Title: wetten.nl - Regeling - Regeling Bouwbesluit 2012 - BWBR0031022

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031022/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling Bouwbesluit 2012 - BWBR0031022", "content": "Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22\u00a0december\n                                    2011, nr.\u00a02011-2000589667, tot vaststelling van nadere voorschriften voor bouwwerken\n                                    (Regeling Bouwbesluit 2012)\n\nDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties\n\nGelet op de artikelen 1.5, 1.9, vierde lid, 1.10, 1.11, tweede lid, 2.108, tweede lid, 5.9, derde lid, 6.23, tweede lid, 6.29, tweede lid, en 8.9 van het Bouwbesluit 2012, op richtlijn nr.\u00a089/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21\u00a0december\n                                    1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke\n                                    bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten (PbEG L\u00a040), zoals\n                                    gewijzigd bij richtlijn nr. 93/68/EEG van de Raad van 22\u00a0juli 1993 (PbEG L\u00a0220) en verordening (EU) nr.\u00a0305/2011 van het\n                                    Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9\u00a0maart 2011 tot vaststelling\n                                    van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking\n                                    van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PbEU L\u00a088);\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\naangemelde instantie: instantie als bedoeld in artikel 39 van de verordening bouwproducten;\n\naanmeldende autoriteit: autoriteit als bedoeld in artikel 40 van de verordening bouwproducten;\n\nbedreigd subbrandcompartiment: subbrandcompartiment waarin een brand begint;\n\nbesluit:\nBouwbesluit 2012;\n\nbijeenkomstgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend een of meer bijeenkomstfuncties en nevenfuncties\n                                                daarvan;\n\ncelgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend een of meer celfuncties en nevenfuncties\n                                                daarvan;\n\nISSO: publicatie van het Kennisinstituut voor de Installatiesector;\n\nminister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;\n\ntechnische beoordelingsinstantie: instantie als bedoeld in artikel 29 van de verordening bouwproducten;\n\nveiligheidsafstand: aanwezige loodrechte afstand tussen het wateroppervlak en het laagste punt van de\n                                                ingedompelde zijde waarboven een drijvend bouwwerk niet meer waterdicht is, bepaald\n                                                volgens NEN 2778.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Waar bij het besluit of deze regeling is verwezen naar een BRL, NEN, NEN-EN, NTA,\n                                                NVN, of V, is in bijlage I en voor zover het een in de afdelingen 2.1 en 2.2 van het besluit aangewezen NEN-EN betreft in bijlage II bij deze regeling bepaald welke uitgave daarvan van toepassing is.\n\n2 Van de in het eerste lid bedoelde normen met een verwijzing naar een andere norm of\n                                                een onderdeel van een andere norm zijn de verwijzingen van toepassing voor zover deze\n                                                betrekking hebben op normen die in bijlage I respectievelijk bijlage II bij deze regeling zijn opgenomen.\n\n3 In afwijking van het tweede lid zijn van de in de afdelingen 6.2 en 6.3 van het besluit aangewezen normen, met uitzondering van NEN 1010, alle verwijzingen\n                                                van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een CE-markering wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het bouwproduct of op\n                                                een etiket daarvan aangebracht. Indien dit niet mogelijk is wordt de CE-markering\n                                                aangebracht op de verpakking of in de begeleidende documenten.\n\n2 Instructies en informatie als bedoeld in de artikelen 11, zesde lid, 13, vierde lid,\n                                                en 14, tweede lid, van de verordening bouwproducten zijn in de Nederlandse taal gesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De minister wijst een instelling aan die adviezen uitbrengt over de geschiktheid van\n                                                technische beoordelingsinstanties.\n\n2 Een technische beoordelingsinstantie toont aan de instelling, bedoeld in het eerste\n                                                lid, aan dat zij voor de productgebieden, genoemd in bijlage IV, tabel 1, van de verordening\n                                                bouwproducten, voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in tabel 2 van die bijlage.\n\n3 De instelling, bedoeld in het eerste lid, stelt een procedure op voor de aanmelding\n                                                van, de beoordeling van en het toezicht op technische beoordelingsinstanties en maakt\n                                                jaarlijks een actueel overzicht van aangemelde technische beoordelingsinstanties bekend.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De aanmeldende autoriteit brengt advies uit aan de minister over de geschiktheid van\n                                                aangemelde instanties.\n\n2 Een bij de aanmeldende autoriteit aangemelde instantie toont aan dat zij voldoet aan\n                                                de eisen, bedoeld in artikel 43 van de verordening bouwproducten.\n\n3 De aanmeldende autoriteit stelt een procedure op voor de aanmelding en de beoordeling\n                                                van aangemelde instanties alsmede voor de uitoefening van het toezicht op de naleving\n                                                van artikel 43 van de verordening bouwproducten en maakt een actueel overzicht van\n                                                de aangemelde instanties bekend.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De minister kan aan een aanwijzing van technische beoordelingsinstanties als bedoeld\n                                                in artikel 1.4, eerste lid, en van aangemelde instanties als bedoeld in artikel 1.5, eerste lid, voorschriften verbinden.\n\n2 De instelling, bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, en de aanmeldende autoriteit informeren de minister onverwijld indien zij van oordeel\n                                                zijn dat een technische beoordelingsinstantie of een aangemelde instantie de aan de\n                                                aanwijzing verbonden voorschriften niet naleeft of niet meer aan de voorwaarden voor\n                                                die aanwijzing voldoet.\n\n3 Na een melding als bedoeld in het tweede lid kan de minister een aanwijzing intrekken.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen instelling die overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn bouwproducten door de\n                                          lidstaat van oorsprong is erkend met het oog op het afgeven van kwaliteitsverklaringen\n                                          voor andere lidstaten, wordt gelijkgesteld met een door de minister aangewezen onafhankelijk\n                                          deskundig instituut als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Woningwet.\n\n[Vervallen per 22-04-2022]\n\n[Vervallen per 22-04-2022]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 van het besluit en een ontruimingsinstallatie als bedoeld in artikel 6.23, eerste lid, van het besluit beschikt voor ingebruikname over een inspectiecertificaat als bedoeld in artikel\n                                                6.20, zesde lid, van het besluit respectievelijk artikel 6.23, vierde lid, van het\n                                                besluit.\n\n2 Een inspectiecertificaat als bedoeld in het eerste lid heeft een geldigheidsduur van\n                                                drie jaar. Indien op grond van artikel 6.20, eerste lid, van het besluit doormelding verplicht is, is de geldigheidsduur een jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een automatische brandblusinstallatie als bedoeld in artikel 6.32, eerste lid, van het besluit en een rookbeheersingsinstallatie als bedoeld in artikel 6.32, tweede\n                                                lid, van het besluit beschikt voor ingebruikname over een inspectiecertificaat als\n                                                bedoeld in artikel 6.32, eerste respectievelijk tweede lid, van het besluit.\n\n2 Een inspectiecertificaat als bedoeld in het eerste lid heeft een geldigheidsduur van\n                                                een jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij toepassing van de CCV-inspectieschema\u2019s, genoemd in de artikelen 6.20, zesde lid, 6.23, vierde lid, en 6.32 van het besluit wordt uitgegaan van de desbetreffende onderdelen van het CCV- inspectieschema Brandbeveiliging-\n                                          Inspectie brandbeveiligingsysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen,\n                                          versie 12.0 van 1\u00a0januari 2019.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIndien een te bouwen gebouw gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen als bedoeld in\n                                          artikel 6.53, eerste lid, van het besluit nodig heeft om onderhoud veilig te kunnen uitvoeren, wordt om die voorzieningen te\n                                          beoordelen gebruikgemaakt van de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een aanvraag tot aanwijzing als certificerende instelling wordt door middel van een\n                                                door de minister vastgesteld formulier ingediend.\n\n2 Bij de aanvraag worden ten minste de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:\n\na. de vestigingsplaats van de aanvrager;\n\nb. het nummer waarmee de certificerende instelling is geregistreerd bij de Kamer van\n                                                      Koophandel; en\n\nc. het certificatieschema waarop de aanvraag betrekking heeft en het bewijs van accreditatie\n                                                      voor dat schema.\n\n3 In plaats van het bewijs van accreditatie bedoeld in het tweede lid, onderdeel c,\n                                                kan, in het geval de aanvrager nog niet geaccrediteerd is, tot 1\u00a0januari 2023 een\n                                                bewijs van de nationale accreditatie-instantie, bedoeld in artikel\u00a02, eerste lid, van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie, worden verstrekt dat de aanvraag voor het verkrijgen van accreditatie voor dat schema\n                                                volledig is en door de nationale accreditatie-instantie in behandeling is genomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen aanwijzing als certificerende instelling heeft betrekking op de in het certificatieschema\n                                          waarvoor de certificerende instelling geaccrediteerd is opgenomen werkzaamheden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen certificatieschema vermeldt in ieder geval:\n\na. voor welk type of welke typen gasverbrandingsinstallaties het schema is bedoeld;\n\nb. welke van de in het schema opgenomen eisen voor certificaathouders voorgeschreven\n                                                zijn door paragraaf\u00a01.8 van het besluit en deze paragraaf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen certificatieschema schrijft in ieder geval voor dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden,\n                                          bedoeld in artikel\u00a01.35, eerste lid, van het besluit:\n\na. een certificaathouder voorafgaand aan de werkzaamheden een meting van de concentratie\n                                                koolmonoxide in de opstellingsruimte van het toestel uitvoert;\n\nb. een certificaathouder de gasverbrandingsinstallatie niet eerder in bedrijf stelt dan\n                                                nadat hij de concentratie koolmonoxide in de opstellingsruimte van het toestel heeft\n                                                gemeten en deze concentratie lager dan 5 ppm is;\n\nc. een certificaathouder, wanneer de gasverbrandingsinstallatie daar een voorziening\n                                                voor heeft, de gasverbrandingsinstallatie niet eerder in bedrijf stelt dan nadat hij\n                                                de concentratie koolmonoxide in de verbrandingsgassen van het toestel heeft gemeten\n                                                en de concentratie niet hoger is dan:\n\n1\u00b0. 