoria- bijzondere eisen voor kwaliteit\n                                             en competentie, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nHoofdstuk II, met uitzondering van de artikelen 4, eerste lid, 4b tot en met 8, van de wet, hoofdstuk IIA, met uitzondering van de artikelen 15a, eerste en tweede lid, juncto 15b, van de wet, hoofdstuk IIB, met uitzondering van artikel 15e, tweede lid, alsmede de hoofdstukken III en IV van de wet, zijn niet van toepassing op huishoudwater, indien de kwaliteit van dit\n                                       huishoudwater niet van invloed is op de gezondheid van de betrokken verbruikers.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nDe eigenaar wordt, voor zover hij de voorschriften van dit hoofdstuk naleeft, geacht\n                                       te voldoen aan het bepaalde in artikel 4, eerste lid der Waterleidingwet, doch alleen voor wat betreft de punten, welke bij het bepaalde in dit hoofdstuk\n                                       uitdrukkelijk zijn geregeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Leidingwater dat de eigenaar aan derden ter beschikking stelt, bevat geen micro-organismen,\n                                             parasieten of stoffen in aantallen per volume-eenheid of concentraties die nadelige\n                                             gevolgen voor de volksgezondheid kunnen hebben.\n\n2 Leidingwater voldoet op het punt waar het binnen een gebouw of perceel aan de tappunten\n                                             ter beschikking komt, aan de tabellen I, II en III, opgenomen in bijlage A.\n\n3 Indien leidingwater niet voldoet aan het eerste lid of aan de in het tweede lid genoemde\n                                             tabellen I en II is de eigenaar verplicht:\n\na. terstond onderzoek te doen naar de oorzaak en de mogelijke nadelige gevolgen daarvan\n                                                   voor de volksgezondheid,\n\nb. zo spoedig mogelijk herstelmaatregelen in het belang van de volksgezondheid te nemen\n                                                   waardoor het leidingwater voldoet aan het eerste lid en de genoemde tabellen I en\n                                                   II en\n\nc. terstond de toezichthouder te informeren over het niet voldoen aan het eerste lid\n                                                   of aan de in het tweede lid genoemde tabellen I en II en over de wijze waarop uitvoering\n                                                   wordt gegeven aan het bepaalde onder a en b.\n\n4 Indien een ander dan de eigenaar constateert dat leidingwater niet voldoet aan het\n                                             eerste lid of aan de in het tweede lid genoemde tabellen I en II, brengt hij de eigenaar\n                                             terstond op de hoogte.\n\n5 In gevallen als bedoeld in het derde lid informeert de eigenaar terstond de verbruikers\n                                             over de normoverschrijding en adviseert hij henomtrent de maatregelen die zij kunnen\n                                             nemen om nadelige gevolgen voor de gezondheid te voorkomen.\n\n6 Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op de eigenaar van een collectief\n                                             leidingnet.\n\n7 De eigenaar van een collectieve watervoorziening draagt er zorg voor dat voor de bereiding\n                                             van warm tapwater uitsluitend water wordt gebruikt dat voldoet aan de tabellen I,\n                                             II en III, opgenomen in bijlage A.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 \nArtikel 4, derde tot en met vijfde lid, is niet van toepassing op de eigenaar, voor zover leidingwater dat aan de tappunten\n                                             ter beschikking komt niet voldoet aan artikel 4, eerste lid, of aan de tabellen I en II, opgenomen in bijlage A, en de oorzaak daarvan is gelegen in een op zijn leidingnet aangesloten woninginstallatie,\n                                             collectief leidingnet of collectieve watervoorziening.\n\n2 In het in het eerste lid bedoelde geval neemt de eigenaar de in het belang van de\n                                             volksgezondheid noodzakelijke en passende maatregelen, voor zover deze in zijn vermogen\n                                             liggen.\n\n3 Tot de maatregelen, bedoeld in het tweede lid, behoren in elk geval:\n\na. het terstond informeren van de toezichthouder en van de eigenaar van de op zijn leidingnet\n                                                   aangesloten woninginstallatie, collectief leidingnet of collectieve watervoorziening,\n                                                   over de normoverschrijding en de mogelijke nadelige gevolgen voor de volksgezondheid\n                                                   alsmede het adviseren van deze eigenaars omtrent herstelmaatregelen die zij kunnen\n                                                   nemen;\n\nb. het informeren en adviseren van de verbruikers omtrent aanvullende herstelmaatregelen\n                                                   die zij kunnen nemen.\n\nTot de bedoelde maatregelen kan behoren het toepassen van behandelingstechnieken.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Indien niet wordt voldaan aan tabel III, opgenomen in bijlage A, informeert de eigenaar terstond de toezichthouder, verricht hij terstond onderzoek\n                                             naar de oorzaak en de mogelijke nadelige gevolgen voor de volksgezondheid en neemt\n                                             hij de in het belang van de volksgezondheid noodzakelijke en passende maatregelen.\n\n2 In gevallen als bedoeld in het eerste lid informeert de eigenaar de verbruikers over\n                                             de normoverschrijding en adviseert hij hen omtrent de maatregelen die zij kunnen nemen\n                                             om nadelige gevolgen voor de gezondheid te voorkomen, tenzij de toezichthouder van\n                                             oordeel is dat de normoverschrijding geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid\n                                             en het welzijn van de verbruikers en voor aan de verbruikers toebehorende goederen.\n\n3 Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de eigenaar van een collectief\n                                             leidingnet.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Indien niet wordt voldaan aan tabel II, opgenomen in bijlage A, kan Onze Minister, indien het belang van de volksgezondheid zich daartegen niet\n                                             verzet en de watervoorziening in het desbetreffende gebied redelijkerwijs niet op\n                                             een andere wijze kan worden voortgezet, op verzoek van de eigenaar ontheffing verlenen\n                                             van waarden uit tabel II.\n\n2 Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan onder beperkingen worden verleend\n                                             en aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. De beperkingen en voorschriften\n                                             worden gesteld in het belang van de volksgezondheid. In het belang van de volksgezondheid\n                                             kan de ontheffing worden ingetrokken en kunnen de aan de ontheffing verbonden voorschriften\n                                             worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken.\n\n3 De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend voor een zo kort mogelijke\n                                             periode van ten hoogste drie jaar.\n\n4 De houder van de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, stelt Onze Minister terstond\n                                             op de hoogte van omstandigheden die er redelijkerwijs toe kunnen leiden dat aan het\n                                             eind van de periode, bedoeld in het derde lid, niet wordt voldaan aan de in het eerste\n                                             lid genoemde tabel II.\n\n5 In het geval, bedoeld in het vierde lid, kan Onze Minister op verzoek van de houder\n                                             van de ontheffing besluiten tot verlenging van de periode waarvoor de ontheffing geldt.\n                                             Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing. Nadien is in\n                                             uitzonderlijke gevallen nog eenmaal op overeenkomstige wijze verlenging mogelijk.\n\n6 Een besluit tot verlening van een ontheffing als bedoeld in het eerste lid of tot\n                                             verlenging van de periode waarvoor de ontheffing geldt als bedoeld in het vijfde lid\n                                             omvat in ieder geval de volgende gegevens:\n\na. de redenen voor de ontheffing;\n\nb. de parameter waarop de ontheffing betrekking heeft, de resultaten van eerdere metingen\n                                                   in verband met deze parameter en de maximaal toegestane waarde ingevolge de ontheffing;\n\nc. het geografisch gebied, de hoeveelheid geleverd water per dag, het aantal verbruikers\n                                                   en de betrokken bevolkingsgroep alsmede de eventuele gevolgen van de ontheffing voor\n                                                   de levensmiddelenindustrie;\n\nd. een adequaat meetschema, met verhoogde meetfrequentie indien noodzakelijk;\n\ne. een samenvatting van het plan voor de noodzakelijke herstelmaatregelen, waaronder\n                                                   een tijdschema, een kostenraming en voorzieningen voor onderzoek en evaluatie;\n\nf. de periode waarvoor de ontheffing geldt.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 In afwijking van artikel 4c kan de toezichthouder op verzoek van de eigenaar ontheffing verlenen van waarden\n                                             uit tabel II, opgenomen in bijlage A, voor zover:\n\na. overschrijding van een waarde uit tabel II naar zijn oordeel geen nadelige gevolgen\n                                                   voor de volksgezondheid heeft,\n\nb. de overschrijding binnen 30 dagen door het nemen van herstelmaatregelen kan worden\n                                                   opgeheven, en\n\nc. de onder a bedoelde waarde door de eigenaar in de voorafgaande twaalf maanden niet\n                                                   gedurende meer dan 30 dagen is overschreden.\n\n2 Bij zijn besluit stelt de toezichthouder de maximaal toegestane waarde en duur van\n                                             de overschrijding van de waarde uit tabel II vast.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 De eigenaar draagt zorg, op de wijze en in de mate, welke redelijkerwijs van hem kunnen\n                                             worden gevergd, dat:\n\n1\u00b0. de middelen tot winning, behandeling, opslag, transport en distributie van water zo\n                                                   zijn ingericht, worden gebruikt en onderhouden, dat geen verontreiniging van het water\n                                                   plaatsvindt;\n\n2\u00b0. het distributienet zo is ingericht, dat gebreken geredelijk kunnen worden opgeheven\n                                                   onder zo gering mogelijke belemmering van de distributie;\n\n3\u00b0. het leidingnet van een collectieve watervoorziening, voor zover dat geen deel uitmaakt\n                                                   van een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet, voldoet aan NEN 1006, bedoeld in de Regeling Bouwbesluit 2003;\n\n4\u00b0. van de middelen tot winning, behandeling, opslag, transport en distributie van water\n                                                   tekeningen beschikbaar zijn, waarop de ligging en inrichting daarvan zijn aangegeven;\n\n5\u00b0. de werkzaamheden in het bedrijf zo worden verricht, dat geen verontreiniging van het\n                                                   water plaatsvindt;\n\n6e. de middelen tot opslag, transport en distributie van leidingwater na het verrichten\n                                                   van werkzaamheden daaraan zo worden ontsmet of gereinigd dat daarbij opgetreden verontreinigingen\n                                                   geheel onschadelijk gemaakt of verwijderd worden.\n\n2 Het eerste lid, onder 2\u00b0, geldt niet voor de eigenaar van een collectieve watervoorziening.\n\n3 Het eerste lid, aanhef en onder 3\u00b0, is van overeenkomstige toepassing op de eigenaar\n                                             van een collectief leidingnet, voor zover dat geen deel uitmaakt van een gebouw als\n                                             bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Indien een waterleidingbedrijf, collectieve watervoorziening of collectief leidingnet\n                                             in gebruik is, beschikt de eigenaar daarvan over een daarop betrekking hebbend meetprogramma\n                                             dat voldoet aan de in bijlage B opgenomen tabellen Ia, Ib, Ic en II. Bij majeure wijzigingen in de feitelijke situatie\n                                             past de eigenaar daaraan voorafgaand het meetprogramma daarop aan.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar van een collectief leidingnet\n                                             of van een collectieve watervoorziening voor warm tapwater, uitsluitend voor zover\n                                             daarmee, berekend over een kalenderjaar, per dag gemiddeld minder dan 100 m3 drinkwater, onderscheidenlijk minder dan 30 m3 warm tapwater, wordt gedistribueerd.\n\n3 Een meetprogramma als bedoeld in het eerste lid dat betrekking heeft op een waterleidingbedrijf\n                                             behoeft goedkeuring van de toezichthouder. Het programma wordt daartoe door de eigenaar\n                                             van dat bedrijf na vaststelling of wijziging voorgelegd aan de toezichthouder, in\n                                             de door deze aangegeven vorm.\n\n4 Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de eigenaar van een collectieve\n                                             watervoorziening voor zover deze voor de winning of behandeling van water, dat als\n                                             leidingwater aan derden ter beschikking wordt gesteld, gebruik maakt van grondwater,\n                                             oppervlaktewater, zeewater of een overeenkomstige grondstof of halffabrikaat.\n\n5 De eigenaar, bedoeld in het eerste lid, onderzoekt het water in de frequentie en op\n                                             de plaatsen, aangegeven in het meetprogramma, bedoeld in dat lid.\n\n6 Indien en voor zolang de eigenaar niet beschikt over een meetprogramma dat in overeenstemming\n                                             is met het eerste lid dan wel, in de gevallen, bedoeld in het derde en vierde lid,\n                                             niet beschikt over een goedgekeurd meetprogramma, verricht hij metingen overeenkomstig\n                                             de in bijlage B opgenomen tabellen Ia, Ib, Ic en II.