50 ppm in het geval van een open, afvoerloos gasverbrandingstoestel;\n\n2\u00b0. 200 ppm in het geval van een open, afvoergebonden gasverbrandingstoestel;\n\n3\u00b0. 400 ppm in het geval van een gesloten gasverbrandingstoestel.\n\nd. door certificaathouders wordt gecontroleerd of het gebruiksvoorschrift van het gasverbrandingstoestel\n                                                aanwezig is en dat zij, indien dit niet het geval is, de gebruiker of bewoner wijzen\n                                                op het ontbreken van deze informatie;\n\ne. certificaathouders de werkzaamheden uitvoeren conform de installatie- en onderhoudsvoorschriften\n                                                van de leverancier of de fabrikant van de installatie, voor zover de voorschriften\n                                                niet in strijd zijn met hetgeen in deze paragraaf is bepaald.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen certificatieschema schrijft voor dat de persoon die de inbedrijfstelling uitvoert,\n                                          met het oog op het kunnen voldoen aan de in artikel\u00a01.17 gestelde eisen aantoonbaar in staat is:\n\na. de opstelruimte voor gasverbrandingsinstallaties, in ieder geval inhoudende de ventilatievoorziening,\n                                                te beoordelen;\n\nb. rookgasafvoerkanalen en -leidingen inclusief uitmonding, te beoordelen en te beproeven;\n\nc. collectieve rookgasafvoeren te beoordelen en te beproeven, in het geval van werkzaamheden\n                                                daaraan;\n\nd. de toevoer van verbrandingslucht te beoordelen;\n\ne. de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties te beoordelen daar waar het gaat om\n                                                het vrijkomen van koolmonoxide;\n\nf. gasverbrandingsinstallaties in bedrijf te stellen;\n\ng. de metingen en controles, bedoeld in artikel 1.17, onderdelen a, b en c, te verrichten alsmede de resultaten van deze metingen en controles te interpreteren;\n\nh. voorlichting te geven aan de gebruiker over het functioneren van de gasverbrandingsinstallatie\n                                                in samenhang met het systeem, inclusief luchttoevoer, rookgasafvoer en plaatsing in\n                                                het gebouw.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een aanvraag tot aanwijzing van een certificatieschema als bedoeld in artikel\u00a01.37, eerste lid, van het besluit wordt door middel van een door de minister vastgesteld formulier ingediend.\n\n2 Bij de aanvraag worden ten minste de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:\n\na. de vestigingsplaats van de aanvrager;\n\nb. het nummer waarmee de aanvrager is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel;\n\nc. het certificatieschema waarop de aanvraag betrekking heeft.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe concentratie koolmonoxide, bedoeld in artikel 1.38 van het besluit, bedraagt 20\u00a0ppm.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De certificerende instelling zendt het verslag, bedoeld in artikel\u00a01.39, vierde lid, van het besluit, jaarlijks voor 1\u00a0maart aan de minister.\n\n2 In het verslag worden ten minste de volgende onderwerpen behandeld:\n\na. een overzicht van de controles die de certificerende instelling heeft uitgevoerd,\n                                                      inclusief de resultaten van elke controle;\n\nb. de door de instelling afgegeven, ingetrokken en geschorste certificaten;\n\nc. wijzigingen in de voor de instelling relevante accreditaties, reglementen en procedures;\n\nd. knelpunten die zich in de uitvoeringspraktijk hebben voorgedaan;\n\ne. de hoeveelheid en aard van de door de certificerende instelling ontvangen klachten\n                                                      en de wijze van afhandeling daarvan;\n\nf. ingediende bezwaren op beslissingen van de certificerende instelling over al dan niet\n                                                      verleende certificaten en de ingestelde beroepen tegen de beslissingen op bezwaar,\n                                                      alsmede de wijze van afhandeling daarvan.\n\n3 Over iedere melding als bedoeld in artikel 1.38 van het besluit wordt ten minste de volgende informatie verstrekt:\n\na. de gemeten concentratie koolmonoxide;\n\nb. een beschrijving van de ruimte waarin de concentratie is gemeten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In het register, bedoeld in artikel 1.40, eerste lid, van het besluit, worden de volgende gegevens met betrekking tot certificaathouders opgenomen:\n\na. het nummer waarmee de certificaathouder geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel;\n\nb. een beschrijving van de werkzaamheden die door de certificaathouder mogen worden uitgevoerd;\n\nc. het schema waarvoor het certificaat is verleend;\n\nd. de datum waarop een certificaat is verleend, geschorst of ingetrokken, de geldigheidsduur\n                                                      van het certificaat en, in het geval van schorsing, de termijn van de schorsing.\n\n2 De certificerende instelling verstrekt de gegevens aan de minister.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het beeldmerk, bedoeld in artikel 1.41, eerste lid, van het besluit is het beeldmerk opgenomen in bijlage IIa.\n\n2 Certificaathouders voeren het beeldmerk op alle uitingen die betrekking hebben op\n                                                de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties en bij het zich legitimeren bij klanten.\n\n3 Het is verboden het beeldmerk te gebruiken wanneer niet wordt beschikt over een certificaat\n                                                als bedoeld in artikel\u00a01.35, eerste lid, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Op een gedeelte van een vluchtroute, gelegen buiten het subbrandcompartiment waarin\n                                                de vluchtroute begint, kan worden afgeweken van artikel 2.108, eerste lid, van het besluit indien de personen die zijn aangewezen op dat gedeelte en eventueel daarop volgende\n                                                gedeelten van de vluchtroute het aansluitende terrein kunnen bereiken binnen:\n\na. 30 minuten indien het betreffende gedeelte van de vluchtroute een veiligheidsvluchtroute\n                                                      is;\n\nb. 20 minuten indien het betreffende gedeelte van de vluchtroute een extra beschermde\n                                                      vluchtroute is die in de vluchtrichting uitsluitend wordt bereikt door een afzonderlijke\n                                                      ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert met een lengte\n                                                      van ten minste 2 m, of\n\nc. 15 minuten indien het betreffende gedeelte van de vluchtroute een andere vluchtroute\n                                                      is.\n\n2 De opvang- en doorstroomcapaciteit van de in het eerste lid bedoelde gedeelten van\n                                                de vluchtroute is zodanig dat het bedreigde subbrandcompartiment waarin een vluchtroute\n                                                begint binnen 1\u00a0minuut na aanvang van het vluchten wordt verlaten.\n\n3 De opvang- en doorstroomcapaciteit van de in het eerste lid bedoelde gedeelten van\n                                                de vluchtroute is zodanig dat een ruimte, niet zijnde het trappenhuis, op dezelfde\n                                                bouwlaag als het bedreigde subbrandcompartiment:\n\na. binnen 3,5 minuut na aanvang van het vluchten wordt verlaten, of\n\nb. binnen 6 minuten indien tussen het bedreigde subbrandcompartiment en deze ruimte een\n                                                      weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag is van ten minste 30 minuten, bepaald\n                                                      volgens NEN 6068.\n\n4 Bij toepassing van het eerste tot en met derde lid gelden de volgende uitgangspunten:\n\na. berekeningen worden uitgevoerd in tijdstappen van 30 seconden;\n\nb. bij het begin van het vluchten wordt aangenomen dat alle personen in het subbrandcompartiment\n                                                      zich nabij de uitgangen van dat compartiment bevinden en tegelijkertijd beginnen te\n                                                      vluchten;\n\nc. vluchtroutes worden tijdens het vluchten slechts in een richting benut;\n\nd. door doorgangen en over trappen voeren de vluchtroutes niet in tegenovergestelde richting;\n\ne. bij samenkomende vluchtroutes wordt de beschikbare doorstroom- en opvangcapaciteit\n                                                      op de volgende wijze verdeeld:\n\ni bij samenkomst in een trappenhuis wordt 50% van de beschikbare capaciteit toegedeeld\n                                                            aan het bovengelegen deel van het trappenhuis. De resterende 50% wordt verdeeld over\n                                                            de doorstroomcapaciteit van de toegangen op die betreffende bouwlaag tot het trappenhuis;\n\nii bij samenkomst in een ruimte, niet zijnde het trappenhuis, wordt de capaciteit evenredig\n                                                            verdeeld over de doorstroomcapaciteit van de toegangen tot die ruimte;\n\niii als de beschikbare opvang- en doorstroomcapaciteit van de ruimte vanuit een of meer\n                                                            toegangen van die ruimte of het bovengelegen deel van het trappenhuis niet volledig\n                                                            wordt benut, wordt de restcapaciteit op de onder i. en ii. beschreven wijze verdeeld\n                                                            over de resterende toegangen en het bovengelegen deel van het trappenhuis;\n\nf. het hoogteverschil tussen bouwlagen in het trappenhuis is ten minste 2,1 m en ten\n                                                      hoogste 4\u00a0m;\n\ng. de daalsnelheid is 30 seconden per bouwlaag voor zover de vluchtroute over een trap\n                                                      of door een trappenhuis voert;\n\nh. de opvangcapaciteit van een trap is 0,5 persoon per trede, voor zover de breedte van\n                                                      de trap niet groter is dan 1,1 m;\n\ni. de opvangcapaciteit van een trap is 0,9 persoon per trede per meter breedte van die\n                                                      trede, voor zover de breedte van de trap groter is dan 1,1 m en de breedte van het\n                                                      tredevlak groter is dan 0,17 m;\n\nj. de opvangcapaciteit van een vloer of hellingbaan is ten hoogste 4 personen per m2 vrije vloeroppervlakte, en\n\nk. het gestelde in artikel 2.108, eerste lid, van het besluit, waarbij voor \u2018personen\u2019 wordt gelezen: personen per minuut.\n\nl. het gestelde in artikel 6.25, derde lid, van het besluit, waarbij voor \u201837 personen\u2019 wordt gelezen: 37 personen per minuut;\n\nm. in afwijking van onderdeel l geldt het gestelde in artikel 6.25, derde lid, van het besluit onverkort als in de ruimte voor de deur tijdens een tijdstap meer dan 37 personen\n                                                      aanwezig zijn.\n\n5 Bij toepassing van het tweede en derde lid gelden in aanvulling op het vierde lid\n                                                de volgende uitgangspunten:\n\na. brand ontstaat niet op twee of meer plaatsen tegelijk;\n\nb. in ieder subbrandcompartiment kan brand ontstaan;\n\nc. de opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes die door het bedreigde subbrandcompartiment\n                                                      voeren blijven buiten beschouwing.\n\n6 Bij toepassing van het vierde lid, onder j, geldt voor een bijeenkomstfunctie een\n                                                opvangcapaciteit van ten hoogste twee personen per m2 vrije vloeroppervlakte\u00a0indien bij een tijdstap als bedoeld in het vierde lid, onder\n                                                a, in een ruimte als bedoeld in het derde lid meer dan 200 personen aanwezig zijn\n                                                en\u00a0die ruimte niet door alle personen binnen\u00a03,5 minuut kan worden verlaten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen in een logiesgebouw gelegen logiesfunctie, niet zijnde een logiesfunctie met 24-uurs\n                                          bewaking, heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in artikel 6.23 van het besluit, waarvan het ontruimingssignaal direct en in het gehele gebouw in werking wordt gesteld\n                                          bij het activeren van de automatische melder of handbrandmelder.\n\n[Vervallen per 01-01-2021]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een geheel of gedeeltelijk in een veiligheidszone bij een weg of spoorweg te bouwen\n                                                bouwwerk dat tevens een beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen is, voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2.5 tot en met 2.10.\n\n2 Een geheel of gedeeltelijk in een plasbrandaandachtsgebied te bouwen bouwwerk dat\n                                                tevens een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen is, voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2.5 tot en met 2.9.\n\n3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een boven de volle breedte van\n                                                een weg of spoorweg die slechts voor een deel van die breedte een veiligheidszone\n                                                betreft, te bouwen bouwwerk dat tevens een beperkt kwetsbaar object als bedoeld in\n                                                het Besluit externe veiligheid inrichtingen is.\n\n4 Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een geheel of gedeeltelijk in\n                                                een veiligheidszone bij een binnenwater te bouwen bouwwerk dat tevens een kwetsbaar\n                                                of beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen is.\n\n5 Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op bouwwerken voor zover\n                                                die bouwwerken objecten met een hoge infrastructurele waarde als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen zijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe brandwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructie van een gedeelte van een\n                                          te bouwen bouwwerk dat gelegen is in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied\n                                          is ten minste 60 minuten van buiten naar binnen bepaald volgens NEN 6069, uitgaande\n                                          van de buitenruimte als een brandcompartiment en een buitenbrandkromme volgens NEN-EN\n                                          13501-2.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een in een aan de buitenlucht grenzende zijde van een in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied\n                                                gelegen constructieonderdeel van een te bouwen bouwwerk voldoet aan brandklasse A2,\n                                                bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n2 In afwijking van het eerste lid voldoet een deur, een raam, een kozijn of een daaraan\n                                                gelijk te stellen constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.\n\n3 Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen in ieder\n                                                vlak van de uitwendige scheidingsconstructie met een afmeting van 3 m bij 3 m, waarvoor\n                                                volgens het eerste lid een eis geldt, is die eis niet van toepassing.\n\n4 Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de bovenzijde van een\n                                                dak.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied gelegen dak of een gedeelte\n                                                daarvan van een te bouwen bouwwerk is voorzien van een constructieonderdeel waarvan\n                                                de aan de buitenlucht grenzende zijde voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens\n                                                NEN-EN 13501-1.\n\n2 Op ten hoogste 5% van de oppervlakte van het in het eerste lid bedoelde constructieonderdeel\n                                                is de eis van het eerste lid niet van toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 In een aan de buitenlucht grenzende zijde van een gedeeltelijk in een veiligheidszone\n                                                of plasbrandaandachtsgebied te bouwen bouwwerk is geen in de veiligheidszone of het\n                                                plasbrandaandachtsgebied gelegen doorgang aanwezig waardoor een vluchtroute voert.\n\n2 In een aan de buitenlucht grenzende zijde van een geheel in een veiligheidszone of\n                                                plasbrandaandachtsgebied te bouwen bouwwerk is uitsluitend een van de basisnetroute\n                                                afgekeerde doorgang aanwezig waardoor een vluchtroute voert.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Voor een te bouwen bouwwerk dat gelegen is in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied\n                                                zijn de voorschriften van afdeling 2.2 van het besluit van overeenkomstige toepassing waarbij wordt uitgegaan van de buitenruimte als een\n                                                subbrandcompartiment of brandcompartiment en een buitenbrandkromme volgens NEN-EN\n                                                13501-2.\n\n2 Na het ontstaan van brand in een veiligheidzone of plasbrandaandachtsgebied bezwijkt\n                                                een boven die veiligheidszone of dat plasbrandaandachtsgebied te bouwen bouwconstructie\n                                                niet binnen 90 minuten, bepaald volgens artikel 2.11 van het besluit en uitgaande van ontwerpbrandscenario\u2019s zoals bedoeld in paragraaf 2.2 van NEN-EN\n                                                1991-1-2.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen in een veiligheidzone te bouwen bouwwerk met een mechanisch ventilatiesysteem\n                                          heeft een voorziening waarmee dat systeem bij een calamiteit handmatig kan worden\n                                          uitgeschakeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een te bouwen drijvend bouwwerk en een tijdelijk drijvend bouwwerk hebben voldoende\n                                                stabiliteit, drijfvermogen en sterkte.\n\n2 Voor een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC1 of CC2 als bedoeld in NEN-EN 1990,\n                                                zonder vloer van een verblijfsgebied hoger dan 6 meter boven de waterlijn en dat niet\n                                                is gelegen in:\n\na. een rivier, kanaal, meer of ander water dat bestemd is voor motorvrachtschepen, of\n\nb. een water dat onderhevig is aan getijdenwisseling,\n\nwordt aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van de voorschriften\n                                                in deze paragraaf.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De afstand tussen het metacentrum van een drijvend bouwwerk en het zwaartepunt van\n                                                het drijvend bouwwerk is ten minste 0,25 m bij gevolgklasse CC1 en 0,60 m bij gevolgklasse\n                                                CC2. Hierbij ligt het metacentrum boven het zwaartepunt.\n\n2 De veiligheidsafstand is ten minste:\n\na. 0 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC1;\n\nb. 0 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 met een drijflichaam zonder holle\n                                                      ruimte;\n\nc. 150 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 met een drijflichaam met een\n                                                      of meer holle ruimten;\n\n3 In het geval de significante golfhoogte, bepaald volgens tabel 2.12.1 of 2.12.2, vermenigvuldigd\n                                                met 1,125 groter is dan 300 mm, wordt de in het tweede lid bedoelde afstand verhoogd\n                                                met het verschil tussen de waarde in de tabel vermenigvuldigd met 1,125, en 300 mm.\n\n4 De scheefstand van het horizontale vlak van het drijflichaam, behorend bij de in het\n                                                tweede lid bedoelde afstand, mag niet groter zijn dan 5 graden.\n\nTabel 2.12.1 Significante golfhoogte in mm als functie van de waterdiepte en strijklengte\n                                                   voor windgebied I (voor tussenliggende waarden mag lineair worden ge\u00efnterpoleerd).\n\nWaterdiepte (m)\n\nStrijklengte (m)\n\n30\n\n50\n\n75\n\n100\n\n150\n\n200\n\n500\n\n700\n\n1.000\n\n1.500\n\n2\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n490\n\n630\n\n680\n\n730\n\n780\n\n2.5\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n680\n\n740\n\n800\n\n870\n\n3\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n700\n\n780\n\n850\n\n940\n\n3.5\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n810\n\n890\n\n990\n\n4\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n830\n\n920\n\n1.030\n\n4.5\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n940\n\n950\n\n1.060\n\n5\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n940\n\n1.090\n\n1.090\n\n5.5\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n940\n\n1.090\n\n1.110\n\n6\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n940\n\n1.090\n\n1.300\n\n6.5\n\n250\n\n310\n\n370\n\n420\n\n490\n\n560\n\n820\n\n940\n\n1.090\n\n1.300\n\nTabel 2.12.2 Significante golfhoogte in mm als functie van de waterdiepte en strijklengte\n                                                   voor windgebieden II en III (voor tussenliggende waarden mag lineair worden ge\u00efnterpoleerd).