\n\n7 Voor micro-organismen, parasieten of stoffen die niet zijn genoemd in de in bijlage A opgenomen tabellen I, II en III, verricht de eigenaar of de eigenaar van een collectief\n                                             leidingnet metingen indien er redenen zijn om aan te nemen dat deze aanwezig zijn\n                                             in aantallen per volume-eenheid of concentraties die nadelige gevolgen voor de volksgezondheid\n                                             kunnen hebben.\n\n8 De toezichthouder kan bepalen dat door hem aangegeven parameters, genoemd in tabel\n                                             I van bijlage B, frequenter worden onderzocht dan in tabel II van bijlage B is aangegeven. Tevens kan hij bepalen dat andere dan de in tabel I van bijlage B genoemde, door hem aangegeven parameters, onderzocht worden in een door hem aangegeven\n                                             frequentie, indien dat naar zijn oordeel van belang is voor het verkrijgen van voldoende\n                                             inzicht in de kwaliteit van het water.\n\n9 De toezichthouder kan toestaan dat de meetfrequentie van parameters die in tabel I\n                                             van bijlage B zijn aangemerkt als \u00abbewaking\u00bb wordt verlaagd, indien:\n\na. de waarden van de resultaten van de in een periode van tenminste twee opeenvolgende\n                                                   jaren genomen monsters constant zijn of significant beter dan de in bijlage A genoemde waarden en\n\nb. het aannemelijk is dat er geen factor aanwezig is waardoor de kwaliteit van het water\n                                                   kan verslechteren.\n\nBij verlaging van de frequentie bedraagt het aantal te nemen monsters ten minste de\n                                             helft van de in tabel II van bijlage B genoemde aantallen.\n\n10 De toezichthouder kan toestaan dat de meetfrequentie van parameters die in tabel I\n                                             van bijlage B zijn aangemerkt als \u00abaudit\u00bb wordt verlaagd, indien wordt vastgesteld dat de desbetreffende\n                                             parameter niet in het leidingwater voorkomt in aantallen per volume-eenheid of concentraties\n                                             die kunnen leiden tot het risico dat de in bijlage A genoemde waarden worden overschreden.\n\n11 De eigenaar van een waterleidingbedrijf die drinkwater van een ander betrekt teneinde\n                                             dit zonder behandeling aan derden ter beschikking te stellen, onderzoekt dit ter plaatse\n                                             waar hij dit water betrekt overeenkomstig de tabellen I en II, opgenomen in bijlage B. Indien in dit geval drinkwater wordt betrokken van een ander waterleidingbedrijf\n                                             kan de inspecteur toestaan dat bedoeld onderzoek op andere, door hem aan te geven\n                                             wijze wordt uitgevoerd.\n\n12 In alle overige gevallen dan bedoeld in het tiende lid, worden de monsters aan de\n                                             tappunten genomen, met uitzondering van de monsters waarvan in de kolom\u00ab monsterplaats\u00bb\n                                             in tabel I van bijlage B is aangegeven voor welke parameters de monsters of een deel daarvan ter plaatse van\n                                             de inname van het gebruikte grondwater of oppervlaktewater dan wel na behandeling\n                                             mogen worden genomen.\n\n13 De monstername geschiedt op een zodanig tijdstip en op zodanige wijze, dat de uitkomsten\n                                             van het onderzoek representatief zijn voor de hoedanigheid van het desbetreffende\n                                             water.\n\n14 Een monster dat niet ter plaatse wordt geanalyseerd wordt zodanig bewaard dat daardoor\n                                             de uitkomsten van het onderzoek niet in betekenende mate worden be\u00efnvloed.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 De eigenaar, die gebruik maakt van grondwater, oppervlaktewater, of een daaruit vervaardigd\n                                             halffabrikaat ten behoeve van de bereiding van leidingwater, neemt bij het opstellen\n                                             van het meetprogramma, bedoeld in artikel 6, eerste lid, tevens tabel III van bijlage B in acht.\n\n2 De eigenaar die gebruik maakt van oppervlaktewater ten behoeve van de bereiding van\n                                             leidingwater:\n\na. verricht het onderzoek of neemt de monsters daarvoor op een plaats die representatief\n                                                   is voor de waterkwaliteit op het punt waar het oppervlaktewater v\u00f3\u00f3r de zuiveringsbehandeling\n                                                   wordt onttrokken en\n\nb. kiest met betrekking tot de parameters temperatuur, zuurgraad en zuurstof-opgelost,\n                                                   een zodanig tijdstip dat de uitkomsten van het onderzoek representatief zijn voor\n                                                   het etmaalgemiddelde over de dag waarop het onderzoek plaatsvindt.\n\nIndien en zo lang als geen gevolg is gegeven aan een op grond van artikel 6, eerste lid, bestaande verplichting tot het opstellen van een meetprogramma, verricht de eigenaar,\n                                             bedoeld in het eerste lid, metingen overeenkomstig de in bijlage B opgenomen tabel III, tenzij de toezichthouder anders bepaalt.\n\n3 De toezichthouder kan bepalen dat:\n\na. door hem aangegeven parameters, genoemd in tabel III van bijlage B, frequenter worden onderzocht dan aldaar is aangegeven;\n\nb. door hem aangegeven parameters van groep II, genoemd in tabel III van bijlage B, minder frequent worden onderzocht dan aldaar is aangegeven;\n\nc. andere dan in tabel III van bijlage B genoemde, door hem aangegeven parameters, onderzocht worden indien dat naar zijn\n                                                   oordeel van belang is voor het verkrijgen van voldoende inzicht in de kwaliteit van\n                                                   het water.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 De eigenaar houdt de in artikelen 6 en 6a bedoelde gegevens gedurende vijf jaar onder zich.\n\n2 Binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar verstrekt de eigenaar of de eigenaar\n                                             van een collectief leidingnet voor zover daarmee gemiddeld meer dan 1000 m3 leidingwater per dag of aan gemiddeld meer dan 5000 personen per dag leidingwater\n                                             wordt geleverd, aan de toezichthouder een representatieve samenvatting van de gegevens,\n                                             bedoeld in het eerste lid, in de door de toezichthouder aangegeven vorm.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Bij het uitvoeren van onderzoek als bedoeld in de artikelen 6 en 6a worden de specificaties, genoemd in bijlage C, in acht genomen. Voor de in tabel I van bijlage C genoemde parameters worden de daar genoemde analysemethoden toegepast.\n\n2 In afwijking van het eerste lid, tweede zin, kan de inspecteur op verzoek van degene\n                                             die de analyses uitvoert toestaan dat van alternatieve analysemethoden gebruik wordt\n                                             gemaakt, indien deze naar zijn oordeel tenminste even betrouwbaar zijn als de analysemethoden,\n                                             bedoeld in het eerste lid. Bij zijn verzoek verstrekt de aanvrager alle voor de beoordeling\n                                             van de alternatieve analysemethode relevante gegevens in de door de inspecteur aangegeven\n                                             vorm. De inspecteur meldt de toepassing van de alternatieve analysemethode aan Onze\n                                             Minister.\n\n3 Voor de in tabel II van bijlage C genoemde parameters worden bij de analyse de daar vermelde prestatiekenmerken in\n                                             acht genomen.\n\n[Vervallen per 01-07-1984]\n\n[Vervallen per 01-07-1984]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Het nemen en analyseren van monsters ter uitvoering van dit besluit geschiedt door\n                                             laboratoria die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd is op ISO 17025\n                                             of een gelijkwaardige norm en die daarvoor overeenkomstig deze norm geaccrediteerd\n                                             zijn.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kan het nemen en analyseren van monsters ter uitvoering\n                                             van hoofdstuk IIIC geschieden door medisch microbiologische laboratoria, onder verantwoordelijkheid\n                                             van een arts-microbioloog, die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd\n                                             is op ISO 15189 of een gelijkwaardige norm en die daarvoor overeenkomstig deze norm\n                                             geaccrediteerd zijn.\n\n3 Een gelijkwaardige norm als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt uitsluitend\n                                             toegepast na daartoe verkregen toestemming van de inspecteur. Bij de aanvraag worden\n                                             alle voor de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de bedoelde norm relevante gegevens\n                                             in de door de inspecteur aangegeven vorm aan hem overgelegd.\n\n4 Het nemen en analyseren van monsters als bedoeld in de artikelen 6 en 6a en hoofdstuk IIIC ten behoeve van waterleidingbedrijven geschiedt door laboratoria als bedoeld in het\n                                             eerste lid die daartoe zijn aangewezen door Onze Minister.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 De eigenaar draagt zorg, dat:\n\na. de door het pompstation afgeleverde hoeveelheden water voortdurend, of ten minste\n                                                   elk uur, worden geregistreerd;\n\nb. op een aantal door de inspecteur aan te wijzen plaatsen in het distributiegebied de\n                                                   druk van het water voortdurend wordt geregistreerd.\n\n2  De eigenaar draagt zorg de in het voorgaande lid bedoelde gegevens gedurende ten\n                                             minste vijf jaar beschikbaar te hebben.\n\n3 Het eerste en tweede lid gelden niet voor de eigenaar van een collectieve watervoorziening\n                                             of van een collectief leidingnet.\n\n[Vervallen per 27-03-1998]\n\n[Vervallen per 01-07-1984]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nOnverminderd de voorgaande artikelen draagt degene, aan wie middellijk of onmiddellijk\n                                       op het leidingnet van een waterleidingbedrijf, van een collectieve watervoorziening\n                                       of van een collectief leidingnet aangesloten leidingen en toestellen behoren, zorg\n                                       dat deze redelijkerwijs geen gevaar voor verontreiniging van dat leidingnet en van\n                                       het door middel van deze leidingen en toestellen aan derden ter beschikking gestelde\n                                       leidingwater kunnen opleveren.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 De eigenaar van een waterleidingbedrijf controleert de middellijk of onmiddellijk\n                                             op het leidingnet van zijn bedrijf aangesloten woninginstallaties, collectieve watervoorzieningen,\n                                             collectieve leidingnetten en overige leidingwaterinstallaties op gevaar voor verontreiniging\n                                             van het leidingnet van zijn bedrijf.\n\n2 De eigenaar van een waterleidingbedrijf controleert tevens de middellijk of onmiddellijk\n                                             op het leidingnet van zijn bedrijf aangesloten collectieve watervoorzieningen en collectieve\n                                             leidingnetten op gevaar voor verontreiniging van het aan derden ter beschikking gestelde\n                                             leidingwater.\n\n3 Indien bij een controle als bedoeld in het tweede lid blijkt dat niet wordt voldaan\n                                             aan de artikelen 4, eerste of tweede lid, of 17j, eerste lid, of dat daarvoor gevaar bestaat, informeert de eigenaar van het waterleidingbedrijf\n                                             terstond de toezichthouder en de desbetreffende eigenaar van de op zijn leidingnet\n                                             aangesloten collectieve watervoorziening of collectief leidingnet.\n\n4 Degene, aan wie de in het eerste en tweede lid bedoelde collectieve watervoorzieningen,\n                                             collectieve leidingnetten en overige leidingwaterinstallaties toebehoren, is verplicht\n                                             medewerking te verlenen aan de controle, bedoeld in het eerste en tweede lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nDe eigenaar draagt zorg, dat het personeel wordt voorgelicht aangaande de hygi\u00ebnische\n                                       voorschriften, welke in het bedrijf in acht moeten worden genomen.\n\n[Vervallen per 01-01-1994]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Oppervlaktewater, bestemd om te worden gebruikt voor de bereiding van leidingwater,\n                                             wordt ingedeeld in de kwaliteitsklassen I, II en III, op grond van de waarden van\n                                             de parameters, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage D. Oppervlaktewater valt in een der kwaliteitsklassen indien geen der waarden van de\n                                             parameters, genoemd in kolom B van de desbetreffende klasse, wordt overschreden.\n\n2  Van overschrijding van de waarde van een parameter, genoemd in bijlage D, is sprake indien:\n\na. na metingen welke \u00e9\u00e9nmaal per 4 weken dienen te worden verricht, wordt vastgesteld\n                                                   dat:\n\n- de waarde meer dan \u00e9\u00e9nmaal per jaar is overschreden; of\n\n- de waarde meer bedraagt dan 150% van de in bijlage D genoemde waarde met uitzondering van de waarde betreffende de parameters temperatuur,\n                                                         zuurgraad, zuurstof opgelost, alsmede de microbiologische parameters;\n\nb. na metingen welke eenmaal per 3 maanden dienen te worden verricht, wordt vastgesteld\n                                                   dat de in bijlage D genoemde waarde is overschreden.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nIndien de eigenaar vaststelt dat in het door hem voor de bereiding van leidingwater\n                                       ingenomen oppervlaktewater overschrijding van waarden van in bijlage D genoemde parameters, behorend bij de kwaliteitsklasse, waarin het door hem gebruikte\n                                       oppervlaktewater valt, optreedt, stelt hij daarvan in kennis:\n\n- de inspecteur,\n\n- het openbare lichaam, belast met de zorg voor de goede hoedanigheid van het betrokken\n                                             oppervlaktewater,\n\n- in de gevallen, bedoeld in artikel 17d, onder a en b, Onze Minister,\n\n- indien ten behoeve van de bereiding van leidingwater door de eigenaar water uit oppervlaktewater\n                                             is ingenomen door een ander bedrijf, de eigenaar van dat bedrijf.