\n\nWaterdiepte\n\n(m)\n\nStrijklengte (m)\n\n30\n\n50\n\n75\n\n100\n\n150\n\n200\n\n500\n\n700\n\n1.000\n\n1.500\n\n2\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n460\n\n600\n\n650\n\n700\n\n750\n\n2.5\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n640\n\n700\n\n760\n\n830\n\n3\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n670\n\n740\n\n810\n\n890\n\n3.5\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n760\n\n850\n\n940\n\n4\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n880\n\n870\n\n980\n\n4.5\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n880\n\n890\n\n1.010\n\n5\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n880\n\n1.020\n\n1.030\n\n5.5\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n880\n\n1.020\n\n1.050\n\n6\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n880\n\n1.020\n\n1.210\n\n6.5\n\n230\n\n290\n\n340\n\n390\n\n460\n\n520\n\n760\n\n880\n\n1.020\n\n1.210\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De in artikel 2.12, eerste lid, bedoelde afstand wordt bepaald op basis van:\n\na. de meest ongunstige belastingcombinatie uitgaande van de grenstoestand EQU volgens\n                                                      NEN-EN 1990;\n\nb. de blijvende belastingen volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van NEN-EN 1991\n                                                      de volgende belastingen ook als blijvende belastingen worden beschouwd:\n\n\u2013 scheidingswanden;\n\n\u2013 permanent aanwezige installaties;\n\n\u2013 het trimgewicht;\n\nc. de opgelegde belastingen volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van NEN-EN 1991:\n\n\u2013 geen rekening wordt gehouden met een ongunstige plaatsing van de gebruiksbelasting\n                                                            op een vloer;\n\n\u2013 op een vloer de extreme waarde van de belasting in rekening is gebracht en op de overige\n                                                            vloeren de reductiefactor \u03c8o in rekening is gebracht.\n\n2 De in artikel 2.12, tweede en derde lid, bedoelde veiligheidsafstand wordt bepaald op basis van:\n\na. de meest ongunstige belastingscombinatie uitgaande van de grenstoestand EQU volgens\n                                                      NEN-EN 1990;\n\nb. de blijvende belasting volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van NEN-EN 1991 de\n                                                      volgende belastingen ook als blijvende belastingen worden beschouwd:\n\n\u2013 scheidingswanden;\n\n\u2013 permanent aanwezige installaties;\n\n\u2013 het trimgewicht;\n\nc. de veranderlijke belastingen volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van NEN-EN\n                                                      1991:\n\n\u2013 de opgelegde belasting, indien deze overheersend is als bedoeld in NEN-EN 1990, op\n                                                            een vloer met de extreme waarde en op de meest ongunstige plaats wordt beschouwd en\n                                                            op de overige vloeren de reductiefactor \u03c8o in rekening is gebracht, waarbij de opgelegde belasting niet gecombineerd wordt met\n                                                            overige veranderlijke belastingen;\n\n\u2013 de opgelegde belasting, indien deze niet overheersend is als bedoeld in NEN-EN 1990,\n                                                            niet op de meest ongunstige plaats op een vloer wordt beschouwd;\n\n\u2013 belastingen door golven volgens NEN-EN 1997 uitgaande van golven met een significante\n                                                            golfhoogte die zijn bepaald volgens de tabellen 2.12.1 en 2.12.2 voor zover deze hoger zijn dan 0,5 m.\n\n3 De in het eerste en tweede lid bedoelde bepalingsmethoden worden alleen toegepast\n                                                als:\n\na. de scheefstand van het drijvend bouwwerk bij oplevering niet groter is dan 0,5 graden;\n\nb. het drijvend bouwwerk met een drijflichaam met holle ruimte beschikt over een waterniveau-alarm,\n                                                      en\n\nc. het een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 betreft met een drijflichaam met holle\n                                                      ruimte, waarbij het drijflichaam bestaat uit ten minste twee gescheiden compartimenten\n                                                      en het drijvend bouwwerk beschikt over een automatische pomp die binnendringend water\n                                                      direct afvoert in ieder compartiment.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet niet bezwijken van een drijflichaam van een drijvend bouwwerk wordt bepaald op\n                                          basis van:\n\na. de belastingen die op het drijflichaam worden uitgeoefend als gevolg van de belastingcombinaties,\n                                                bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder a;\n\nb. fundamentele belastingscombinaties als bedoeld in artikel 2.2 van het besluit waarbij de volgende belastingen, zonder rekening te houden met het gelijktijdig plaatsvinden\n                                                van die belastingen, zijn meegenomen als veranderlijke belasting:\n\n\u2013 de belasting door ijs volgens NEN-EN 1997;\n\n\u2013 voor zover het een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 betreft de verticale belasting\n                                                      door golven tegen de onderkant van het drijflichaam, uitgaande van golven met een\n                                                      significante golfhoogte die is bepaald volgens tabel 2.12.1 of 2.12.2, voor zover deze golven hoger zijn dan 0,5 m.\n\nc. de buitengewone belastingscombinaties, bedoeld in artikel 2.3 van het besluit, waarbij het drijflichaam niet zodanig mag bezwijken dat het drijvend bouwwerk zinkt.\n                                                Dit geldt niet voor een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC1 met niet meer dan twee\n                                                bouwlagen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet niet bezwijken van een aanmeerconstructie van een drijvend bouwwerk wordt bepaald\n                                          op basis van:\n\na. de belastingen die op de aanmeerconstructies worden uitgeoefend als gevolg van de\n                                                belastingscombinaties, bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder a;\n\nb. de fundamentele belastingscombinaties, bedoeld in artikel 2.2 van het besluit, waarin de belasting door ijs volgens NEN-EN 1997 is meegenomen als veranderlijke\n                                                belasting.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nWaar in artikel 5.9 van het besluit wordt verwezen naar de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken is\n                                       bedoeld de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken versie 1.0 (1\u00a0juli\n                                       2020) met inbegrip van het wijzigingsblad van 1\u00a0oktober 2020, het wijzigingsblad van\n                                       1\u00a0februari 2021 en het wijzigingsblad van 1\u00a0oktober 2021.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVan een ingrijpende renovatie als bedoeld in de artikelen 5.6, vierde en vijfde lid, en 5.16, eerste lid, van het besluit is sprake wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil, bepaald volgens\n                                       ISSO 75.1, uitgave juli 2014, wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing,\n                                       verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nTer beoordeling van de mogelijkheid tot uitzondering, bedoeld in artikel 5.6, zesde lid, van het besluit, kan gebruikgemaakt worden van de Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende\n                                       renovatie van 2\u00a0december 2021 zoals gepubliceerd op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2021/12/02/leidraad-eis-hernieuwbare-energie-bij-ingrijpende-renovatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe in de artikelen 6.55 en 6.55a van het besluit bedoelde waarde voor de energieprestatie van een technisch\n                                       bouwsysteem wordt bepaald op basis van de als bijlage III bij deze regeling opgenomen rekenmethodiek.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen adequaat gedimensioneerd, ge\u00efnstalleerd, ingeregeld en instelbaar technisch bouwsysteem,\n                                       als bedoeld in de artikelen 6.55, tweede lid, en 6.55a, tweede lid, van het besluit, voldoet aan het volgende:\n\na. ruimteverwarming:\n\n1\u00b0. een ruimteverwarmingssysteem heeft een warmtecapaciteit die niet groter is dan nodig\n                                                   is om te voorzien in de warmtevraag van het gebouw waarin het systeem zich bevindt.\n                                                   De temperatuur in het warmtedistributie- en afgiftedeel van het systeem is daarbij\n                                                   afgesteld op de laagst mogelijke temperatuur waarbij het ruimteverwarmingssysteem\n                                                   kan voldoen aan de benodigde warmtecapaciteit van het gebouw;\n\n2\u00b0. het systeem is ge\u00efnstalleerd volgens de ontwerpeisen en installatievoorschriften van\n                                                   de fabrikanten van de componenten van het systeem;\n\n3\u00b0. het systeem is afgesteld op een energetisch optimale stooklijn met behoud van comfort,\n                                                   is hydraulisch in balans en is ingeregeld om optimaal te presteren bij gemiddelde\n                                                   gebruiksomstandigheden;\n\n4\u00b0. het systeem is voorzien van een ruimtethermostaat die voldoet aan de eisen voor een\n                                                   kamerthermostaat of andere centrale temperatuurregeling van klasse II of hoger als\n                                                   bedoeld in de Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van\n                                                   Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen\n                                                   en combinatieverwarmingstoestellen betreft, en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr.\n                                                   811/2013 van de Commissie ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen,\n                                                   combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars\n                                                   en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars\n                                                   en zonne-energie-installaties betreft (2014/C 207/02), en van thermostatische radiatorkranen\n                                                   met ingebouwde flowregeling of thermostatische radiatorkranen zonder flowregeling\n                                                   met een separaat voetventiel;\n\n5\u00b0. het vierde lid is niet van toepassing als het systeem wordt aangestuurd door een gebouwautomatiserings-\n                                                   en controlesysteem waarmee een met die leden vergelijkbaar resultaat kan worden gerealiseerd\n                                                   of als de kosten voor het aanbrengen van de ruimtethermostaat en de thermostatische\n                                                   radiatorkranen meer dan 20% bedragen van de kosten van het technisch bouwsysteem voor\n                                                   ruimteverwarming;\n\nb. ruimtekoeling:\n\n1\u00b0. een ruimtekoelingssysteem heeft een koudecapaciteit niet groter dan nodig om te voorzien\n                                                   in de koudevraag van het gebouw waarin het systeem zich bevindt. De temperatuur in\n                                                   het koudedistributie- en afgiftedeel van het systeem is daarbij afgesteld op de hoogst\n                                                   mogelijke temperatuur waarbij het ruimtekoelingssysteem kan voldoen aan de benodigde\n                                                   koudecapaciteit van het gebouw;\n\n2\u00b0. het systeem is ge\u00efnstalleerd volgens de ontwerpeisen en installatievoorschriften van\n                                                   de fabrikanten van componenten van het systeem;\n\n3\u00b0. het systeem is afgesteld op de energetisch optimale condensor- en verdampertemperaturen\n                                                   met behoud van comfort, is hydraulisch in balans (voor hydraulische systemen) of heeft\n                                                   geoptimaliseerde luchtstromen (voor lucht-distributiesystemen) en is ingeregeld op\n                                                   optimaal presteren bij typische gebruiksomstandigheden;\n\n4\u00b0. een centraal aangestuurd systeem heeft een ruimtethermostaat;\n\n5\u00b0. bij individueel geregelde units heeft het systeem een door de gebruiker in te stellen\n                                                   thermostaat;\n\n6\u00b0. het vierde lid is niet van toepassing als het systeem wordt aangestuurd door een gebouwautomatiserings-\n                                                   en controlesysteem waarmee een met dat lid vergelijkbaar resultaat kan worden gerealiseerd;\n\nc. ventilatie:\n\n1\u00b0. een ventilatiesysteem sluit aan bij de ventilatiebehoefte van het gebouw waarin het\n                                                   systeem zich bevindt;\n\n2\u00b0. het systeem is ge\u00efnstalleerd volgens de ontwerpeisen en installatievoorschriften van\n                                                   de fabrikanten van componenten van het systeem;\n\n3\u00b0. het ventilatiedebiet is geoptimaliseerd voor laag energieverbruik met behoud van comfort\n                                                   en luchtkwaliteit;\n\n4\u00b0. het systeem is voorzien van passende regelapparatuur waarmee het ventilatievolume\n                                                   in drie of meerdere standen of traploos aan te passen is aan de ventilatiebehoefte;\n\nd. warm tapwater:\n\n1\u00b0. een warm tapwatersysteem sluit aan bij de warm tapwaterbehoefte van het gebouw waarin\n                                                   het systeem zich bevindt;\n\n2\u00b0. het systeem is ge\u00efnstalleerd volgens de ontwerpeisen en installatievoorschriften van\n                                                   de fabrikanten van componenten van het systeem;\n\n3\u00b0. de warm tapwatertemperatuur gemeten bij de warmteopwekker is geoptimaliseerd voor\n                                                   een zo laag mogelijk energieverbruik zonder risico\u2019s voor legionella;\n\n4\u00b0. het systeem is voorzien van regelapparatuur waarmee de watertemperatuur bij de warmteopwekker\n                                                   op toegankelijke wijze kan worden ingesteld;\n\ne. ingebouwde verlichting:\n\n1\u00b0. de hoeveelheid en het type armaturen van het ingebouwde verlichtingssysteem zijn voldoende,\n                                                   maar ook niet meer dan nodig voor de typische verlichtingsbehoefte van de ruimte waarin\n                                                   de verlichting ingebouwd wordt;\n\n2\u00b0. het systeem is ge\u00efnstalleerd volgens de ontwerpeisen en installatievoorschriften van\n                                                   de fabrikanten van componenten van het systeem;\n\n3\u00b0. het systeem is instelbaar door aan-uit schakelaars of aanwezigheidsdetectie;\n\nf. gebouwautomatisering- en controlesystemen:\n\nhet systeem is voor oplevering getest en ingesteld op energetisch optimale prestatie\n                                             onder typische gebruiksomstandigheden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe in artikel 6.55b van het besluit bedoelde documentatie bevat ten minste de volgende\n                                       gegevens:\n\n\u2013 naam, adres, en woonplaats opdrachtgever;\n\n\u2013 adres en plaats gebouw waar het technisch bouwsysteem zich in, op, aan of bij bevindt;\n\n\u2013 soort gebouw waar het technisch bouwsysteem zich in, op, aan of bij bevindt: woning\n                                             of overig;\n\n\u2013 naam en registratienummer installateur of naam, adres en woonplaats van de opsteller\n                                             van het document;\n\n\u2013 soort technisch bouwsysteem;\n\n\u2013 type en serienummer van (componenten) van het technische bouwsysteem of bij het ontbreken\n                                             van dergelijke gegevens, een nauwkeurige omschrijving van de locatie waar het technisch\n                                             bouwsysteem zich in het gebouw bevindt;\n\n\u2013 beschrijving van verrichte werkzaamheden aan technisch bouwsysteem;\n\n\u2013 berekende waarde voor de energieprestatie;\n\n\u2013 datum werkzaamheden;\n\n\u2013 ondertekening door de installateur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe gemiddelde warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt als bedoeld in artikel 5.3, zesde lid, van het besluit wordt berekend door:\n\nwaarin:\n\nx = het aantal ramen, deuren en kozijnen van een bouwwerk\n\nUn  = de warmtedoorgangsco\u00ebffici\u00ebnt van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NEN\n                                             1068\n\nAn  = het geprojecteerde oppervlak van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NEN 1068\n\nAt  = het totale geprojecteerde oppervlak van alle ramen, deuren en kozijnen van een\n                                             bouwwerk\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEen kooldioxidemeter als bedoeld in artikel 7.23 van het besluit voldoet aan het volgende:\n\na. functioneert continu op de gangbare elektrische netspanning en een tijdelijke onderbreking\n                                             van de elektrische aansluiting verstoort de ingestelde signaalniveaus niet;\n\nb. kalibreert zichzelf automatisch;\n\nc. heeft ten minste een CO2-meetfunctie met:\n\n1\u00b0 een meetbereik van tenminste 300 tot 5.000 ppm;\n\n2\u00b0 een bedrijfstemperatuur van 0 \u2013 50 \u02daC;\n\n3\u00b0 een nauwkeurigheid in temperatuurbereik van +15 tot + 35 \u02daC:\n\nbij CO2 van 300-1.000 ppm : < 10% van meetwaarde en\n\nbij CO2 van 1.000-5.000 ppm : < 100 ppm;\n\n4\u00b0 een resolutie van 1 ppm;\n\nd. waarschuwt bijtijds voor ventilatieproblemen door middel van een duidelijke indicatie\n                                             betreffende de mate waarin een vertrek wordt geventileerd;\n\ne. heeft 3 signaalniveaus met een eigen kleurcode:\n\n1\u00b0 CO2-concentratie van minder dan 1.000 ppm;\n\n2\u00b0 CO2-concentratie van 1.001 t/m 1.400 ppm;\n\n3\u00b0 CO2-concentratie van 1.401 ppm en hoger;\n\nf. de CO2-concentratie moet afleesbaar zijn op een duidelijk display, waarbij de hoogte van\n                                             cijfers en letters in het display minimaal 8 mm bedraagt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De berekening van de in artikel 5.2, eerste lid, van het besluit bedoelde waarden voor energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en voor het\n                                             aandeel hernieuwbare energie vindt plaats en wordt geregistreerd door een op basis\n                                             van BRL 9500-W, subdeelgebied detailopname gecertificeerd bedrijf, of BRL 9500-U,\n                                             subdeelgebied detailopname gecertificeerd bedrijf, waarbij gebruik wordt gemaakt van\n                                             op basis van BRL 9501 geattesteerde software.\n\n2 Met een gecertificeerd bedrijf als bedoeld in het eerste lid, wordt tot 1\u00a0januari\n                                             2022 gelijkgesteld een bedrijf dat de in het eerste lid bedoelde certificering heeft\n                                             aangevraagd en dat voor de berekening gebruikmaakt van adviseurs met een bewijs van\n                                             vakbekwaamheid als bedoeld in paragraaf 4.1 van BRL 9500-W of BRL 9500-U.\n\n3 Een berekening en registratie als bedoeld in het eerste lid mag tot 1\u00a0november 2021\n                                             plaatsvinden door een persoon die werkzaam is voor een certificaathouder en aantoonbaar\n                                             in staat is volgens de voorschriften, bedoeld in BRL 9500-W, subdeelgebied detailopname,\n                                             of in BRL 9500-U, subdeelgebied detailopname, een opname te maken van de bouwkundige\n                                             schil en de installaties van het gebouw.\n\n4 Bij toepassing van het derde lid controleert de certificaathouder aanvullend in ieder\n                                             geval de eerste twee registraties van berekeningen gedaan door de persoon, bedoeld\n                                             in het derde lid, middels controles op de dossiers als bedoeld in paragraaf 6.1 van\n                                             BRL 9500-W of paragraaf 6.1 van BRL 9500-U.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Tot 1\u00a0juli 2021 mag voor de berekening van de in artikel 5.2, eerste lid, van het besluit bedoelde waarden voor energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en voor het\n                                             aandeel hernieuwbare energie in aanvulling op artikel 3.6, eerste lid, een tweede berekening worden gemaakt op basis van BRL 9501 geattesteerde software\n                                             zoals deze software luidt op 1\u00a0juli 2020.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde tweede berekening wordt met dezelfde invoergegevens\n                                             als de in artikel 3.6, eerste lid, bedoelde berekening uitgevoerd door een bedrijf als bedoeld in artikel 3.6, eerste\n                                             of tweede lid.\n\n3 Bij een verschil tussen de resultaten van beide berekeningen is het voldoende dat\n                                             uit een van beide berekeningen blijkt dat is voldaan aan de in artikel 5.2, eerste lid, van het besluit bedoelde waarden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij de bepaling van het aandeel hernieuwbare energie, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van het besluit mag restwarmte en -koude als bedoeld in NTA 8800 worden meegerekend.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor de beoordeling of gebruik gemaakt kan worden van artikel 5.2, derde lid, van het besluit, wordt gebruikgemaakt van het stappenplan in de Leidraad afwijking eis hernieuwbare\n                                       energie woongebouwen (nieuwbouw) van 7\u00a0juli 2020 zoals gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/17/kostenoptimaliteitsstudie-beng-eisen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij toepassing van NTA 8800 is de in paragraaf 5.7 van die norm bedoelde waarde voor\n                                             oververhitting bij een woonfunctie, niet zijnde een woonwagen of drijvend bouwwerk,\n                                             voor iedere rekenzone en ori\u00ebntatie ten hoogste 1,20.\n\n2 Wanneer de in het eerste lid bedoelde hoogst berekende waarde voor oververhitting\n                                             bij een woonfunctie niet in een woongebouw meer dan 1,20 is, wordt met een berekening\n                                             aangetoond dat het totaal aantal gewogen overschrijdingsuren in die woonfunctie op\n                                             jaarbasis niet meer dan 450 is.