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Het is de eigenaar verboden leidingwater te bereiden uit oppervlaktewater dat niet\n                                             voldoet aan de ten aanzien van kwaliteitsklasse III, onder B in Bijlage D gestelde eisen.\n\n2  Het is de eigenaar voorts verboden leidingwater te bereiden uit oppervlaktewater,\n                                             vallende in een der in artikel 17a, eerste lid, bedoelde kwaliteitsklassen, tenzij het water tevoren is behandeld op een bij de\n                                             kwaliteitsklasse passende wijze, aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage E.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nDe in artikel 17c gestelde verboden gelden niet:\n\na. indien overschrijding van de in bijlage D genoemde waarden het gevolg is van overstromingen of natuurrampen;\n\nb. in de in bijlage D aangegeven gevallen: indien overschrijding van de waarden het gevolg is van uitzonderlijke\n                                             weersomstandigheden.\n\nc. in de periode die ligt tussen het indienen van een aanvraag om ontheffing als bedoeld\n                                             in artikel 17e en de vierde dag na het tijdstip waarop Onze Minister zijn besluit met betrekking\n                                             tot een ontheffing aan de aanvrager heeft toegezonden.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Onze Minister kan ontheffing verlenen van het in artikel 17c, eerste lid, gestelde verbod indien:\n\na. de eigenaar een zodanige behandeling - met inbegrip van menging - van het water kan\n                                                   toepassen dat het bereide leidingwater voldoet aan de in dit besluit ten aanzien van\n                                                   leidingwater gestelde eisen;\n\nb. de eigenaar is aangewezen op oppervlaktewater dat niet voldoet aan kwaliteitsklasse\n                                                   III, en het gebruik van dat water geen onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid\n                                                   meebrengt.\n\n2  Onze Minister kan voorts, indien het belang van de volksgezondheid zich daartegen\n                                             niet verzet, ontheffing verlenen van de in artikel 17c gestelde verboden:\n\na. indien overschrijding van de in bijlage D genoemde waarden het gevolg is van de natuurlijke gesteldheid van de bodem en de\n                                                   invloed daarvan op het water.\n\nb. in de in bijlage D aangegeven gevallen:\n\n- indien overschrijding van de waarden plaatsvindt bij oppervlaktewater uit meren met\n                                                         een diepte van ten hoogste 20 meter, waarin de vervanging van het water meer dan een\n                                                         jaar in beslag neemt en waarin geen afvalwater wordt geloosd;\n\n- indien de overschrijding van de waarden het gevolg is van uitzonderlijke geografische\n                                                         omstandigheden.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Indien Onze Minister voornemens is over te gaan tot intrekking van de ontheffing dan\n                                             wel tot wijziging, aanvulling of intrekking van aan de ontheffing verbonden voorschriften,\n                                             doet hij daarvan mededeling aan het openbare lichaam, belast met de zorg voor de goede\n                                             hoedanigheid van het betrokken oppervlaktewater.\n\n2  In een mededeling als bedoeld in het eerste lid en een mededeling ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht vermeldt Onze Minister ten minste:\n\na. een korte motivering van de voorgenomen beslissing;\n\nb. indien het voornemen een wijziging betreft, de zakelijke inhoud van die wijziging;\n\nc. de termijn waarbinnen een belanghebbende zijn zienswijze met betrekking tot de voorgenomen\n                                                   beslissing naar voren kan brengen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Onverminderd de hoofdstukken II, III en IIIA, draagt de eigenaar er zorg voor dat de materialen en chemicali\u00ebn, die gebruikt worden\n                                             bij de winning, de bereiding, de behandeling, de opslag, het transport of de distributie\n                                             van leidingwater en de wijze waarop deze worden toegepast, er niet toe leiden dat\n                                             deze materialen en chemicali\u00ebn:\n\na. in een hogere concentratie in het leidingwater achterblijven dan voor het gebruik\n                                                   van die materialen of chemicali\u00ebn noodzakelijk is, en\n\nb. nadelige gevolgen hebben voor de volksgezondheid.\n\n2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de eigenaar van een collectief\n                                             leidingnet en de in dat leidingnet toe te passen materialen.\n\n3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voor zover bij de distributie van\n                                             leidingwater te gebruiken materialen deel uitmaken van een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Aan de in artikel 17g, eerste lid, onder b, en tweede lid juncto eerste lid, onder b, gestelde eis wordt voldaan voor zover het betreft materialen\n                                             en chemicali\u00ebn:\n\na. waarvoor door Onze Minister erkende, dan wel gelijkwaardige kwaliteitsverklaringen\n                                                   zijn afgegeven, mits deze materialen en chemicali\u00ebn overeenkomstig deze kwaliteitsverklaringen\n                                                   worden gebruikt of toegepast;\n\nb. waarvan anderszins ten genoegen van Onze Minister is aangetoond dat aan de in artikel 17g, eerste lid, onder b, en tweede lid juncto eerste lid, onder b, gestelde eis wordt voldaan.\n\n2 Er is een commissie van deskundigen, belast met de uitvoering van de regels, bedoeld\n                                             in het eerste lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de eigenaar van een collectieve watervoorziening\n                                                of een collectief leidingnet waarop direct of indirect tappunten als bedoeld in het\n                                                vierde lid, zijn aangesloten, voor zover die tappunten aanwezig zijn:\n\na. in instellingen:\n\n1. als bedoeld in artikel 1.2, onderdeel 1, van het Uitvoeringsbesluit WTZi;\n\n2. als bedoeld in artikel 5.2, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit WTZi;\n\n3. die een of meer vormen van zorg verlenen als bedoeld in artikel 1.2, nummers 17 tot en met 21, van het Uitvoeringsbesluit WTZi, niet in combinatie met verblijf, binnen een op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten bekostigd gebouw;\n\nb. in een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een samenhangend geheel van gebouwen\n                                                      of gedeelten daarvan met een logiesfunctie als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van het Bouwbesluit 2003, met uitzondering van zomerhuisjes, huisjes op volkstuincomplexen en gebouwen waar\n                                                      uitsluitend wordt overnacht door personen die ter plaatse werkzaam zijn;\n\nc. in een opvangcentrum als bedoeld in artikel 1 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers,\n\nd. in een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een samenhangend geheel van gebouwen\n                                                      of gedeelten daarvan met een celfunctie als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van het Bouwbesluit 2003,\n\ne. in een badinrichting als bedoeld in artikel 1 van de Wet hygi\u00ebne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden,\n\nf. op een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting\n                                                      bestemd, om daarop ten behoeve van recreatief nachtverblijf gelegenheid te geven tot\n                                                      het plaatsen of geplaatst houden van tenten, tentwagens, kampeerauto\u2019s of andere voertuigen\n                                                      of gewezen voertuigen of gedeelten daarvan; een en ander voor zover deze onderkomens\n                                                      of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden\n                                                      of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf,\n\ng. in een haven met de daarbij behorende grond waar overwegend gelegenheid wordt gegeven\n                                                      voor het aanleggen, afmeren of afgemeerd houden van pleziervaartuigen.\n\n2 De artikelen 17j, 17o, 17p en 17q zijn van overeenkomstige toepassing op de eigenaar van een waterleidingbedrijf, voor\n                                                zover deze drinkwater aan derden ter beschikking stelt, met dien verstande dat voor\n                                                de toepassing van artikel 17q geldt dat:\n\na. het onderzoek naar de aanwezigheid van legionellabacteri\u00ebn na de laatste zuiveringsstap\n                                                      tenminste halfjaarlijks wordt uitgevoerd,\n\nb. het leidingwater in het distributiegebied van het waterleidingbedrijf onderzocht wordt\n                                                      overeenkomstig de frequentie, aangemerkt als \u00abaudit\u00bb, aangegeven in tabel II van bijlage B.\n\n3 Dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing op de eigenaar van een waterleidingbedrijf,\n                                                voor zover deze huishoudwater aan derden ter beschikking stelt.\n\n4 Als tappunten, bedoeld in de aanhef van het eerste lid worden aangemerkt:\n\na. tappunten met een douche of andere appendage waarmee water kan worden gesproeid of\n                                                      verneveld;\n\nb. tappunten die al dan niet tijdelijk gebruikt worden voor het aansluiten van een douche,\n                                                      andere appendage of toestel waarmee water kan worden gesproeid of verneveld;\n\nc. tappunten waarvan de eigenaar redelijkerwijze kan weten of vermoeden dat deze al dan\n                                                      niet tijdelijk gebruikt worden voor het aansluiten van een douche, andere appendage\n                                                      of toestel waarmee water kan worden gesproeid of verneveld;\n\nd. alle tappunten in een instelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, sub 1,\n                                                      voor zover het een afdeling hematologie of oncologie is, dan wel daar transplantaties\n                                                      worden uitgevoerd, of pati\u00ebnten met chronische longaandoeningen of met immuunstoornissen\n                                                      verblijven.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Leidingwater dat op een zodanige wijze aan de tappunten ter beschikking komt of wordt\n                                                gebruikt, dat daarbij a\u00ebrosolen alsmede daardoor, al dan niet samen met andere micro-organismen,\n                                                meegevoerde legionellabacteri\u00ebn kunnen vrijkomen in hoeveelheden die, in geval van\n                                                inademing, nadelige gevolgen voor de volksgezondheid kunnen hebben, bevat minder dan\n                                                100 kolonie vormende eenheden legionellabacteri\u00ebn per liter.\n\n2 De eigenaar van een collectieve watervoorziening of een collectief leidingnet draagt\n                                                er zorg voor dat het door hem aan derden ter beschikking gestelde leidingwater op\n                                                het punt van aflevering voldoet aan het eerste lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 De eigenaar van een collectieve watervoorziening voert een risicoanalyse uit met betrekking\n                                                tot het risico, dat niet wordt voldaan aan artikel 4, zevende lid, of artikel 17j, eerste lid, overeenkomstig de daarvoor in bijlage F opgenomen voorschriften.\n\n2 De eigenaar van een collectief leidingnet voert een risicoanalyse uit met betrekking\n                                                tot het risico, dat niet wordt voldaan aan artikel 17j, eerste lid, ten gevolge van een omstandigheid als bedoeld in artikel 15e, eerste lid, van de wet, overeenkomstig de daarvoor in bijlage F opgenomen voorschriften.\n\n3 De risicoanalyse, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt voorafgaand aan de ingebruikneming\n                                                van de collectieve watervoorziening, onderscheidenlijk het collectieve leidingnet,\n                                                uitgevoerd.\n\n4 Binnen drie maanden na iedere voor het in het eerste of tweede lid bedoelde risico\n                                                relevante wijziging van de collectieve watervoorziening, onderscheidenlijk het collectieve\n                                                leidingnet, of het gebruik daarvan, dan wel van een wijziging van factoren die invloed\n                                                kunnen hebben op dat risico, wordt de risicoanalyse, bedoeld in het eerste, onderscheidenlijk\n                                                tweede lid, opnieuw uitgevoerd. De eerste volzin heeft geen betrekking op wijzigingen\n                                                die zijn toegepast op grond van artikel 17n, eerste lid, of artikel 17o, eerste lid.\n\n5 De eigenaar van de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet draagt\n                                                er zorg voor dat de uitkomsten van de op grond van het eerste, tweede of vierde lid\n                                                uitgevoerde risicoanalyse, met een overzicht van de daarbij gebruikte gegevens en\n                                                de genomen maatregelen, voor de toezichthouder ter inzage liggen ter plaatse van de\n                                                collectieve watervoorziening, onderscheidenlijk het collectieve leidingnet, en aan\n                                                de toezichthouder op zijn verzoek worden toegezonden in een door hem aangegeven vorm.\n\n6 Indien de toezichthouder van oordeel is dat de risicoanalyse, bedoeld in het eerste,\n                                                tweede of vierde lid, onjuist of onvolledig is uitgevoerd dan wel anderszins niet\n                                                voldoet aan de voorschriften, opgenomen in bijlage F, kan hij de eigenaar, bedoeld in het eerste of tweede lid, verplichten tot het wijzigen,\n                                                aanvullen of opnieuw uitvoeren van de risicoanalyse binnen een daarbij aangegeven\n                                                termijn. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Indien uit de risicoanalyse, bedoeld in artikel 17k, eerste, tweede of vierde lid, blijkt dat er een risico is dat niet wordt voldaan aan artikel 4, zevende lid, of artikel 17j, eerste lid, stelt de eigenaar van de collectieve watervoorziening, onderscheidenlijk het collectieve\n                                                leidingnet, op basis van de risicoanalyse een beheersplan op met betrekking tot de\n                                                inrichting en het beheer van de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet,\n                                                dan wel herziet hij een daarop betrekking hebbend bestaand beheersplan. Het beheersplan\n                                                strekt ertoe dat voldaan wordt aan artikel 4, zevende lid, of artikel 17j, eerste lid.\n\n2 Het beheersplan, bedoeld in het eerste lid, wordt voorafgaand aan de ingebruikneming\n                                                van de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet opgesteld.\n\n3 In het in artikel 17k, vierde lid, bedoelde geval wordt het beheersplan binnen drie maanden na het tijdstip van gereedkomen\n                                                van de in dat lid bedoelde risicoanalyse opgesteld, dan wel wordt een bestaand beheersplan\n                                                binnen drie maanden na dat tijdstip herzien, indien de risicoanalyse daartoe aanleiding\n                                                geeft.\n\n4 Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing voor zover de eigenaar, bedoeld\n                                                in het eerste lid, het in dat lid bedoelde risico binnen drie maanden na het tijdstip\n                                                van gereedkomen van de risicoanalyse opheft door zodanige wijzigingen in de collectieve\n                                                watervoorziening of het collectieve leidingnet dat daardoor niet langer periodieke\n                                                beheersmaatregelen zijn vereist.\n\n5 Het beheersplan omvat ten minste de volgende onderdelen:\n\na. tekeningen of beschrijvingen waaruit de ligging en inrichting van de collectieve watervoorziening\n                                                      of het collectieve leidingnet blijkt;\n\nb. gegevens over de in de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet\n                                                      opgenomen toestellen waarmee warm tapwater wordt bereid, leidingen en overige toestellen;\n\nc. gegevens over de herkomst, aard en kwaliteit van het water dat wordt gebruikt voor\n                                                      de bereiding van leidingwater, met inbegrip van warm tapwater;\n\nd. de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalyse;\n\ne. de maatregelen die zijn of worden genomen, de werkinstructies voor het uitvoeren van\n                                                      de maatregelen en de voorschriften die worden toegepast voor bediening, onderhoud\n                                                      en controle van de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet, voor\n                                                      zover deze betrekking hebben op de beheersing van de bij de risicoanalyse aangetroffen\n                                                      risico\u2019s, waarbij tevens wordt aangegeven wie door de eigenaar belast is met de uitvoering\n                                                      van de maatregelen, welke bevoegdheden daarvoor bestaan en op welke wijze en in welke\n                                                      frequentie de uitvoering plaatsvindt;\n\nf. de tappunten waarop en de frequentie waarin het leidingwater wordt onderzocht op de\n                                                      aanwezigheid van legionellabacteri\u00ebn overeenkomstig artikel 17q;\n\ng. in geval van een collectieve watervoorziening of een collectief leidingnet in een\n                                                      inrichting als bedoeld in artikel 17i, eerste lid, onder a of b: een omschrijving van de getroffen voorzieningen om het risico van verbranding bij\n                                                      personen, die vanwege hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet of onvoldoende\n                                                      in staat zijn de temperatuur van het bij de lichaamsverzorging of anderszins gebruikte\n                                                      leidingwater op een veilig niveau in te stellen, te voorkomen;\n\nh. de maatregelen die worden genomen indien er aanwijzingen zijn dat niet wordt voldaan\n                                                      aan artikel 4, zevende lid, of artikel 17j, eerste lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 In gevallen waarin op grond van artikel 17l een verplichting bestaat tot het opstellen van een beheersplan, draagt de eigenaar\n                                                van een collectieve watervoorziening of van een collectief leidingnet er zorg voor\n                                                dat het beheersplan voor de toezichthouder ter inzage ligt ter plaatse van de collectieve\n                                                watervoorziening, onderscheidenlijk het collectieve leidingnet. Op verzoek van de\n                                                toezichthouder wordt het beheersplan aan hem toegezonden in een door hem aangegeven\n                                                vorm.\n\n2 Indien de toezichthouder van oordeel is dat het beheersplan, bedoeld in artikel 17l, eerste of derde lid, onjuist of onvolledig is dan wel anderszins niet voldoet aan de voorschriften, opgenomen\n                                                in artikel 17l, vijfde lid, kan hij de eigenaar verplichten tot het wijzigen, aanvullen of opnieuw opstellen\n                                                van het beheersplan binnen een daarbij aangegeven termijn. Het eerste lid is van overeenkomstige\n                                                toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 De eigenaar van een collectieve watervoorziening of van een collectief leidingnet\n                                                voert maatregelen en controles uit overeenkomstig het beheersplan.\n\n2 De eigenaar, bedoeld in het eerste lid, houdt in een logboek aantekening van de krachtens\n                                                dit hoofdstuk uitgevoerde maatregelen, controles en onderzoeken, alsmede van de resultaten\n                                                daarvan. Deze gegevens worden gedurende drie jaar bewaard.\n\n3 De eigenaar, bedoeld in het eerste lid, draagt er zorg voor dat het logboek voor de\n                                                toezichthouder ter inzage ligt ter plaatse van de collectieve watervoorziening of\n                                                het collectieve leidingnet of, indien de toezichthouder daarmee instemt, op een andere,\n                                                door hem te bepalen plaats. Op verzoek van de toezichthouder wordt het logboek aan\n                                                hem toegezonden in een door hem aangegeven vorm.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 In geval van omstandigheden die, naar de eigenaar van de collectieve watervoorziening\n                                                of het collectief leidingnet redelijkerwijze kan weten of vermoeden, gevaar of beletsel\n                                                kunnen vormen voor het voldoen aan artikel 4, zevende lid, of artikel 17j, eerste lid, informeert hij terstond de toezichthouder en voert hij uit voorzorg de maatregelen\n                                                en controles uit die met het oog op deze omstandigheden in het beheersplan zijn opgenomen\n                                                of, voor zover daaromtrent in het beheersplan geen maatregelen zijn opgenomen dan\n                                                wel geen beheersplan van toepassing is, de maatregelen en controles die in deze omstandigheden\n                                                redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, tenzij de toezichthouder anders voorschrijft.\n                                                Tevens worden in dit geval de verbruikers terstond ge\u00efnformeerd en geadviseerd over\n                                                de door hen te nemen maatregelen ter bescherming van hun gezondheid, tenzij de normoverschrijding\n                                                naar het oordeel van de toezichthouder geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid\n                                                en het welzijn van de verbruikers.\n\n2 Indien de eigenaar van de collectieve watervoorziening of het collectief leidingnet\n                                                vaststelt dat leidingwater niet voldoet aan artikel 17j, eerste lid, ten gevolge van een oorzaak die gelegen is in een op zijn leidingnet aangesloten\n                                                woninginstallatie, collectieve watervoorziening of collectief leidingnet, informeert\n                                                hij terstond de eigenaar hiervan en adviseert hij deze over de te nemen herstelmaatregelen.\n                                                Tevens informeert hij terstond de toezichthouder.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Het nemen en analyseren van monsters ter uitvoering van dit hoofdstuk geschiedt overeenkomstig\n                                                NEN 6265 of een gelijkwaardige methode.\n\n2 Een gelijkwaardige methode als bedoeld in het eerste lid wordt uitsluitend toegepast\n                                                na daartoe verkregen toestemming van de inspecteur. Bij de aanvraag worden alle voor\n                                                de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de bedoelde methode relevante gegevens\n                                                in de door de inspecteur aangegeven vorm aan hem overgelegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nBij de uitvoering van de risicoanalyse, bedoeld in artikel 17k, eerste of tweede lid, en vervolgens tenminste halfjaarlijks, onderzoekt de eigenaar van een collectieve\n                                          watervoorziening onderscheidenlijk een collectief leidingnet het leidingwater op de\n                                          aanwezigheid van legionellabacteri\u00ebn bij de tappunten, bedoeld in artikel 17i, vierde lid. Het aantal in dit onderzoek te betrekken meetpunten wordt bepaald overeenkomstig\n                                          bijlage G. De toezichthouder kan bepalen dat de meetfrequentie of het aantal in het onderzoek\n                                          te betrekken meetpunten verlaagd of verhoogd wordt.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 De eigenaar draagt zorg, dat een arts zich belast met het geneeskundige onderzoek\n                                             van die leden van het personeel bij zijn bedrijf, die geregeld werkzaamheden verrichten\n                                             bij aanleg, herstel, onderhoud of controle van middelen tot winning van grondwater\n                                             of van middelen tot behandeling, opslag, vervoer of distributie van water, voor zover\n                                             zij bij het verrichten van deze werkzaamheden middellijk of onmiddellijk het water\n                                             kunnen besmetten.\n\n2  Bij verschil van inzicht tussen de eigenaar en de inspecteur omtrent de beantwoording\n                                             van de vraag, of een lid van het personeel ingevolge het bepaalde in het eerste lid\n                                             aan geneeskundig onderzoek moet worden onderworpen, beslist de inspecteur.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Het geneeskundige onderzoek, bedoeld in artikel 18, eerste lid, dat wordt verricht in verband met de indiensttreding of eerste tewerkstelling van\n                                             personeelsleden voor werkzaamheden, als bedoeld in artikel 18, eerste lid, omvat:\n\na. voor de indiensttreding of eerste tewerkstelling het opnemen van de anamnese;\n\nb. voor de indiensttreding of eerste tewerkstelling ten minste \u00e9\u00e9n onderzoek van faeces\n                                                   en urine op de aanwezigheid van bacteri\u00ebn van de geslachten Salmonella en Shigella;\n\nc. voor of terstond na de indiensttreding of eerste tewerkstelling een nader onderzoek,\n                                                   als bedoeld onder b, met dien verstande, dat dit onderzoek wordt verricht na verloop van tenminste \u00e9\u00e9n\n                                                   week na het eerste onderzoek;\n\nd. andere of nadere onderzoekingen op verlangen van de inspecteur.\n\n2  Ten aanzien van personeelsleden, die ingevolge artikel 12, onder b, der Waterleidingwet geen werkzaamheden verrichten, wordt een geneeskundig onderzoek, als bedoeld in artikel 18, ingesteld, alvorens zij weder te werk worden gesteld.\n\nDit onderzoek omvat:\n\na. indien de inspecteur zulks verlangt, een of meer onderzoekingen, als bedoeld in het\n                                                   eerste lid, onder b;\n\nb. andere of nadere onderzoekingen op verlangen van de inspecteur.\n\n3  Het geneeskundige onderzoek, bedoeld in artikel 18, dat wordt verricht met betrekking tot personeelsleden, anders dan in de gevallen,\n                                             als bedoeld in het eerste en tweede lid, omvat zodanige onderzoekingen, als de inspecteur\n                                             nodig oordeelt. De inspecteur kan bepalen, dat deze onderzoekingen meermalen of periodiek\n                                             worden verricht.\n\n4  Voor zover laboratoriumonderzoek dient te worden verricht ten behoeve van de in dit\n                                             artikel bedoelde onderzoekingen, maakt de daarmede belaste arts gebruik van de diensten\n                                             van het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid of van door Onze Minister of de inspecteur\n                                             aan te wijzen laboratoria.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nDe ziekten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, der Waterleidingwet, zijn:\n\nfebris typho\u00efdea,\n\nparatyfus B (salmonellose Schotm\u00fcller),\n\nandere salmonellosen,\n\ndysenteria amoebica,\n\ndysenteria bacillaris,\n\nhepatitis infectiosa,\n\npoliomyelitis anterior acuta.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 De eigenaar houdt een register, waarin de namen, geboortedata, woonplaatsen, adressen\n                                             en functies zijn vermeld van de leden van het personeel van zijn bedrijf, tot wier\n                                             taak behoort werkzaamheden, als bedoeld in artikel 18, eerste lid, te verrichten.\n\n2  De eigenaar zendt onverwijld afschriften van dit register en van alle daarin aangebrachte\n                                             aanvullingen en wijzigingen aan degene, die is belast met het geneeskundige onderzoek\n                                             en aan de inspecteur, voor zover deze zulks verlangen.\n\n3  De eigenaar stelt de inspecteur in kennis van de naam, de woonplaats en het adres\n                                             van degene, die zich ingevolge artikel 18, eerste lid, met het geneeskundige onderzoek heeft belast.\n\n4  De eigenaar stelt degene, die is belast met het geneeskundige onderzoek en de inspecteur,\n                                             voor zover deze zulks verlangt, in kennis van alle aangiften, welke hem ingevolge\n                                             het bepaalde in artikel 11, tweede lid, der Waterleidingwet door de leden van het personeel van zijn bedrijf worden gedaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nDegene, die belast is met het geneeskundige onderzoek, is verplicht:\n\na. de inspecteur onverwijld in kennis te stellen van de resultaten daarvan, indien blijkt,\n                                             dat besmetting met bacteri\u00ebn van de geslachten Salmonella of Shigella aanwezig is\n                                             of anamnestische verdenking bestaat betreffende besmetting met de verwekker van febris\n                                             typho\u00efdea, paratyfus B (salmonellose Schottm\u00fcller) of dysenteria amoebica;\n\nb. aan de inspecteur alle door deze met betrekking tot het geneeskundige onderzoek gevraagde\n                                             inlichtingen te verstrekken.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 De eigenaar kan tegen een beschikking, als bedoeld in de artikelen 18, tweede lid en 19, eerste lid, onder d, tweede lid, onder b, en derde lid, bij Onze Minister administratief beroep instellen. Het beroep schorst de verplichting\n                                             tot het voldoen aan de beslissing, tenzij de inspecteur daarbij heeft bepaald, dat\n                                             zij ongeacht beroep moet worden uitgevoerd.\n\n2  Voor zover maatregelen zijn genomen ingevolge een beslissing, als bedoeld in het\n                                             tweede lid, laatste zinsnede, welke nadien door Onze Minister in beroep is vernietigd,\n                                             vergoedt het Rijk de schade, door deze maatregelen aan de eigenaar veroorzaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 In de gevallen, waarin Onze Minister ontheffing verleent als bedoeld in de artikelen 2, 4c of\u00a017e, wordt hiervan mededeling gedaan in de Staatscourant, in een of meer landelijke dagbladen\n                                             en in een of meer regionale dagbladen.\n\n2 Indien toepassing is gegeven aan artikel 4c informeert de houder van de ontheffing de betrokken verbruikers over de ontheffingverlening\n                                             en adviseert hij zo nodig specifiek gevoelige bevolkingsgroepen over door hen te nemen\n                                             maatregelen ter bescherming van hun gezondheid.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Gegevens als bedoeld in de artikelen 6, 6a, 11 en 17a zijn uiterlijk vier weken nadat deze bij de eigenaar of de eigenaar van een collectief\n                                             leidingnet bekend zijn geworden voor een ieder toegankelijk.\n\n2 De eigenaar of de eigenaar van een collectief leidingnet, die op grond van artikel 6 verplicht is tot het opstellen van een meetprogramma, stelt jaarlijks voor 1 april\n                                             een overzicht op van de kwaliteit van het door hem geleverde leidingwater in het voorgaande\n                                             kalenderjaar. Dit overzicht is openbaar en ligt ter inzage op een voor een ieder toegankelijke\n                                             plaats. Het eerste overzicht stelt hij op voor 1 april 2003.\n\n[Vervallen per 01-07-1984]\n\n[Vervallen per 01-07-1984]\n\n[Vervallen per 01-07-1984]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nDit besluit kan worden aangehaald onder de titel \"Waterleidingbesluit\".\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1 Dit besluit treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.\n\n2  Voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan kan de inwerkingtreding op\n                                             verschillende tijdstippen worden vastgesteld.\n\nOnze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van\n                                       dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.\n\n\n\nSoestdijk , 7 juni 1960\n\nJULIANA.\n\nDe Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,\n\nVAN ROOY.\n\nDe Minister van Justitie,\n\nA. C. W. BEERMAN.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nParameter\n\nMaximum waarde\n\nEenheid\n\nOpmerkingen\n\nCryptosporidium\n\nNoot 1\n\nEscherichia coli\n\n0\n\nkve/100 ml\n\nkve = kolonievormende eenheden\n\nEnterococcen\n\n0\n\nkve/100 ml\n\n(Entero)virussen\n\nNoot 1\n\nGiardia\n\nNoot 1\n\nNoot:\n\n1) Micro-organismen mogen krachtens artikel 4, eerste lid, niet in een zodanige concentratie in het leidingwater voorkomen dat gevaar voor\n                                    de volksgezondheid kan ontstaan. Voor bepaalde micro-organismen, zoals virussen en\n                                    protozoa (onder meer Cryptosporidium en Giardia), is het niet mogelijk om concentraties\n                                    te meten op het zeer lage niveau, waarop blootstelling relevant is voor de gezondheid\n                                    van de gebruiker. In plaats hiervan dient de eigenaar die gebruik maakt van oppervlaktewater\n                                    als grondstof voor de bereiding van leidingwater op basis van metingen van de desbetreffende\n                                    micro-organismen in het ruwe water en gegevens over de verwijderingscapaciteit bij\n                                    de verschillende zuiveringsprocessen (inclusief eventuele bodempassages) in overleg\n                                    met de toezichthouder een kwantitatieve risicoanalyse voor het bereide leidingwater\n                                    op te stellen.\n\nVoor het door middel van deze risicoanalyse berekende theoretische infectierisico\n                                    geldt een voorlopige grenswaarde van \u00e9\u00e9n infectie per 10\u00a0000 personen per jaar. De\n                                    toetsing aan deze (voorlopige) grenswaarde voor het infectierisico dient in elk geval\n                                    te worden uitgevoerd voor Enterovirussen, Cryptosporidium en Giardia, maar geldt in\n                                    principe ook voor andere pathogene micro-organismen. Indien het berekende infectierisico\n                                    groter is dan de genoemde grenswaarde, dient de eigenaar met de toezichthouder te\n                                    overleggen over te nemen maatregelen.\n\nDe toezichthouder kan bepalen dat voor kwetsbare grondwaterwinningen eenzelfde risicoanalyse\n                                    wordt uitgevoerd.\n\nDe term \u00abvoorlopige grenswaarde\u00bb wordt gebruikt om aan te geven dat het hier om een\n                                    toetsingswaarde gaat die in de praktijk nog nader wordt getoetst. Aanpassing van deze\n                                    waarde is daarom niet uitgesloten.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nParameter\n\nMaximum waarde\n\nEenheid\n\nOpmerkingen\n\nAcrylamide\n\n0,10\n\n\u00b5g/l\n\nNoot 1\n\nAntimoon\n\n5,0\n\n\u00b5g/l\n\nArseen\n\n10\n\n\u00b5g/l\n\nBenzeen\n\n1,0\n\n\u00b5g/l\n\nBenzo(a)pyreen\n\n0,010\n\n\u00b5g/l\n\nBoor\n\n0,5\n\nmg/l\n\nBromaat\n\n1,0\n\n\u00b5g/l\n\nBij desinfectie geldt een maximale waarde van 5,0 \u00b5g/l (als 90 percentielwaarde, met\n                                                   een maximum van 10 \u00b5g/l)\n\nCadmium\n\n5,0\n\n\u00b5g/l\n\nChroom\n\n50\n\n\u00b5g/l\n\nNoot 2\n\nCyaniden (totaal)\n\n50\n\n\u00b5g/l\n\nNoot 3\n\n1,2-Dichloorethaan\n\n3,0\n\n\u00b5g/l\n\nEpichloorhydrine\n\n0,10\n\n\u00b5g/l\n\nNoot 1\n\nFluoride\n\n1,1\n\nmg/l\n\nKoper\n\n2,0\n\nmg/l\n\nNoot 2\n\nKwik\n\n1,0\n\n\u00b5g/l\n\nLood\n\n10\n\n\u00b5g/l\n\nTot 1-1-2006 geldt een maximum van 25 \u00b5g/l Noot 2\n\nNikkel\n\n20\n\n\u00b5g/l\n\nNoot 2\n\nNitraat\n\n50\n\nmg/l\n\nNoot 4\n\nNitriet\n\n0,1\n\nmg/l\n\nNoot 4\n\nPolycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) (som)\n\n0,10\n\n\u00b5g/l\n\nSom van gespecificeerde verbindingen met concentratie hoger dan de detectiegrens.\n                                                   Noot 5\n\nPolychloorbifenylen (PCB's) (individueel)\n\n0,10\n\n\u00b5g/l\n\nPer stof.\n\nPCB's (som)\n\n0,50\n\n\u00b5g/l\n\nSom van gespecificeerde verbindingen met concentratie > 0,05 \u00b5g/l Noot 6\n\nPesticiden (individueel)\n\n0,10\n\n\u00b5g/l\n\nPer stof. Noot 7. Voor aldrin, dieldrin, heptachloor en heptachloorepoxide geldt een\n                                                   maximum waarde van 0,030 \u00b5g/l.\n\nPesticiden (som)\n\n0,50\n\n\u00b5g/l\n\nSom van afzonderlijke pesticiden met concentratie hoger dan de detectiegrens.\n\nSeleen\n\n10\n\n\u00b5g/l\n\nTetra- en trichlooretheen (som)\n\n10\n\n\u00b5g/l\n\nTrihalomethanen (som)\n\n25\n\n\u00b5g/l\n\nSom van gespecificeerde verbindingen (als 90 percentiel, met een maximum van 50).\n                                                   Noot 8 Tot 1-1-2006 geldt een maximum van 100 \u00b5g/l.\n\nVinylchloride\n\n0,50\n\n\u00b5g/l\n\nNoot 1\n\nNoten:\n\n1) Deze parameterwaarde heeft betrekking op de residuele monomeerconcentratie in het\n                                    water, berekend aan de hand van specificaties inzake de maximum migratie van de overeenkomstige\n                                    polymeer in contact met water.\n\n2) Deze waarde geldt voor een monster van voor menselijke consumptie bestemd water\n                                    dat via een passende steekproefmethode aan de kraan verkregen is, en dat representatief\n                                    mag worden geacht voor de gemiddelde waarde die de verbruiker wekelijks binnen krijgt.\n                                    Deze methode zal worden vastgesteld door de Inspecteur, waarbij rekening wordt gehouden\n                                    met eventuele pieken die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid.\n                                    Waar nodig schrijft de Inspecteur de toepassing van bemonsterings- en controlemethoden\n                                    voor, die zijn geharmoniseerd overeenkomstig de in Richtlijn 98/83/EG vastgelegde procedure.\n\n3) Met behulp van de methode moet het totaal aan cyanide in elke vorm worden bepaald.\n\n4) Ten aanzien van de concentraties nitraat en nitriet dient tevens te worden voldaan\n                                    aan de voorwaarde dat [nitraat]/50 +[nitriet]/3 <1, waarbij de rechte haken de concentratie\n                                    in mg/l uitdrukken, voor nitraat in NO3, en voor nitriet in NO2.\n\n5) De gespecificeerde verbindingen zijn: pyreen, benzo(a)antraceen, benzo(ghi)peryleen,\n                                    fenantreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, anthraceen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen,\n                                    chryseen en fluorantheen\n\n6) De gespecificeerde verbindingen zijn: PCB nr. 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180.\n\n7) Onder pesticiden wordt verstaan: organische insecticiden, organische herbiciden,\n                                    organische fungiciden, organische nematociden, organische acariciden, organische algiciden,\n                                    organische rodenticiden, organische slimiciden en soortgelijke producten (onder meer\n                                    groeiregulatoren), en hun metabolieten en afbraak- of reactieproducten die humaan\n                                    toxicologisch relevant zijn.\n\n8) De gespecificeerde verbindingen zijn: chloroform, bromoform, dichloorbroommethaan\n                                    en broomdichloormethaan. De concentratie broomdichloormethaan mag niet hoger zijn\n                                    dan 15 \u00b5g/l.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nParameter\n\nMaximum waarde (tenzij anders aangegeven)\n\nEenheid\n\nOpmerkingen\n\nAeromonas (30\u00a0\u00b0C)\n\n1000\n\nkve/100 ml\n\nkve = kolonievormende eenheden\n\nAmmonium\n\n0,20\n\nmg/l\n\nBacteri\u00ebn van de coligroep\n\n0\n\nkve/100 ml\n\nBacteriofagen\n\n\u2013\n\npve\n\npve = plaque vormende eenheden\n\nChloride\n\n150\n\nmg/l\n\nJaargemiddelde. Het water mag niet agressief zijn.\n\nClostridium perfringens (inclusief sporen)\n\n0\n\nkve/100 ml\n\nDOC/TOC\n\nGeen abnormale verandering\n\nmg/l\n\nNoot 1\n\nGeleidingsvermogen\n\n125 bij 20\u00a0\u00b0C\n\nmS/m\n\nHet water mag niet agressief zijn.\n\nHardheid (totaal)\n\n1 < totale hardheid < 2,5 (mmol)\n\nmmol/l\n\nTotale hardheid te berekenen als aantal mmol Ca2+ plus Mg2+/l. Bij toepassing van ontharding of ontzouting geldt deze waarde als 90 percentiel\n\nKoloniegetal bij 22\u00a0\u00b0C\n\n100\n\nkve/ml\n\nGeometrische jaargemiddelde. Geen abnormale verandering.\n\nRadioactiviteit\n\nNoot 2\n\nTotale \u03b1 Totale \u00df Tritium Indicatieve dosis (totaal)\n\n0,1 1 100 0,10\n\nBq/l Bq/l Bq/l mSv/j\n\nSaturatie Index (SI)\n\n> \u20130,2\n\nSI\n\nHet water mag niet agressief zijn.\n\nTemperatuur\n\n25\u00a0\u00b0C\n\nGeldt voor koud leidingwater\n\nWaterstofcarbonaat\n\n> 60\n\nmg/l\n\nZuurgraad / waterstof-ionenconcentratie\n\n7,0 < pH < 9,5\n\npH-eenheden\n\nHet water mag niet agressief zijn.\n\nZuurstof\n\n>2\n\nmg/l\n\nNoten:\n\n1) Indien DOC/TOC (dissolved organ carbon/total organ carbon) niet wordt bepaald,\n                                    dan dient de oxideerbaarheid met KMnO4 te worden bepaald (norm 5,0 mg/l O2).\n\n2) Totaal \u03b1, uitgezonderd radon, inclusief kortlevende vervalprodukten van radon.\n                                    Totaal \u00df behalve 40\u00a0K, tritium en kortlevende vervalprodukten van radon.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nParameter\n\nMaximum waarde\n\nEenheid\n\nOpmerkingen\n\nAluminium\n\n200\n\n\u00b5g/l\n\nNoot 1\n\nGeur\n\nAanvaardbaar voor de gebruikers en geen abnormale verandering\n\n\u2013\n\nNoot 2\n\nKleur\n\n20\n\nmg/l Pt/Co\n\nIJzer\n\n200\n\n\u00b5g/l\n\nMangaan\n\n50\n\n\u00b5g/l\n\nNatrium\n\n150\n\nmg/l\n\nJaargemiddelde met een maximum van 200 mg/l\n\nSmaak\n\nAanvaardbaar voor de gebruikers en geen abnormale verandering\n\n\u2013\n\nNoot 2\n\nSulfaat\n\n150\n\nmg/l\n\nHet water mag niet agressief zijn.\n\nTroebelingsgraad\n\n4 (tap) 1 (af pompstation)\n\nFTE\n\nFTE = formazine troebelingseenheden Noot 3.\n\nZink\n\n3,0\n\nmg/l\n\nNa > 16 uur stilstand\n\nNoten:\n\n1) Bij (dreigende) overschrijding van een waarde voor aluminium van 30 \u00b5g/l dient\n                                    dit aan de toezichthouder gemeld te worden in verband met het eventueel gebruik van\n                                    het leidingwater voor nierdialyse.\n\n2) Analyse kan kwalitatief worden uitgevoerd. Indien het resultaat positief is dient\n                                    een kwantitatieve analyse te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld volgens de verdunningsmethode.\n\n3) In aanvulling op de kwantitatieve eis geldt dat de troebelingsgraad aanvaardbaar\n                                    voor de gebruikers dient te zijn en geen abnormale veranderingen mag vertonen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nParameter\n\nMaximum waarde\n\nEenheid\n\nOpmerkingen\n\nAOX\n\n\u2013\n\n\u00b5mol X/l\n\nAromatische aminen\n\n1\n\n\u00b5g/l\n\nIndien metaboliet van pesticiden dan 0,1 \u00b5g/l. Noot 2\n\n(Chloor)fenolen\n\n1\n\n\u00b5g/l\n\nIndien metaboliet van pesticiden dan 0,1 \u00b5g/l Noot 2\n\nGehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen\n\n1\n\n\u00b5g/l\n\nGehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen\n\n1\n\n\u00b5g/l\n\nMonocyclische koolwaterstoffen / aromaten\n\n1\n\n\u00b5g/l\n\nNoten:\n\n1) Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen.\n                                    Wanneer de aangegeven waarde (1 \u00b5g/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid,\n                                    maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld\n                                    om de kwaliteit van de bron te bewaken. Het inzetten van multimethoden is een goede\n                                    mogelijkheid om de meetinspanning te beperken.\n\n2) Metabolieten van pestciden, welke in humaan toxicologisch opzicht relevant zijn,\n                                    vallen onder tabel II van deze bijlage.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nParametergroep conform Bijlage A\n\nMonsterplaats t (noot 3)\n\nMonsterplaats p/t (noot 4)\n\nI. Microbiologische parameters\n\nEscherichia coli (noot 5)\n\n\u2013\n\nII. Chemische parameters\n\nNitriet (noot 6)\n\n\u2013\n\nIIIa. Indicatoren, bedrijfstechnische parameters\n\nAmmonium Bacteri\u00ebn van de coligroep (noot 7) Geleidingsvermogen Koloniegetal bij 22\u00a0\u00b0C\n                                                   Zuurgraad\n\nClostridium perfringens (noot 8)\n\nIIIb. Indicatoren, organoleptische / esthetische parameters\n\nGeur Kleur Smaak Troebeling\n\nAluminium (noot 9) IJzer (noot 9)\n\nIIIc. Indicatoren, signaleringsparameters\n\n\u2013\n\n\u2013\n\nNoten:\n\n1. Een zelfstandige collectieve watervoorziening is een collectieve voorziening die\n                                    voor de productie van drinkwater, dat aan derden ter beschikking wordt gesteld, gebruik\n                                    maakt van grondwater, oppervlaktewater, zeewater of een overeenkomstige grondstof\n                                    of halffabrikaat.\n\n2. De minimumfrequentie voor bewakingsparameters staat aangegeven in tabel II van\n                                    deze bijlage.\n\n3. De bemonstering van het drinkwater dient voor de in deze kolom genoemde parameters\n                                    plaats te hebben op het punt waar het aan het tappunt (aangeduid met t) beschikbaar\n                                    komt voor menselijke consumptie. De in tabel II aangegeven frequentie geldt als minimumfrequentie,\n                                    onverlet het bepaalde in artikel 6, zesde tot en met achtste lid, van dit besluit. De toezichthouder kan bepalen dat uit oogpunt van integrale kwaliteitscontrole\n                                    ook bemonstering dient plaats te hebben in het ruwe water (r) of na de laatste zuiveringsstap\n                                    (p).\n\n4. De bemonstering van het drinkwater dient voor de in deze kolom genoemde parameters\n                                    plaats te hebben na de laatste zuiveringsstap (p) of aan het tappunt (t). De in tabel\n                                    II aangegeven bewakingsfrequentie geldt als minimumfrequentie, onverlet het bepaalde\n                                    in artikel 6 van dit besluit. De toezichthouder kan bepalen dat uit oogpunt van integrale kwaliteitscontrole\n                                    ook bemonstering dient plaats te hebben in het ruwe water (r).\n\n5. Voor deze parameter geldt in afwijking van de in tabel II aangegeven frequentie,\n                                    de volgende minimumfrequentie:\n\nA. af grondwaterpompstation (p)\n\n52 keer per jaar\n\nB. af oppervlaktewaterpompstation (p)\n\n365 keer per jaar\n\nC. bemonstering aan het tappunt (t)\n\n26 keer per jaar per 2000 m3/dag\n\nVoor drinkwater geleverd door zelfstandige collectieve watervoorziening: 2 keer de\n                                    bewakingsfrequentie overeenkomstig tabel II van deze bijlage.\n\n6. Alleen indien chlooraminen als desinfectiemiddel worden gebruikt. Indien dit niet\n                                    het geval is geldt de auditfrequentie overeenkomstig tabel II van deze bijlage.\n\n7. Voor deze parameter geldt een minimumfrequentie van 2 keer de bewakingsfrequentie\n                                    overeenkomstig tabel II van deze bijlage.\n\n8. Alleen indien oppervlaktewater als grondstof voor de productie van drinkwater wordt\n                                    gebruikt. Indien dit niet het geval is geldt de auditfrequentie overeenkomstig tabel\n                                    II van deze bijlage.\n\n9. Alleen indien deze stof als vlokmiddel bij de zuivering wordt gebruikt. Indien\n                                    dit niet het geval is geldt de auditfrequentie overeenkomstig tabel II van deze bijlage.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nParametergroep Conform bijlage A\n\nMonsterplaats t (noot 3)\n\nMonsterplaats p/t (noot 4)\n\nMonsterplaats r (noot 5)\n\nI. Microbiologische parameters\n\nEnterococcen (noot 6)\n\nCryptosporidium (noot 6) Enterovirussen (noot 6) Giardia (noot 6)\n\nII. Chemische parameters\n\nAntimoon Benzeen Bromaat (noot 7) Cadmium Chroom Koper Lood Nikkel Nitriet Trihalomethanen\n                                                   (noot 7)\n\nArseen Boor Cyaniden (totaal) 1,2-Dichloorethaan Fluoride Kwik Nitraat PCBs Pesticiden\n                                                   PAKs Seleen Tetra \u2013 en trichlooretheen\n\nIIIa. Indicatoren Bedrijfstechnisch parameters\n\nAeromonas Hardheid (totaal) Temperatuur Saturatie Index Waterstofcarbonaat Zuurstof\n\nChloride DOC/TOC (of oxideerbaarheid met KMnO4)\n\nRadioactiviteit (noot 8) Bacteriofagen\n\nIIIb. Indicatoren Organoleptische / esthetische parameters\n\nMangaan IJzer\n\nAluminium Natrium Sulfaat\n\nZink (noot 9)\n\nIIIc. Indicatoren Signaleringsparameters\n\nAOX Aromatische aminen (Chloor)fenolen Gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen\n                                                   Gehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen Monocyclische koolwaterstoffen / aromaten\n\nNoten:\n\n1. Een zelfstandige collectieve watervoorziening is een collectieve voorziening die\n                                    voor de productie van drinkwater, dat aan derden ter beschikking wordt gesteld, gebruik\n                                    maakt van grondwater, oppervlaktewater, zeewater of een overeenkomstige grondstof\n                                    of halffabrikaat.\n\n2. De minimumfrequentie voor auditparameters staat aangegeven in tabel II van deze\n                                    bijlage.\n\n3. De bemonstering van het drinkwater dient voor de in deze kolom genoemde parameters\n                                    plaats te hebben op het punt waar het aan het tappunt (aangeduid met t) beschikbaar\n                                    komt voor menselijke consumptie. De in tabel II aangegeven frequentie geldt als minimumfrequentie,\n                                    onverlet het bepaalde in lid 7 en lid 9 van artikel 6 van dit besluit. De toezichthouder kan bepalen dat uit oogpunt van integrale kwaliteitscontrole\n                                    ook bemonstering dient plaats te hebben in het ruwe water (r) of na de laatste zuiveringsstap\n                                    (p).\n\n4. De bemonstering van het drinkwater dient voor de in deze kolom genoemde parameters\n                                    plaats te hebben na de laatste zuiveringsstap (p) of aan het tappunt (t). De in tabel\n                                    II aangegeven auditfrequentie geldt als minimumfrequentie, onverlet het bepaalde in\n                                    lid 7 en lid 9 van artikel 6 van dit besluit. De toezichthouder kan bepalen dat uit oogpunt van integrale kwaliteitscontrole\n                                    ook bemonstering dient plaats te hebben in het ruwe water (r).\n\n5. De bemonstering dient voor in deze kolom genoemde parameters plaats te hebben in\n                                    het ruwe water (r).\n\n6. Alleen een meetverplichting indien oppervlaktewater wordt gebruikt voor de bereiding\n                                    van drinkwater.\n\n7. Alleen een meetverplichting indien deze stof als desinfectiemiddel wordt toegepast\n                                    of indien deze stof als verbinding bij de toegepaste desinfectie- of oxydatietechniek\n                                    gevormd kan worden. Bromaat dient ook met auditfrequentie in oppervlaktewater te worden\n                                    gemeten.\n\n8. De meetfrequenties, meetmethodes en meetlocaties worden te zijner tijd vastgesteld\n                                    in overeenstemming met een krachtens artikel 12 van Richtlijn 98/83/EG aan te nemen voorstel van de Europese Commissie. Na aanvaarding van dit voorstel\n                                    zal de inspecteur, vooruitlopend op de desbetreffende wijziging van het besluit, het\n                                    voorstel als uitgangspunt nemen bij de vaststelling van de meetprogramma's, onverlet\n                                    de meetverplichting krachtens tabel III van deze bijlage.\n\n9. Indien zink wordt toegepast bij de distributie van drinkwater, dan dient de bemonstering\n                                    plaats te hebben aan de kraan (t).\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nParameter\n\nDrinkwater dat in een aangesloten collectieve watervoorziening een ontharding heeft\n                                                   ondergaan\n\nDrinkwater dat in een aangesloten collectieve watervoorziening een andere behandeling\n                                                   heeft ondergaan\n\nWarm tapwater uit een collectieve watervoorziening of collectief leidingnet, waarmee\n                                                   gemiddeld meer dan 30m3/dag wordt geleverd\n\nDrinkwater uit collectief leidingnet waarmee gemiddeld meer dan 100 m3 / dag wordt geleverd\n\nEscherichia coli\n\naudit\n\naudit\n\naudit\n\nEnterococcen\n\naudit\n\naudit\n\naudit\n\nAntimoon\n\naudit\n\nCadmium\n\naudit\n\nChroom\n\naudit\n\nKoper\n\naudit\n\naudit\n\nLood\n\naudit\n\nNikkel\n\naudit\n\nDOC/TOC\n\naudit (noot 2)\n\nGeleidingsvermogen\n\naudit\n\naudit\n\naudit (noot 2)\n\nTotale hardheid te berekenen als aantal mmol Ca2+ plus Mg2+/l\n\naudit\n\naudit\n\nKoloniegetal bij 22 \u00b0C\n\naudit\n\naudit\n\naudit\n\nTemperatuur\n\nbewaking\n\nWaterstofcarbonaat\n\naudit\n\naudit\n\nZuurgraad\n\naudit\n\naudit\n\naudit\n\naudit\n\nGeur\n\naudit\n\naudit\n\naudit\n\nKleur\n\naudit\n\naudit\n\naudit\n\nTroebeling\n\naudit\n\naudit\n\naudit\n\nIJzer\n\naudit\n\nZink\n\naudit\n\nNoten:\n\n1) De minimum bewakings- en auditfrequenties zijn aangegeven in tabel II van deze\n                                    bijlage.\n\n2) Bij enkelvoudige warmtewisselaars geldt de bewakingsfrequentie.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nDagelijks binnen een leveringsgebied1 gedistribueerde of geproduceerde hoeveelheid water2 in kubieke meters\n\nBewaking Aantal monsternemingen per jaar\n\nAudit Aantal monsternemingen per jaar\n\n\u2264 \u00a0 100\n\n2\n\n1\n\n> \u00a0 100\u2264 1\u00a0000\n\n4\n\n1\n\n> \u00a0 1000\u2264 10\u00a0000\n\n4 +3 voor elke 1000 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid\n\n1 +1 voor elke 3300 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid\n\n> 10\u00a0000\u2264 100\u00a0000\n\n4 +3 voor elke 1000 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid\n\n3 +1 voor elke 10\u00a0000 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid\n\n> 100\u00a0000\n\n4 +3 voor elke 1000 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid\n\n10 +1 voor elke 25\u00a0000 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid\n\nNoten:\n\n1) Een leveringsgebied is een geografisch afgebakend gebied waarbinnen het leidingwater\n                                    afkomstig is uit een of enkele bronnen waarbinnen het water kan worden geacht van\n                                    vrijwel uniforme kwaliteit te zijn.\n\n2) De hoeveelheden zijn gemiddelden berekend over een kalenderjaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nParameter\n\nGroep2\n\nFrequentie van onderzoek van het water dat aan de winplaats wordt onttrokken bij gebruik\n                                                   van\n\ngrondwater\n\noppervlaktewater\n\n4 wekelijks\n\n3 maandelijks\n\njaarlijks\n\n4 wekelijks\n\n3 maandelijks\n\n1. Kleurintensiteit\n\nII\n\nx\n\n2. Troebelingsgraad\n\nI\n\nx\n\n3. Gesuspendeerde stoffen\n\nII\n\nx\n\n5. Geleidingsvermogen voor elektriciteit\n\nI\n\nx\n\nx\n\n6. Geurverdunningsfactor\n\nII\n\nx\n\n8. Temperatuur\n\nI\n\nx\n\nx\n\n9. Zuurgraad\n\nI\n\nx\n\nx\n\n11. Zwavelwaterstof3\n\n12. Zuurstof opgelost\n\nII\n\nx\n\nx\n\n13. Oxydeerbaarheid\n\nII\n\nx\n\nx\n\n14. Chemisch zuurstofverbruik\n\nII\n\nx\n\n15. Biochemisch zuurstofverbruik\n\nx\n\n16. Totaal organisch koolstof\n\nII\n\nx\n\n17. Organisch gebonden stikstof\n\nII\n\nx\n\n18. Ammonium\n\nI\n\nx\n\nx\n\n19. Nitriet\n\nI\n\nx4\n\nx\n\n20. Nitraat\n\nI\n\nx5\n\nx\n\n21. Waterstofcarbonaat\n\nII\n\nx\n\nx\n\n22. Sulfaat\n\nII\n\nx\n\nx\n\n23. Fosfaat\n\nII\n\nx\n\n23a. Orthofosfaat\n\nII\n\nx\n\n24. Silicaat\n\nII\n\nx\n\n25. Cyanide\n\nII\n\nx\n\n26. Fluoride\n\nII\n\nx\n\n27. Chloride\n\nII\n\nx\n\nx\n\n28. Natrium\n\nII\n\nx\n\nx\n\n29. Kalium\n\nII\n\nx\n\nx\n\n30. Calcium\n\nII\n\nx\n\nx\n\n31. Magnesium\n\nII\n\nx\n\nx\n\n33. Boor\n\nII\n\nx\n\n34. Chroom\n\nII\n\nx\n\n35. Vanadium6\n\n36. Mangaan\n\nII\n\nx\n\nx\n\n37. IJzer\n\nII\n\nx\n\nx\n\n37a. IJzer opgelost\n\nx\n\n38. Nikkel\n\nII\n\nx\n\n39. Kobalt7\n\n40. Koper\n\nII\n\nx\n\n41. Zink\n\nII\n\nx\n\n42. Arseen\n\nII\n\nx\n\n43. Antimoon8\n\n44. Seleen\n\nII\n\nx\n\n45. Cadmium\n\nII\n\nx\n\n46. Barium\n\nII\n\nx\n\n47. Beryllium9\n\n48. Zilver10\n\n49. Kwik\n\nII\n\nx\n\n50. Lood\n\nII\n\nx\n\n51. Minerale olie\n\nII\n\nx\n\n52. Oppervlakte-actieve stoffen die reageren met methyleenblauw\n\nII\n\nx\n\n54. Met waterdamp vluchtige fenolen\n\nII\n\nx\n\n56. Extraheerbaar organisch gebonden chloor\n\nII\n\nx\n\nx\n\n57. Vluchtig organisch gebonden chloor\n\nII\n\nx\n\nx\n\n58. Gehalogeneerde koolwaterstoffen, geen pesticiden zijnde11\n\n59. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen\n\nII\n\nx\n\n60. Organochloor pesticiden12\n\nII\n\nx\n\nx\n\n61. Hexachloorbenzeen\n\nII\n\nx\n\nx\n\n62. Choline-esterase remmers\n\nII\n\nx\n\nx\n\n63. Tritium13\n\n64. Totaal \u00df-activiteit\n\nII\n\nx\n\n66. Bacteri\u00ebn van de coligroep (totaal)\n\nI\n\nx\n\n67. Escherichia coli\n\nI\n\nx\n\nx\n\n68. Enterococcen\n\nII\n\nx\n\n69. Clostridium perfringens\n\nII\n\nx\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nParameter\n\nMethode\n\nOpmerkingen\n\nAeromonas\n\nNEN 6263 (of gelijkwaardig)\n\nBacteri\u00ebn van de coligroep\n\nOntwerp NEN-EN-ISO 9308 \u2013 1:1998\n\nBacteriofagen\n\nNEN-ISO 10705 Water quality \u2013 detection and enumeration of bacteriophages Part 1:\n                                                   F-specific RNA phages Part 2: Somatic coliphages Part 4: Bacteriophages of Bacteroides\n                                                   fragis\n\nNoot 1\n\nClostridium perfringens (inclusief sporen)\n\nMembraanfiltratie gevolgd door anaerobe incubatie van het membraan op m-CP agar bij\n                                                   (44 +/- 1) \u00b0C gedurende (21 +/\u2013 3) uur. Tel de opaque gele kolonies die roze of rood\n                                                   worden na de blootstelling aan ammoniumhydroxidedampen gedurende 20 tot 30 seconden\n\nNoot 2\n\nCryptosporidium\n\nNoot 3\n\nEnterococcen\n\nOntwerp NEN-EN-ISO 7899 \u2013 2:1998\n\n(Entero)virussen\n\nNoot 3\n\nEscherichia coli (E. coli)\n\nOntwerp NEN-EN-ISO 9308 \u2013 1: 1998\n\nGiardia\n\nNoot 3\n\nKoloniegetal bij 22 \u00b0C en 37 \u00b0C\n\nOpsomming van micro-organismen die gekweekt kunnen worden. NEN-EN-ISO 6222: 1999\n\nPseudomonas aeruginosa\n\n2de Ontwerp NEN-EN 12780:2000\n\nRadioactiviteit\n\nNoot 4\n\nNoten:\n\n1) Alle kweekmedia in de hier genoemde ISO-normen worden herzien.