\n\n3 Wanneer in een woongebouw bij een of meer woningen binnen dat woongebouw de hoogst\n                                             berekende waarde voor oververhitting meer dan 1,20 is, wordt bij de woning met de\n                                             hoogst berekende waarde voor oververhitting met een berekening aangetoond dat het\n                                             aantal gewogen overschrijdingsuren in die woning op jaarbasis niet meer dan 450 is.\n\n4 Bij de berekening, bedoeld in dit artikel, wordt bij toepassing van artikel 3.7 die versie van de software gebruikt op grond waarvan blijkt dat is voldaan aan de\n                                             in artikel 5.2, eerste lid, van het besluit bedoelde waarden.\n\n5 De berekening, bedoeld in dit artikel, voldoet aan het gestelde in bijlage VII bij deze regeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Waar in artikel 3.8, tweede lid, en artikel 3.9, derde lid, van het besluit wordt verwezen naar de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai\n                                             is bedoeld de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, internetuitgave 2004.\n\n2 Bij toepassing van het eerste lid wordt voldaan aan de in bijlage VIII van deze regeling opgenomen nadere voorschriften.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De keuring van een ruimteverwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings- en\n                                             ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW wordt verricht door\n                                             een bedrijf met een geldig certificaat dat is afgegeven door een instantie die door\n                                             een accreditatie-instantie is geaccrediteerd om uitvoering te kunnen geven aan de\n                                             Deelregeling voor stookinstallaties, die deel uitmaakt van de Certificatieregeling\n                                             voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en\n                                             inspectie aan technische installaties, van de stichting SCIOS.\n\n2 Het bedrijf en de opdrachtgever bewaren het keuringsverslag ten minste zes jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De keuring van een airconditioningsysteem of gecombineerd airconditioning- en ventilatiesysteem\n                                             met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW, wordt op basis van het gestelde in bijlage IV bij deze regeling, uitgevoerd door deskundigen met een diploma EPBD A-airconditioningsystemen\n                                             en een diploma EPBD-B airconditioningsystemen.\n\n2 Het opstellen van het keuringsverslag van een in het eerste lid bedoelde keuring wordt\n                                             verricht door een deskundige met het diploma EPBD B-airconditioningsystemen.\n\n3 De deskundige registreert de datum van de keuring van het systeem in het bij het systeem\n                                             behorende logboek.\n\n4 De deskundige stelt het keuringsverslag binnen vier weken na de keuring ter hand van\n                                             de opdrachtgever.\n\n5 De deskundige en de opdrachtgever bewaren het keuringsverslag ten minste vijf jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Een technisch bouwsysteem dat zowel ruimteverwarming als ruimtekoeling verzorgt en\n                                             waarbij de warmtegenerator nuttige warmte genereert via het opvangen van warmte uit\n                                             de lucht, ventilatie van afvoerlucht of een water- of aardwarmtebron met een warmtepomp\n                                             wordt alleen gekeurd volgens artikel 3a.2.\n\n2 Een technisch bouwsysteem met een ventiliatiesysteem gecombineerd met zowel een verwarmingssysteem\n                                             als een airconditioningsysteem wordt alleen gekeurd volgens artikel 3a.2.\n\n3 Een ventilatiesysteem als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt alleen gekeurd\n                                             als dit het primaire afgiftesysteem is voor ruimteverwarming of ruimtekoeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De minister wijst de instellingen aan die zijn belast met:\n\na. het afnemen van het examen;\n\nb. het afnemen van het herexamen;\n\nc. het afnemen van het bijscholingsexamen.\n\n2 Een exameninstelling:\n\na. bezit rechtspersoonlijkheid;\n\nb. heeft een vestiging in Nederland;\n\nc. beschikt over voldoende deskundigheid om examens op te stellen en af te nemen;\n\nd. beschikt over een kwaliteitssysteem dat op schrift is gesteld;\n\ne. beschikt over faciliteiten om examens af te nemen.\n\n3 De minister kan een adviescommissie instellen die de minister adviseert over de beoordeling\n                                             van de deskundigheid, bedoeld in het tweede lid.\n\n4 De adviescommissie, bedoeld in het derde lid, bestaat uit minimaal drie en maximaal\n                                             zeven leden.\n\n5 De minister kan aan de aanwijzing van een exameninstelling voorschriften verbinden.\n\n6 De minister kan de aanwijzing intrekken indien een exameninstelling niet voldoet aan\n                                             de in het tweede lid bedoelde voorwaarden of de aan de aanwijzing verbonden voorschriften\n                                             niet naleeft.\n\n7 Een exameninstelling stelt een examenreglement en een huishoudelijk reglement vast.\n\n8 Een exameninstelling verstrekt desgevraagd aan de minister alle inlichtingen die hij\n                                             voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. De minister kan inzage vorderen van\n                                             alle zakelijke gegevens en bescheiden, die hij voor de vervulling van zijn taak nodig\n                                             heeft.\n\n9 Indien een exameninstelling niet voldoet aan een of meer van haar verplichtingen bericht\n                                             zij dit onverwijld schriftelijk aan de minister.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De minister stelt de inhoud van het examen vast op basis van een voorstel van een\n                                             exameninstelling.\n\n2 Het examen bestaat uit theorietoetsen en praktijktoetsen.\n\n3 Wanneer een deelnemer bij een of meer onderdelen van het examen in onvoldoende mate\n                                             voldoet aan de in bijlage V bij deze regeling opgenomen eisen, wordt de deelnemer binnen zes maanden na het examen\n                                             eenmaal in de gelegenheid gesteld een geheel of gedeeltelijk herexamen te doen.\n\n4 De exameninstelling registreert de uitslagen van de afgelegde examens.\n\n5 De exameninstelling neemt maatregelen om fraude bij het examen te voorkomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De exameninstelling bericht de minister binnen drie weken na het examen welke deelnemers\n                                             voldoen aan de in artikel 3a.5, derde lid, bedoelde eisen.\n\n2 De minister geeft deze deelnemers daarna het diploma EPBD A-airconditioningsystemen\n                                             of het diploma EBPD B-airconditioningsystemen.\n\n3 Een diploma is vijf jaar geldig vanaf de datum van het examen.\n\n4 Een diploma vermeldt ten minste:\n\n\u2013 de volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats van de houder van het diploma;\n\n\u2013 de datum van afgifte en de ondertekening door de minister;\n\n\u2013 de geldigheidsduur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De minister registreert:\n\na. aan welke personen een diploma EPBD A-airconditioningsystemen of diploma EBPD B-airconditioningsystemen\n                                                   is afgegeven;\n\nb. de datum van afgifte van het diploma, bedoeld in onderdeel a;\n\nc. de geldigheidsduur van het diploma.\n\n2 De minister beheert de registratie en is verwerkingsverantwoordelijke.\n\n3 De gegevens uit de registratie worden door de Minister beschikbaar gesteld op www.rvo.nl.\n\n4 De gegevens in de registratie worden zeven jaar bewaard.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De minister verlengt de geldigheidsduur van een diploma met vijf jaar wanneer een\n                                             deskundige als bedoeld in artikel 3a.2, lid 2, op grond van een bijscholingsexamen voldoet aan de in bijlage V bij deze regeling opgenomen eisen.\n\n2 Op de in het eerste lid bedoelde verlenging zijn de artikelen 3a.5 tot en met 3a.7 van overeenkomstige toepassing.\n\n3 Een deskundige kan een bijscholingsexamen afleggen tot uiterlijk twee jaar nadat de\n                                             geldigheidsduur van het diploma is verstreken.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet bedrijf respectievelijk de deskundige, bedoeld in de artikelen 3a.1 en3a.2 meldt binnen vier weken nadat de in deze artikelen bedoelde keuring is verricht,\n                                       deze af bij een door de minister aangewezen instantie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Onverminderd artikel 1.29, tweede lid, van het besluit worden de categorie\u00ebn bouw- en sloopafval als bedoeld in artikel 8.9 van het besluit ten minste gescheiden in de volgende fracties:\n\na. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst\n                                                   bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;\n\nb. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;\n\nc. teerhoudend asfalt;\n\nd. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;\n\ne. niet-teerhoudend asfalt;\n\nf. vlakglas, al dan niet met kozijn;\n\ng. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;\n\nh. dakgrind;\n\ni. armaturen;\n\nj. gasontladingslampen.\n\n2 Gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste lid, onder a, worden niet gemengd of\n                                             gescheiden.\n\n3 De fracties, bedoeld in het eerste lid, worden op het bouw- of sloopterrein gescheiden\n                                             gehouden en gescheiden afgevoerd.\n\n4 Het eerste lid, onder d tot en met j, en het derde lid zijn niet van toepassing voor\n                                             zover de hoeveelheid afval van de betreffende fractie minder dan 1\u00a0m3 bedraagt.\n\n5 In afwijking van het derde lid kunnen de fracties op een andere locatie worden gescheiden\n                                             voor zover scheiding op het bouw- of sloopterrein naar oordeel van het bevoegd gezag\n                                             redelijkerwijs niet mogelijk is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij toepassing van NEN 1006 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische\n                                          voorschriften uit oogpunt van gezondheid bevatten over een voorziening voor drinkwater\n                                          of warmwater.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische\n                                          voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voor elektriciteit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Waar in artikel 3.29 van het besluit wordt verwezen naar NEN 1087 is bedoeld de hoofdstukken\u00a05 en 8 van die norm.\n\n2 Waar in artikel 3.50, tweede lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 1087 is bedoeld de onderdelen 5.1 en 5.3 van die norm.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij de toepassing van NEN 2057 geldt het volgende:\n\nIn vergelijking (1) in hoofdstuk 4 van NEN 2057 wordt \u2018Ae,i = Ad,i x Cb,i x Cu,i x CLTA\u2019 gelezen als:\n\nA\ne,\n\ni\n = Ad,i x Cb,i x Cu,i.