\n\n2) De samenstelling van m-CP agar is als volgt:\n\nBasismedium\n\nTryptose\n\n30 g\n\nGistextract\n\n20\u00a0g\n\nSucrose\n\n5\u00a0g\n\nL-cyste\u00efne hydrochloride\n\n1 g\n\nMgSO4.7H20\n\n0,1\u00a0g\n\nBromocresol purper\n\n40\u00a0mg\n\nAgar\n\n15 g\n\nWater\n\n1000\u00a0ml\n\nDe ingredi\u00ebnten van het basismedium oplossen, de pH instellen op 7,6 en gedurende\n\n15 minuten steriliseren bij 121 \u00b0C. Het medium laten afkoelen en het volgende toevoegen:\n\nD-cycloserine\n\n400 mg\n\nPolymyxine-B-sulfaat\n\n25 mg\n\nIndoxyl-\u03b2-D-glucocide\n\n60\u00a0mg\n\n(voor toevoeging opgelost in 8 ml steriel water)\n\nFiltergesteriliseerde 0,5% fenolftale\u00efne difosfaat-oplossing\n\n20 ml\n\nFiltergesteriliseerde\u00a04,5% FeCl3.6H2O\n\n2\u00a0ml\n\n3) Methode in overleg met de Inspecteur te bepalen. Gestandaardiseerde methoden zijn\n                                    in ontwikkeling.\n\n4) Methoden worden vastgesteld in overeenstemming met een krachtens artikel 12 van\n                                    Richtlijn 98/83/EG aan te nemen voorstel van de Europese Commissie. Na aanvaarding van dit voorstel\n                                    zal de toezichthouder, vooruitlopend op de desbetreffende wijziging van het besluit,\n                                    het voorstel als uitgangspunt nemen bij de vaststelling van de meetprogramma's.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nVoor onderstaande parameters geldt dat door middel van de toegepaste analysemethode\n                                    met de aangegeven juistheid, precisie en aantoonbaarheidsgrens ten minste concentraties\n                                    moeten kunnen worden gemeten die gelijk zijn aan de in bijlage A genoemde waarde. Ongeacht de gevoeligheid van de gebruikte analysemethode wordt het\n                                    resultaat in ten minste evenveel decimalen uitgedrukt als de parameterwaarde genoemd\n                                    in bijlage A.\n\nParameter\n\nJuistheid in % van de parameter-waarde (noot 1)\n\nPrecisie in % van de parameter-waarde (noot 2)\n\nAantoonbaarheidsgrens in % van de parameterwaarde (noot 3)\n\nOpmerkingen\n\nAcrylamide\n\nNoot 4\n\nAluminium\n\n10\n\n10\n\n10\n\nAmmonium\n\n10\n\n10\n\n10\n\nAntimoon\n\n25\n\n25\n\n25\n\nArseen\n\n10\n\n10\n\n10\n\nBenzo(a)pyreen\n\n25\n\n25\n\n25\n\nBenzeen\n\n25\n\n25\n\n25\n\nBoor\n\n10\n\n10\n\n10\n\nBromaat\n\n25\n\n25\n\n25\n\nCadmium\n\n10\n\n10\n\n10\n\nCalcium\n\n10\n\n10\n\n10\n\nChloride\n\n10\n\n10\n\n10\n\nChroom\n\n10\n\n10\n\n10\n\nCyanide\n\n10\n\n10\n\n10\n\nNoot 5\n\n1,2-Dichloormethaan\n\n25\n\n25\n\n10\n\nEpichloorhydrine\n\nNoot 4\n\nFluoride\n\n10\n\n10\n\n10\n\nGeleidingsvermogen\n\n10\n\n10\n\n10\n\nKoper\n\n10\n\n10\n\n10\n\nKwik\n\n20\n\n10\n\n20\n\nLood\n\n10\n\n10\n\n10\n\nMagnesium\n\n10\n\n10\n\n10\n\nMangaan\n\n10\n\n10\n\n10\n\nNatrium\n\n10\n\n10\n\n10\n\nNikkel\n\n10\n\n10\n\n10\n\nNitraat\n\n10\n\n10\n\n10\n\nNitriet\n\n10\n\n10\n\n10\n\nOxideerbaarheid\n\n25\n\n25\n\n10\n\nNoot 6\n\nPCB's\n\n25\n\n25\n\n25\n\nPesticiden\n\n25\n\n25\n\n25\n\nNoot 7\n\nPolycyclische aromatische koolwaterstoffen\n\n25\n\n25\n\n25\n\nNoot 8\n\nSaturatie Index (SI)\n\n10\n\n10\n\n10\n\nBerekenen\n\nSeleen\n\n10\n\n10\n\n10\n\nSulfaat\n\n10\n\n10\n\n10\n\nTroebelingsgraad\n\nNoot 9\n\nTemperatuur\n\n10\n\n10\n\n10\n\nTetrachlooretheen\n\n25\n\n25\n\n10\n\nNoot 10\n\nTrichlooretheen\n\n25\n\n25\n\n10\n\nNoot 10\n\nTrihalomethanen\n\n25\n\n25\n\n10\n\nNoot 8\n\nVinylchloride\n\nNoot 4\n\nWaterstofcarbonaat\n\n10\n\n10\n\n10\n\nIJzer\n\n10\n\n10\n\n10\n\nZink\n\nZuurgraad\n\n10\n\n10\n\n10\n\nZuurstof\n\n10\n\n10\n\n10\n\nNoten:\n\n1) Juistheid is de systematische fout en is het verschil tussen de via een groot aantal\n                                    metingen vastgestelde gemiddelde waarde en de werkelijke waarde. Deze term is nader\n                                    gespecificeerd in ISO 5725.\n\n2) Precisie of variatieco\u00ebffici\u00ebnt is de toevallige fout en wordt gewoonlijk uitgedrukt\n                                    als de standaardafwijking (binnen een groep en tussen groepen onderling) van de spreiding\n                                    van de resultaten rond het gemiddelde. De aanvaardbare precisie bedraagt twee maal\n                                    de relatieve standaardafwijking. Deze term is nader gespecificeerd in ISO 5725.\n\n3) De aantoonbaarheidsgrens is hetzij:\n\n\u2022 driemaal de standaardafwijking binnen een groep onafhankelijke waarnemingen aan een\n                                          origineel leidingwatermonster met een lage concentratie van de parameter; hetzij\n\n\u2022 vijfmaal de standaardafwijking binnen een groep waarnemingen aan een blancomonster.\n\n4) Controleren via productspecificatie.\n\n5) Met behulp van de methode moet het totaal aan cyanide in elke vorm worden bepaald.\n\n6) De oxydatie dient gedurende 10 minuten te worden uitgevoerd met behulp van permanganaat\n                                    bij 100 \u00b0C in een zuur milieu.\n\n7) De prestatiekenmerken gelden voor elke afzonderlijke pesticide.\n\n8) De prestatiekenmerken gelden voor de afzonderlijke stoffen, gespecificeerd op 25%\n                                    van de parameterwaarde in bijlage A.\n\n9) Voor de bewaking van de troebelingsgraad in behandeld oppervlaktewater geldt dat\n                                    door middel van de toegepaste analysemethode ten minste met een juistheid van 25%\n                                    concentraties moeten kunnen worden gemeten die gelijk zijn aan de parameterwaarde.\n\n10) De prestatiekenmerken gelden voor de afzonderlijke stoffen, gespecificeerd op\n                                    50% van de parameterwaarde in bijlage A.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nParameter\n\nEenheid\n\nKwaliteitsklassen\n\nI\n\nII\n\nIII\n\nA\n\nB\n\nA\n\nB\n\nA\n\nB\n\nZuurgraad\n\npH-eenheden\n\n7,0-8,5\n\n-\n\n6,5-9,0\n\n-\n\n6,5-9,0\n\n-\n\nKleurintensiteit\n\nmg/l\n\n-\n\n2014\n\n50\n\n10015\n\n-\n\n20016\n\nGesuspendeerde stoffen\n\nmg/l\n\n25\n\n-\n\n-\n\n5017\n\n-\n\n-\n\nTemperatuur\n\n\u00b0C\n\n-\n\n2518\n\n25\n\n2519\n\n-\n\n2520\n\nGeleidingsvermogen voor elektriciteit\n\nmS/m bij 20\u00b0C\n\n100\n\n-\n\n100\n\n-\n\n100\n\n-\n\nGeurverdunningsfactor bij 20\u00b0C\n\n-\n\n3\n\n-\n\n16\n\n-\n\n20\n\n-\n\nChloride\n\nmg/l Cl\n\n150\n\n-\n\n200\n\n-\n\n200\n\n-\n\nSulfaat\n\nmg/l SO4\n\n-\n\n100\n\n100\n\n25021\n\n-\n\n25022\n\nFluoride\n\nmg/l F\n\n-\n\n1,0\n\n1,0\n\n-\n\n1,0\n\n-\n\nAmmonium\n\nmg/l N\n\n-\n\n0,2\n\n1,2\n\n1,2\n\n-\n\n323\n\nOrganisch gebonden stikstof\n\nmg/l N\n\n1,0\n\n-\n\n2,5\n\n-\n\n3,0\n\n-\n\nNitraat\n\nmg/l NO3\n\n-\n\n25\n\n50\n\n50\n\n-\n\n50\n\nFosfaat24\n\nmg/l P\n\n0,2\n\n-\n\n0,2\n\n-\n\n0,2\n\n-\n\nZuurstof opgelost25\n\nmg/l O2\n\n\u2265 6\n\n-\n\n\u2265 5\n\n-\n\n\u2265 4\n\n-\n\nChemisch zuurstofverbruik26\n\nmg/l O2\n\n-\n\n-\n\n30\n\n-\n\n40\n\n-\n\nBiochemisch zuurstofverbruik27\n\nmg/l O2\n\n3\n\n-\n\n6\n\n-\n\n7\n\n-\n\nNatrium\n\nmg/l Na\n\n90\n\n-\n\n120\n\n-\n\n120\n\n-\n\nIJzer opgelost28\n\nmg/l Fe\n\n-\n\n0,3\n\n0,5\n\n2,0\n\n0,5\n\n-\n\nMangaan29\n\n\u00b5g/l Mn\n\n50\n\n-\n\n500\n\n-\n\n500\n\n-\n\nKoper\n\n\u00b5g/l Cu\n\n-\n\n5030\n\n50\n\n-\n\n50\n\n-\n\nZink\n\n\u00b5g/l Zn\n\n-\n\n200\n\n200\n\n1000\n\n-\n\n3000\n\nBoor\n\n\u00b5g/l B\n\n1000\n\n-\n\n1000\n\n-\n\n1000\n\n-\n\nArseen\n\n\u00b5g/l As\n\n-\n\n20\n\n20\n\n50\n\n-\n\n50\n\nCadmium\n\n\u00b5g/l Cd\n\n-\n\n1,5\n\n1,5\n\n3\n\n-\n\n5\n\nChroom\n\n\u00b5g/l Cr\n\n-\n\n20\n\n50\n\n50\n\n-\n\n50\n\nLood\n\n\u00b5g/l Pb\n\n-\n\n30\n\n30\n\n50\n\n-\n\n50\n\nSeleen\n\n\u00b5g/l Se\n\n-\n\n10\n\n10\n\n10\n\n-\n\n10\n\nKwik\n\n\u00b5g/l Hg\n\n-\n\n0,3\n\n0,3\n\n1\n\n-\n\n1\n\nBarium\n\n\u00b5g/l Ba\n\n-\n\n100\n\n200\n\n1000\n\n-\n\n1000\n\nCyanide\n\n\u00b5g/l CN\n\n-\n\n50\n\n50\n\n50\n\n-\n\n50\n\nOppervlakte-actieve stoffen die reageren met methyleenblauw\n\n\u00b5g/l\n\n200\n\n-\n\n200\n\n-\n\n500\n\n-\n\nMet waterdamp vluchtige fenolen\n\n\u00b5g/l C6H5OH\n\n-\n\n1\n\n-\n\n5\n\n10\n\n10\n\nMinerale olie\n\n\u00b5g/l\n\n-\n\n50\n\n200\n\n200\n\n-\n\n1000\n\nPolycyclische aromatische koolwaterstoffen\n\n\u00b5g/l\n\n-\n\n0,2\n\n0,2\n\n0,2\n\n-\n\n1\n\nOrganochloorpesticiden totaal\n\n\u00b5g/l\n\n-\n\n0,05\n\n0,1\n\n0,5\n\n-\n\n0,5\n\nOrganochloorpesticiden per afzonderlijke stof\n\n\u00b5g/l\n\n-\n\n-\n\n0,05\n\n-\n\n-\n\n-\n\nCholine-esterase remmers\n\n\u00b5g/l\n\n-\n\n0,5\n\n1,0\n\n2,0\n\n-\n\n5,0\n\nBacteri\u00ebn van de coligroep (totaal)\n\nmediaan per 100 ml31\n\n20\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\nThermotolerante bacteri\u00ebn van de coligroep\n\nmediaan per 100 ml32\n\n20\n\n-\n\n2000\n\n-\n\n20 000\n\n-\n\nFaecale streptococcen\n\nmediaan per 100 ml33\n\n10\n\n-\n\n1000\n\n-\n\n10 000\n\n-\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nDefinitie van gebruikte termen:\n\na. dode leiding: leidinggedeelte waarin geen doorstroming met leidingwater plaatsvindt\n                                          doordat op het uiteinde van dit leidinggedeelte geen tappunten zijn aangesloten;\n\nb. biofilm: populatie van micro-organismen in een matrix van slijm, die aan het inwendige\n                                          oppervlak van een installatie gehecht is;\n\nc. hot spot: plaats in de drinkwater- of huishoudwaterinstallatie of in het warmwaterleidingnet,\n                                          bedoeld in voorschrift 3.1, waar het leidingwater kan opwarmen tot boven 25 \u00b0C of\n                                          waar het water in de warmwateruittapleiding niet afkoelt tot onder 25 \u00b0C.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nEen risicoanalyse wordt uitgevoerd door achtereenvolgens een of meerdere van de volgende\n                                    stappen te nemen:\n\n1. Inventarisatie van de tappunten op te verwachten a\u00ebrosolvorming;\n\n2. Verzameling van gegevens met betrekking tot de collectieve watervoorziening of het\n                                          collectieve leidingnet;\n\n3. Verdeling van de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet in hoofdfuncties;\n\n4. Risicoanalyse van component tot systeem.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1.1.1. Voor de uitvoering van de inventarisatie geldt dat beoordeeld wordt in hoeverre\n                                       bij gebruik van de tappunten, die deel uitmaken van een collectieve watervoorziening\n                                       of collectief leidingnet of daarop zijn aangesloten, a\u00ebrosolen en daardoor, al dan\n                                       niet samen met andere micro-organismen, meegevoerde legionellabacteri\u00ebn kunnen vrijkomen\n                                       in hoeveelheden die in geval van inademing nadelige gevolgen kunnen hebben voor de\n                                       volksgezondheid (hierna: relevante hoeveelheden inadembare a\u00ebrosolen).\n\n1.1.2. Per tappunt worden de volgende aspecten vastgelegd:\n\n\u2013 plaats tappunt (omschrijving ruimte);\n\n\u2013 type tappunt (b.v. gootsteen, wastafel, bad, douche, brandslang);\n\n\u2013 beoordeling of bij gebruik relevante hoeveelheden inadembare a\u00ebrosolen kunnen vrijkomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n1.2.1. Indien uit de uitvoering van voorschrift 1.1. blijkt dat \u00e9\u00e9n of meer tappunten\n                                       aanwezig zijn waarbij relevante hoeveelheden inadembare a\u00ebrosolen kunnen vrijkomen,\n                                       wordt tenminste \u00e9\u00e9n van de volgende maatregelen getroffen:\n\na. de a\u00ebrosolvormende tappunten worden verwijderd;\n\nb. in de toevoer naar het betreffende tappunt wordt een behandelingstechniek toegepast\n                                             waardoor legionellabacteri\u00ebn die in de collectieve watervoorziening of het collectieve\n                                             leidingnet zijn gegroeid, in voldoende mate worden ge\u00eblimineerd. Op verzoek van de\n                                             inspecteur wordt aangetoond dat deze techniek effectief is en geen onaanvaardbare\n                                             neveneffecten heeft op de volksgezondheid of het milieu;\n\nc. overeenkomstig de paragrafen 2 tot en met 5 van deze bijlage wordt een risicoanalyse\n                                             uitgevoerd voor het leidinggedeelte tussen het (centraal) leveringspunt van de collectieve\n                                             watervoorziening of het collectieve leidingnet en het betreffende tappunt. Een leidingdeel\n                                             dat alleen niet-a\u00ebrosolvormende tappunten voedt, mag worden uitgesloten van de risicoanalyse\n                                             mits aan het begin van dit leidingdeel een controleerbare keerklep aanwezig is en\n                                             de aftakking direct na het (centraal) leveringspunt is aangebracht;\n\nd. overeenkomstig de paragrafen 2 tot en met 5 van deze bijlage wordt een risicoanalyse\n                                             uitgevoerd voor de gehele collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet.\n\n1.2.2. Indien een maatregel als bedoeld in voorschrift 1.2.1, onder a, b, of c, is\n                                       getroffen, kan de risicoanalyse worden afgesloten met inachtneming van het gestelde\n                                       in voorschrift 4.7.\n\n1.2.3. Voor zover periodieke maatregelen nodig zijn om het risico op besmetting door\n                                       de a\u00ebrosolvormende tappunten te beheersen, wordt een beheersplan opgesteld en uitgevoerd\n                                       overeenkomstig artikel 17l en verder van dit besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n2.1. Ten behoeve van de risicoanalyse worden tenminste de volgende gegevens verzameld\n                                    met betrekking tot de installatie:\n\n\u2013 installatietekeningen of daaraan gelijkwaardige tekeningen, schema\u2019s of beschrijvingen\n                                          waaruit de leidingloop, de positie van toestellen en relevante appendages (terugstroombeveiligingen)\n                                          en tappunten blijkt;\n\n\u2013 een overzicht van de gebruikte toestellen;\n\n\u2013 de bedrijfswijze en de temperatuurinstelling (ontwerp en praktijk);\n\n\u2013 de temperatuur van het leidingwater op tappunten die ver verwijderd zijn van het (centraal)\n                                          leveringspunt of het warmwatertoestel, tappunten met een lange uittapleiding en tappunten\n                                          die weinig gebruikt worden.\n\n2.2. Ten behoeve van de risicoanalyse worden tenminste de volgende gegevens verzameld\n                                    met betrekking tot de omgeving:\n\n\u2013 ruimtetemperaturen (ontwerp, maximum etmaalgemiddelde);\n\n\u2013 temperaturen boven verlaagde plafonds of in schachten of (technische) ruimten waar\n                                          zich leidingen bevinden;\n\n\u2013 temperaturen in wanden, vloeren of plafonds waarin zich andere, warme leidingen bevinden.