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij de toepassing van\u00a0NEN 2535 en NEN 2575 is het in die normen bedoelde akkoord van\n                                          de bevoegde autoriteit verkregen met een vergunning voor het bouwen of voor brandveilig\n                                          gebruik of een melding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nWaar in artikel 6.20, zevende en achtste lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 2654-1 zijn bedoeld de onderdelen 5 en 6 van die norm.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nWaar in artikel 6.23, derde en vijfde lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 2654-2 zijn bedoeld de onderdelen 5, 6 en 7 van die norm.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nWaar in de artikelen 3.50, 3.53 en 3.54 van het besluit wordt verwezen naar NEN 2757 is bedoeld:\n\na. NEN 2757-1 voor verbrandingsinstallaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan\n                                                130\u00a0kW op bovenwaarde, en\n\nb. NEN 2757-2 voor verbrandingsinstallaties met een belasting groter dan 130\u00a0kW op bovenwaarde.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij toepassing van NEN 5077 geldt dat in afwijking van tabel 6 de standen van de ventilatieopeningen\n                                          en van de mechanische ventilatie alle \u2019open\u2019 respectievelijk \u2018aan\u2019 zijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij de toepassing van NEN 7120 gelden voor de in onderdeel 5.3.2 opgenomen formule\n                                          de volgende waarden voor de correctiefactor CEPC;mn;U/W\n\nGebruiksfunctie\n\nC\nEPC;mn;U/W\n\n1\n\nWoonfunctie\n\na woonwagen\n\n0,99\n\nb andere woonfunctie\n\n1,10\n\n2\n\nBijeenkomstfunctie\n\n0,73\n\n3\n\nCelfunctie\n\n0,98\n\n4\n\nGezondheidszorgfunctie\n\na met bedgebied\n\n1,17\n\nb andere gezondheidszorgfunctie\n\n0,98\n\n6\n\nKantoorfunctie\n\n1,05\n\n7\n\nLogiesfunctie\n\na logiesfunctie in logiesgebouw\n\n0,90\n\nb logiesfunctie niet in logiesgebouw\n\n0,88\n\n8\n\nOnderwijsfunctie\n\n1,44\n\n9\n\nSportfunctie\n\n0,86\n\n10\n\nWinkelfunctie\n\n0,85\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nWaar in artikel 6.24, eerste en vierde lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN-EN 1838 is bedoeld artikel 5.4.5 van die norm.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij toepassing van NEN-EN 1990 wordt tabel NB. 1- 2.1 gelezen als:\n\nOntwerplevensduur\n\nToepassing\n\nKlasse\n\nJaren\n\n1A\n\n5\n\nTijdelijke bouwwerken, anders dan een woonfunctie:\n\nwaarbij de termijn genoemd in de omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid\n                                                         van art\u00a05.16 van het Besluit omgevingsrecht niet langer is dan 5 jaar of\n\ndie vergunningsvrij zijn voor de activiteit bouwen als bedoeld in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.\n\nVoor bouwwerken in gevolgklasse CC2 of CC3: binnen deze klasse moeten de in rekening\n                                                         te brengen belastingen zijn gebaseerd op een referentieperiode van 15 jaar. Voor CC1\n                                                         is dit 5\u00a0jaar.\n\n1B\n\n15\n\nTijdelijke bouwwerken, anders dan de bouwwerken die vallen in klasse 1A.\n\n2\n\n15\n\nConstructies en bouwwerken voor landbouw en tuinbouw en soortgelijke toepassingen,\n                                                         uitsluitend voor productiedoeleinden, waarbij het aantal personen dat in het gebouw\n                                                         aanwezig is, beperkt is;\n\nIndustriebouwwerken, al dan niet tijdelijk, met 1 of 2 bouwlagen.\n\n3\n\n50\n\nBouwwerken anders dan bedoeld onder 1A, 1B en 2.\n\n4\n\n100\n\nMonumentale bouwwerken. De beslissing om een bouwwerk als monumentaal aan te merken\n                                                         is ter beoordeling van de opdrachtgever.\n\n[Vervallen per 01-01-2021]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij de toepassing van NEN 2057 geldt het volgende:\n\nOnderdeel 6.1 wordt gelezen als:\n\nProjecteer de delen van de daglichtopening loodrecht op het projectievlak.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij de toepassing van NEN 2535 is het in die norm bedoelde akkoord van de bevoegde\n                                          autoriteit verkregen met een vergunning voor het bouwen of brandveilig gebruik of\n                                          een melding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Bij de toepassing van NEN 2575 is het in die norm bedoelde akkoord van de bevoegde\n                                                autoriteit verkregen met een vergunning voor het bouwen of brandveilig gebruik of\n                                                een melding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, van het besluit.\n\n2 Waar in artikel 6.23 van het besluit wordt verwezen naar NEN2575 geldt het volgende:\n\na. het in onderdeel 4, tabel 1, onder algemeen, bedoelde minimaal toelaatbaar geluidniveau\n                                                      van toonsignalen van 65 dB geldt alleen voor verkeersruimten. Voor verblijfsruimten\n                                                      geldt alleen het in die tabel bedoelde geluidsniveau toonsignaal dat minimaal 6dB\n                                                      boven het gemiddelde omgevingsgeluid uitkomt;\n\nb. het in onderdeel 4, tabel 2, onder algemeen, bedoelde minimaal toelaatbaar geluidniveau\n                                                      van gesproken berichten van 60 dB geldt alleen voor verkeerruimten. Voor verblijfsruimten\n                                                      geldt alleen het in die tabel bedoelde geluidsniveau toonsignaal dat minimaal 6dB\n                                                      boven het gemiddelde omgevingsgeluid uitkomt;\n\nc. onderdeel 12.4.2 Specificatie Luidsprekers is niet van toepassing;\n\nd. onderdeel 17 Bekabeling is niet van toepassing.\n\n3 Het tweede lid is niet van toepassing op een ontruimingsalarminstallatie die behoort\n                                                bij een brandmeldinstallatie met doormelding als bedoeld in artikel 6.20 van het besluit, en op een ontruimingsalarminstallatie die behoort bij een brandmeldinstallatie zonder\n                                                doormelding die na 1\u00a0november 2008 is opgeleverd of gewijzigd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Waar in artikel 2.64 van het besluit is voorgeschreven dat de brandveiligheid van een afvoervoorziening voor rookgas wordt\n                                                bepaald volgens NEN 8062 geldt bij de toepassing van onderdeel 4 van die norm dat\n                                                materiaal waaruit een voorziening voor de afvoer van rookgas is samengesteld onbrandbaar\n                                                is, bepaald volgens NEN\u00a06064, voor zover in dat materiaal een temperatuur kan optreden\n                                                van meer dan 363\u00a0K. In afwijking van \u2018onbrandbaar\u2019 volgens NEN 6064 mogen ook materialen\n                                                die voldoen aan de brandklasse A1 volgens NEN-EN\u00a013501-1 zijn toegepast.\n\n2 Bij de toepassing van onderdeel 5 van NEN\u00a08062 geldt dat luchtdichtheid van een voorziening\n                                                voor de afvoer van rookgas kleiner is dan 25 m3/m2/h.\n\n3 Indien bij het bouwen de voorziening is gerealiseerd met toepassing van NEN\u00a06062 en\n                                                de bestaande voorziening aan dat normblad voldoet, is voldaan aan het eerste en het\n                                                tweede lid.\n\n[Vervallen per 01-01-2021]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van\n                                             voorzieningen onderzoekt, of laat onderzoek uitvoeren naar, de staat van galerijflats\n                                             met uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren die monoliet zijn verbonden aan\n                                             de betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken.\n\n2 Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig SBR-publicatie 248 \u2018Constructieve veiligheid\n                                             van uitkragende galerijplaten \u2013 Tweede herziene uitgave\u2019. De uitkomsten van dit onderzoek\n                                             worden voor 1\u00a0juli 2017 in een rapport vastgelegd.\n\n3 Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd wanneer voor 1\u00a0januari 2016 een vergelijkbaar\n                                             rapport is goedgekeurd door het bevoegd gezag.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van\n                                             voorzieningen onderzoekt, of laat onderzoek uitvoeren naar, de staat van een gebouw\n                                             met daarin een zwembad dat een badinrichting is als bedoeld in artikel 1 van de Wet hygi\u00ebne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op een te bouwen bouwwerk waarvoor de aanvraag\n                                             om vergunning voor het bouwen na 1\u00a0juli 2016 is ingediend.\n\n3 Het onderzoek bestaat uit;\n\na. inventarisatie van de dragende metalen delen die zijn toegepast in:\n\n1\u00b0. ruimten met een zwembassin;\n\n2\u00b0. ruimten die in open verbinding staan met een ruimte met een zwembassin;\n\n3\u00b0. ruimten die hetzelfde luchtbehandelingsysteem hebben als de ruimte met een zwembassin;\n\n4\u00b0. overige ruimten met bassinwater en de ruimten die daarmee in open verbinding staan;\n\nb. uitsplitsing van de onder a genoemde ruimten in twee gebieden:\n\n1\u00b0. gebied A dat bestaat uit het zwembassin en de directe omgeving daarvan met als begrenzing\n                                                         het vlak of de vlakken die liggen op maximaal 1,0 m verticaal boven het niveau van\n                                                         het wateroppervlak of van de afgewerkte vloer, glijbanen, springstelling, of soortgelijke\n                                                         voorzieningen en de bijbehorende trappen en het verticale vlak op 1,0 m vanaf de overgang\n                                                         van water naar vloer en rondom glijbanen, springstelling, of soortgelijke voorzieningen\n                                                         en de bijbehorende trappen;\n\n2\u00b0. gebied B dat bestaat uit alle overige gebieden;\n\nc. constatering dat in gebied A geen dragende delen zijn toegepast van niet-resistent\n                                                   roestvaststaal:\n\n1\u00b0. waarvan het bezwijken kan leiden tot persoonlijk letsel;\n\n2\u00b0. die niet direct visueel inspecteerbaar zijn; of\n\n3\u00b0. die zijn voorzien van een coating;\n\nd. constatering dat de in gebied A voorkomende dragende delen van niet-resistent roestvaststaal,\n                                                   anders dan bedoeld onder c, geen corrosieverschijnselen hebben;\n\ne. constatering dat in gebied B geen dragende delen zijn toegepast van niet-resistent\n                                                   roestvaststaal.\n\n4 Onder niet-resistent roestvaststaal wordt verstaan alle roestvaststaalsoorten met\n                                             uitzondering van de soorten 1.4529, 1.4547 en 1.4565, als bedoeld in NEN-EN 1993-1-4.\n\n5 Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ter zake kundig persoon.\n\n6 De resultaten van het onderzoek worden voor 1\u00a0januari 2017 in een rapport vastgelegd.