\n\n2.3. Ten behoeve van de risicoanalyse worden tenminste de volgende gegevens verzameld\n                                    met betrekking tot het gebruik:\n\n\u2013 bedrijfstijden, waaronder de perioden waarin de installatie niet wordt gebruikt vanwege\n                                          bijvoorbeeld vakantie- of seizoenssluiting;\n\n\u2013 gebruiksfuncties van het gebouw (deel);\n\n\u2013 gebruiksfrequentie.\n\n2.4. De onder 2.1 tot en met 2.3 genoemde gegevens zijn zodanig dat daaruit ten behoeve\n                                    van de risicoanalyse de volgende gegevens kunnen worden afgeleid:\n\n\u2013 de functie van de installatiecomponent;\n\n\u2013 de materi\u00eble gegevens van de installatiecomponent;\n\n\u2013 de bedrijfswijze van de installatiecomponent;\n\n\u2013 de temperatuur van de installatiecomponent.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n3.1. Ten behoeve van de risicoanalyse wordt de collectieve watervoorziening of het\n                                    collectieve leidingnet in vijf hoofdfuncties verdeeld:\n\n1. de grondstof, zijnde de kwaliteit van het water op de plaats waar de installatie op\n                                          de plaats van levering is aangesloten;\n\n2. de drinkwater- of huishoudwaterinstallatie, zijnde het leidingnet tussen het centrale\n                                          leveringspunt en alle tappunten;\n\n3. de warmtapwaterbereiding, zijnde alle warmwatertoestellen en hun onderlinge verbinding\n                                          door middel van leidingen;\n\n4. het warmwaterleidingnet, zijnde het leidingnet tussen de uitlaat van de warmtapwaterbereiding\n                                          en alle tappunten, inclusief eventuele circulatiesystemen. Indien mengwatertoestellen\n                                          worden toegepast, vallen hieronder zowel het mengwatertoestel als het distributiesysteem\n                                          na het mengwatertoestel tot de tappunten;\n\n5. de tappunten, zijnde de punten waar water door de gebruiker getapt wordt en de punten\n                                          waar water voor andere huishoudelijke doeleinden gebruikt wordt waardoor het met mensen\n                                          in contact kan komen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n4.1. In de risicoanalyse wordt per hoofdfunctie als genoemd in voorschrift 3.1, van\n                                    de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet bepaald of er sprake\n                                    is van een risico op groei van eventueel aanwezige legionellabacteri\u00ebn.\n\n4.2. Bij de risicoanalyse wordt de volgende procedure gevolgd:\n\n1. binnen de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet worden per hoofdfunctie\n                                          als omschreven in voorschrift 3.1, componenten onderscheiden;\n\n2. vervolgens wordt per component een risicoanalyse uitgevoerd;\n\n3. daarna wordt per hoofdfunctie voor de gehele installatie een risicoanalyse uitgevoerd.\n\n4.3.1 Bij de uitvoering van voorschrift 4.2, onder 1, wordt rekening gehouden met\n                                    de volgende factoren die een verandering in de risicofactoren kunnen veroorzaken:\n\n\u2013 leidingvertakking. Het is hierbij met name van belang of de functie van een leiding\n                                          en daarmee de gebruiksintensiteit verandert.\n\n\u2013 ruimte. Per ruimte wordt bezien of deze ruimte een verhoogde kans biedt op warme punten\n                                          (hot spots) voor de drinkwaterinstallatieleidingen en warmwateruittapleidingen.\n\n4.3.2. Toestellen worden als afzonderlijke componenten gezien.\n\n4.3.3. De componenten worden genummerd, beginnend aan de inlaat van de hoofdfunctie\n                                    en oplopend naar de eindpunten, en vervolgens op een rij gezet.\n\n4.3.4. De nummering van de componenten wordt op het installatieschema ingetekend.\n\n4.3.5. Per component worden de vereiste gegevens in een overzicht ingevuld.\n\n4.3.6. De onder punt 4.3.5 bedoelde gegevens zijn:\n\n\u2013 unieke naam of omschrijving van de component;\n\n\u2013 functie, ter indicatie van de regelmaat en intensiteit van de doorstroming;\n\n\u2013 zichtbaarheid van de component. Indien componenten geheel in de gebouwconstructie\n                                          zijn weggewerkt wordt dit vastgelegd;\n\n\u2013 waterinhoud van voorraadtoestellen en drinkwaterreservoirs;\n\n\u2013 aard van de ruimte(n), ter indicatie van te verwachten hoogste temperaturen;\n\n\u2013 dode leidingen;\n\n\u2013 hot spots;\n\n\u2013 omschrijving opvolgende leiding(en) / tappunt(en).\n\n4.4. De risicobeschouwing per component van de collectieve watervoorziening of het\n                                    collectieve leidingnet wordt gebaseerd op de in paragraaf 2 beschreven gegevens van\n                                    de component. Op basis van deze gegevens worden de te verwachten (uiteenlopende) bedrijfstoestanden\n                                    van de betreffende installatiecomponent bepaald. In combinatie met de hierbij behorende\n                                    risicofactoren en risicokwalificatie, zoals gegeven in paragraaf 5, worden de risicokwalificatie\n                                    en eventuele acties bepaald.\n\n4.5. Om te bepalen welke redelijkerwijs te verwachten (combinatie van) bedrijfssituaties\n                                    tot een maximaal risico op groei van legionellabacteri\u00ebn kunnen leiden, wordt tenminste\n                                    rekening gehouden met de volgende aspecten:\n\n\u2013 bewoners-, gebruikers-, en beheerdersgedrag;\n\n\u2013 onjuist functioneren van installatiecomponenten.\n\n4.6. Risicoanalyse per hoofdfunctie en voor de gehele installatie.\n\n1. De risicoanalyse voor de gehele installatie wordt gebaseerd op de risicobeschouwing\n                                          per hoofdfunctie als genoemd in voorschrift 3.1.\n\n2. De risicoanalyse per hoofdfunctie kan op de volgende wijze geschieden:\n\n\u2013 de eenvoudige werkwijze, waarbij de eis geldt dat geen enkele component van de hoofdfunctie,\n                                                na eventuele acties, een negatief risico-oordeel heeft;\n\n\u2013 de formele risicoanalyse, waarbij gebruik wordt gemaakt van de symboliek die in voorschrift\n                                                5.2 is gegeven. Hiertoe wordt het risico-oordeel dat eerder per component is bepaald\n                                                gesommeerd volgens de regels die daarvoor zijn gegeven.\n\n4.7. Vastlegging van de uitkomsten van de risicoanalyse.\n\nDe uitkomsten van de risicoanalyse, de daarbij gehanteerde gegevens en de eventueel\n                                    genomen maatregelen worden schriftelijk vastgelegd met vermelding van datum, een aanduiding\n                                    van de leidingwaterinstallatie waar de risicoanalyse betrekking op heeft, alsmede\n                                    de naam en hoedanigheid van de persoon die de risicoanalyse heeft uitgevoerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nBij de risicobeschouwing gaat de eigenaar uit van de risicofactoren die in voorschrift\n                                    5.1 zijn genoemd en van de in voorschrift 5.2 genoemde risicokwalificatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n5.1.1. Bij de risicoanalyse wordt tenminste rekening gehouden met de volgende risicofactoren\n                                       die vermeerdering van legionellabacteri\u00ebn in leidingwatersystemen bevorderen:\n\n\u2013 een watertemperatuur tussen 25 en 50 \u00b0C;\n\n\u2013 stilstaand water;\n\n\u2013 lange verblijftijd;\n\n\u2013 biofilm en sediment.\n\n5.1.2. Bij de risicoanalyse wordt tenminste rekening gehouden met de volgende risicobeperkende\n                                       factoren:\n\n\u2013 watertemperaturen onder 20 \u00b0C;\n\n\u2013 watertemperaturen tussen 20 en 25 \u00b0C, voor zover er maximaal een week stilstand is\n                                             en een goede doorstroming;\n\n\u2013 watertemperaturen boven 50 \u00b0C;\n\n\u2013 watertemperaturen boven 60 \u00b0C (in verband met afdoding; zie punt 5.1.3.);\n\n\u2013 doorstroming;\n\n\u2013 korte verblijftijd.\n\n5.1.3. In gevallen waarin uit de risicobeschouwing blijkt dat zich voor legionella\n                                       gunstige groeiomstandigheden voordoen en de eigenaar ervoor kiest om dit risico te\n                                       beheersen door naverwarming of het wekelijks verhogen van de temperatuur van het leidingnet\n                                       (thermische desinfectie), houdt de eigenaar daarbij \u00e9\u00e9n van de volgende verhoudingen\n                                       van temperatuur en tijd aan:\n\nTemperatuur\n\nNaverwarmingstijd\n\nstandtijd t.b.v. wekelijkse thermische desinfectie\n\n60 \u00b0C\n\n10 minuten\n\n20 minuten\n\n65 \u00b0C\n\n1 minuut\n\n10 minuten\n\n70 \u00b0C\n\n10 seconden\n\n5 minuten\n\n5.1.4. Installaties worden zo ontworpen en bedreven dat temperaturen tussen 25 en\n                                       45 \u00b0C zoveel mogelijk worden vermeden, met name in combinatie met grote waterhoeveelheden,\n                                       stilstaand water of lange verblijftijden.\n\nDit houdt in dat:\n\n\u2013 in zowel koud- als warmwatersystemen geen dode leidingen voorkomen;\n\n\u2013 opwarming van delen van drinkwater- of huishoudwaterinstallaties of van niet doorstroomde\n                                             warmwateruittapleidingen tot boven 25 \u00b0C wordt voorkomen;\n\n\u2013 in geval van toepassing van alternatieve desinfecteermethoden, bij de risicobeschouwing\n                                             de bij die methode aangetoonde verwijderings- of afdodingsfactoren worden gehanteerd,\n                                             voor zover door beheersmaatregelen is gewaarborgd dat de methode in praktijk voortdurend\n                                             deze mate van effectiviteit heeft.\n\n5.1.5. Leidingen voor koud water die langer dan een week niet gebruikt worden, worden\n                                       wekelijks gespoeld. Bij het spoelen wordt water getapt tot 10 seconden nadat een stabiele\n                                       temperatuur is bereikt.\n\n5.1.6. Leidingen voor warm water die langer dan een week niet gebruikt worden, worden\n                                       wekelijks gespoeld. Bij het spoelen wordt water getapt tot 10 seconden nadat een stabiele\n                                       temperatuur is bereikt.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nBij de risicokwalificatie wordt gebruik gemaakt van de symbolen + (afsterven legionellabacteri\u00ebn),\n                                       0 (neutraal) en \u2013 (groei legionellabacteri\u00ebn). Als referentie wordt uitgegaan van\n                                       een concentratie van minder dan 100 kve/l. Hieronder wordt de betekenis van meerdere\n                                       minnen en plussen gegeven.\n\nSymbool\n\nBetekenis\n\n0\n\ngeen groei\n\n\u2013\n\nkans op beperkte groei\n\n\u2013 \u2013\n\nkans op matige groei\n\n\u2013 \u2013 \u2013\n\nkans op grote groei\n\n+\n\nbeperkte reductie\n\n++\n\nmatige reductie\n\n+++\n\ngrote reductie\n\nBij serieschakeling van componenten of clusters van componenten gelden de volgende\n                                       rekenregels voor de symbolen:\n\n1. Als meerdere componenten of clusters minnen of nullen scoren wordt de totale score\n                                             gegeven door de slechtste score in de reeks. De component met de meeste minnen bepaalt\n                                             de totale score. Meerdere componenten met een negatieve score worden dus niet opgeteld.\n\n2. Als \u00e9\u00e9n of meer componenten gezamenlijk negatief scoren kan dit door \u00e9\u00e9n of meer plussen\n                                             worden gecompenseerd. Bij serieschakeling van componenten met plussen mogen de positieve\n                                             scores worden opgeteld.\n\n3. Een min kan uitsluitend stroomafwaarts worden gecompenseerd door een plus; er kunnen\n                                             geen plussen worden \u00abgespaard\u00bb.\n\n4. Iedere hoofdfunctie dient aan de eis van een score 0 te voldoen.\n\nHierna wordt voor diverse combinaties van risicofactoren de risicokwalificatie gegeven.\n\nRisicofactoren\n\nLeidingvolume > 1 liter\n\nTemperatuur (\u00b0C)\n\nDuur temperatuur in component\n\nRisicokwalificatie\n\n(+ afsterven; \u2013 groei)\n\n< 20 \u00b0C\n\nonbeperkt\n\n0\n\n20 \u2013 25\n\nonbeperkt\n\n01\n\n> 25 \u2013 45\n\n< 2 dagen\n\n02\n\n> 25 \u2013 45\n\n> 2 dagen < 1 week\n\n03\n\n> 25 \u2013 45\n\n> 1 week\n\n\u2013 \u2013 \u2013\n\n> 45 \u2013 50\n\nonbeperkt\n\n\u2013 \u2013\n\n> 50 \u2013 55\n\nonbeperkt\n\n0\n\n> 55 \u2013 60\n\n> 1 uur\n\n+\n\n> 55 \u2013 60\n\n> 2 uur\n\n++\n\n> 55 \u2013 60\n\n> 3 uur\n\n+++\n\n> 60 \u2013 65\n\n> 3 min\n\n+\n\n> 60 \u2013 65\n\n> 5 min\n\n++\n\n> 60 \u2013 65\n\n> 10 min\n\n+++\n\n> 65 \u2013 70\n\n> 20 sec\n\n+\n\n> 65 \u2013 70\n\n> 40 sec\n\n++\n\n> 65 \u2013 70\n\n> 1 min\n\n+++\n\nNoten:\n\n1. Bij temperaturen tussen 20 en 25 \u00b0C in combinatie met stilstand van langer dan\n                                       een week of slechte doorstroming kan langzame uitgroei van de bacterie optreden tot\n                                       boven de detectiegrens.\n\n2. In dit temperatuurstraject wordt de risicokwalificatie \u00ab0\u00bb alleen gegeven in de\n                                       situatie dat het water na die twee dagen overeenkomstig de in punt 5.1.3. gegeven\n                                       standtijd tot een temperatuur van meer dan 60 \u00b0C verhit wordt. Wordt aan deze voorwaarde\n                                       niet voldaan dan is er sprake van een langere duur van de periode met temperaturen\n                                       tussen 25 en 45 \u00b0C en dient de risicokwalificatie te worden bepaald voor de gehele\n                                       periode.\n\n3. In dit temperatuurstraject wordt de risicokwalificatie \u00ab0\u00bb alleen gegeven in de\n                                       situatie dat het water na die week overeenkomstig de in punt 5.1.3. gegeven standtijd\n                                       tot een temperatuur van meer dan 60 \u00b0C verhit wordt. Wordt aan deze voorwaarde niet\n                                       voldaan dan geldt een risicokwalificatie \u00ab\u2013 \u2013 \u2013\u00bb. Bij wekelijkse preventieve thermische\n                                       desinfectie kan incidenteel een situatie ontstaan waarin legionellabacteri\u00ebn in concentraties\n                                       boven de detectiegrens voorkomen. Er is geen aanleiding om dan hoge concentraties\n                                       te verwachten, zodat deze situaties als veilig kunnen worden beschouwd.\n\nVoor leidingvolumes kleiner dan 1 liter is voor alle temperaturen boven 25\u00b0 C de risicokwalificatie\n                                       neutraal (0), mits sprake is van een goede doorstroming.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2011]\n\nTotaal aantal tappunten van de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet\n\nBijbehorend aantal te onderzoeken meetpunten\n\nTot en met 50\n\n2\n\n51\u2013100\n\n4\n\n101\u2013200\n\n6\n\n201\u2013400\n\n8\n\n401\u2013800\n\n10\n\n801\u20131600\n\n12\n\nMeer dan 1600\n\n14"}