\n\n7 Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd wanneer voor 1\u00a0juli 2016 een vergelijkbaar\n                                             rapport is goedgekeurd door het bevoegd gezag waaruit ten minste blijkt dat in de\n                                             gebieden A en B geen dragende delen van niet-resistent roestvaststaal aanwezig zijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van\n                                             voorzieningen onderzoekt of laat onderzoek uitvoeren naar de staat van gebouwen met\n                                             breedplaatvloeren waarin:\n\na. een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70\u00a0m boven het meetniveau ligt;\n\nb. 4 of meer bouwlagen zijn opgenomen met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, een\n                                                   celfunctie of een woonfunctie voor 24 uurs-zorg, of;\n\nc. een bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, sportfunctie of onderwijsfunctie is opgenomen,\n                                                   die geen nevengebruiksfunctie is, en waarbij in geval van bezwijken van een breedplaatvloer\n                                                   meer dan 500 personen gelijktijdig gevaar kunnen lopen.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op gebouwen die voor 1\u00a0januari 2000 gereed zijn\n                                             gemeld.\n\n3 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de gedeelten van een gebouw\n                                             met uitsluitend woonfuncties of nevenfuncties daarvan, anders dan een overige gebruiksfunctie\n                                             voor het stallen van motorvoertuigen.\n\n4 Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig het Stappenplan beoordeling bestaande\n                                             gebouwen met breedplaatvloeren van 20\u00a0mei 2019 zoals gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten/publicaties/2019/05/22/stappenplan-beoordeling-bestaande-gebouwen-met-breedplaatvloeren.\n\n5 De uitkomsten van dit onderzoek worden voor 1\u00a0april 2021 in een rapport vastgelegd.\n\n6 Met een in dit artikel bedoeld onderzoek en rapport worden gelijkgesteld een ander\n                                             onderzoek en rapport dat naar het oordeel van het bevoegd gezag aantoont dat de constructieve\n                                             veiligheid van de breedplaatvloeren in het gebouw voldoet aan het gestelde in paragraaf 2.1.2 van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De in een instrument voor kwaliteitsborging beschreven eisen over de opleiding en\n                                             ervaring, bedoeld in artikel 1.47 van het besluit, omvatten voor de kwaliteitsborging van bouwwerken onder gevolgklasse 1 ten minste:\n\na. voor werkzaamheden in het kader van risicobeoordelingen, het vaststellen van borgingsplannen\n                                                   en de algemene co\u00f6rdinatie bij kwaliteitsborging:\n\n1\u00b0.  een diploma op HBO-niveau;\n\n2\u00b0.  kennis van de inhoud en systematiek van het besluit; en\n\n3\u00b0.  drie jaar werkervaring als leidinggevende met:\n\n\u2022 het co\u00f6rdineren en organiseren van projecten;\n\n\u2022 het uitvoeren van risicobeoordelingen van bouwplannen;\n\n\u2022 het vaststellen van borgingsplannen; en\n\n\u2022 het controleren en beoordelen van bouwplannen aan de algemene bepalingen voor bouwwerken\n                                                               en de regels voor bruikbaarheid van het besluit;\n\nb. voor werkzaamheden in het kader van constructieve veiligheid:\n\n1\u00b0.  een diploma op HBO-niveau;\n\n2\u00b0.  kennis van het besluit met betrekking tot de regels voor constructieve veiligheid; en\n\n3\u00b0. drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:\n\n\u2022 constructies op het voldoen aan de regels voor constructieve veiligheid van het besluit;\n\n\u2022 constructietekeningen en -berekeningen, inclusief de schematisering en de toegepaste\n                                                               rekenmethoden; en\n\n\u2022 constructieve bouwmaterialen;\n\nc. voor werkzaamheden in het kader van brandveiligheid:\n\n1\u00b0.  een diploma op HBO-niveau;\n\n2\u00b0.  kennis van het besluit met betrekking tot de regels voor brandveiligheid; en\n\n3\u00b0.  vijf jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van bouwplannen op het voldoen\n                                                         aan de regels voor brandveiligheid van het besluit;\n\nd. voor werkzaamheden in het kader van bouwfysica:\n\n1\u00b0. een diploma op MBO4-niveau;\n\n2\u00b0. kennis van het besluit over de regels voor gezondheid, energiezuinigheid en milieu; en\n\n3\u00b0. drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:\n\n\u2022 bouwplannen op het voldoen aan de regels voor gezondheid van het besluit;\n\n\u2022 bouwplannen op het voldoen aan de regels voor energiezuinigheid en milieu van het\n                                                               besluit; en\n\n\u2022 gelijkwaardige oplossingen in het kader van gezondheid, energiezuinigheid en milieu;\n\ne. voor werkzaamheden in het kader van installaties:\n\n1\u00b0. een diploma op MBO4-niveau;\n\n2\u00b0. kennis van het besluit over de regels voor installaties; en\n\n3\u00b0. drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:\n\n\u2022 installaties op het voldoen aan de regels van het besluit; en\n\n\u2022 gelijkwaardige oplossingen in het kader installaties;\n\nf. voor werkzaamheden in het kader van controle op de bouw:\n\n1\u00b0. een diploma op MBO4-niveau;\n\n2\u00b0. kennis van het besluit; en\n\n3\u00b0.  drie jaar werkervaring met het tijdens de uitvoering controleren en beoordelen van\n                                                         bouwplannen op het voldoen aan de regels van het besluit.\n\n2 Aan de in het eerste lid beschreven eisen is ook voldaan als door ervaring een aantoonbaar\n                                             gelijkwaardig kennisniveau is verkregen.\n\n3 Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat uitvoerenden van werkzaamheden\n                                             in het kader van kwaliteitsborging:\n\n1\u00b0.  beschikken over actuele kennis van het besluit; en\n\n2\u00b0.  zich ten minste iedere twee jaar bijscholen op de deelgebieden, bedoeld in het eerste\n                                                   lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat alle gegevens en bescheiden\n                                       over de werkzaamheden van de kwaliteitsborging van een project ten minste zeven jaar\n                                       na het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 1.50, tweede lid, van het besluit door de kwaliteitsborger worden bewaard.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat de projectgegevens die de kwaliteitsborger\n                                             aan een instrumentaanbieder verstrekt, ten minste omvatten:\n\na. de projectnaam en de locatie;\n\nb. de gevolgklasse en het type bouwwerk;\n\nc. een beknopte beschrijving van het bouwwerk;\n\nd. de lokale of kadastrale aanduiding van het bouwwerk;\n\ne. de projectplanning met ten minste de begindatum en de einddatum van de bouwwerkzaamheden;\n                                                   en\n\nf. een beschrijving van de onafhankelijke positie van de kwaliteitsborger ten opzichte\n                                                   van de te borgen bouwactiviteit.\n\n2 Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat de in het eerste lid, genoemde\n                                             gegevens en bescheiden uiterlijk twee dagen voor het begin van de bouwwerkzaamheden\n                                             worden verstrekt.\n\n3 Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat na afronding van elk project\n                                             ten minste wordt verstrekt:\n\na. het geactualiseerde borgingsplan, met inbegrip van de risicobeoordeling; en\n\nb. de verklaring, bedoeld in artikel 1.50, tweede lid, van het besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet formulier voor de verklaring, bedoeld in artikel 1.50, vierde lid, van het besluit, is opgenomen in bijlage IX.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 1.52, eerste lid, van het besluit, zijn opgenomen in bijlage X.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n1 De bijdrage per instrumentaanbieder voor de toezichtkosten van de toelatingsorganisatie\n                                             wordt berekend als volgt:\n\na. per instrument wordt een variabele bijdrage in rekening gebracht, gebaseerd op het\n                                                   aantal keren dat het instrument per gevolgklasse wordt toegepast, waarbij onderscheid\n                                                   wordt gemaakt in een bedrag per woning en een bedrag per overig bouwwerk; en\n\nb. als peildatum voor het aantal projecten geldt de begindatum van de bouwwerkzaamheden,\n                                                   zoals door de instrumentaanbieder gemeld aan de toelatingsorganisatie.\n\n2 De variabele marktbijdrage, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt per instrumentaanbieder\n                                             vastgesteld door middel van de volgende formule, waarbij wordt verstaan onder:\n\ngk: gevolgklasse;\n\nB: totale toezichtkosten toelatingsorganisatie;\n\nW: totaal aantal woningen per gevolgklasse, zoals door de instrumentaanbieder gemeld\n                                             aan de toelatingsorganisatie; en\n\nP: totaal aantal utiliteitsbouw plus infrastructuurprojecten per gevolgklasse, zoals\n                                             door de instrumentaanbieder gemeld aan de toelatingsorganisatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe Regeling Bouwbesluit 2003 wordt ingetrokken.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze regeling treedt in werking op het tijdstip bedoeld in artikel 9.4, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bouwbesluit 2012.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\n\u2019s-Gravenhage, 22 december 2011\n\nMinister\n\nJ.W.E. Spies\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBRL 9500-U\n\nnationale beoordelingsrichtlijn energieprestatie van utiliteitsgebouwen van 15\u00a0april\n                                                2020, inclusief wijzigingsblad van 1\u00a0februari 2023\n\nBRL 9500-W\n\nnationale beoordelingsrichtlijn energieprestatie van woningen en woongebouwen van\n                                                15\u00a0april 2020, inclusief wijzigingsblad van 1\u00a0februari 2023\n\nBRL 9501\n\nmethoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen en de energetische\n                                                en financi\u00eble gevolgen van energiebesparingsmaatregelen van 15\u00a0april 2020, inclusief\n                                                wijzigingsblad van 1\u00a0februari 2023\n\nNEN 1006 + A1:2018\n\nAlgemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties\n\nNEN 1006 1981\n\nAlgemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties (AVWI \u2013 1981), inclusief correctieblad\n                                                C1: 1990 (bestaande bouw)\n\nNEN 1010:2015\n\nElektrische installaties voor laagspanning. Nederlandse implementatie van de HD-IEC\n                                                60364-reeks, inclusief correctieblad C2:2016 en wijzigingsblad A1:2020\n\nNEN 1010 1962\n\nVeiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties (Installatievoorschriften\n                                                I) (bestaande bouw)\n\nV 1041 1942\n\nLeidraad voor den aanleg en een veilig bedrijf van electrische sterkstroominstallaties\n                                                in fabrieken en werkplaatsen (Fabrieksvoorschriften) \u2013 Deel II \u2013 Hooge spanning (bestaande\n                                                bouw)\n\nNEN 1078:2018\n\nVoorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw\n\nNEN 1087 2001\n\nVentilatie van gebouwen \u2013 Bepalingsmethoden voor nieuwbouw\n\nNEN 1413 2011\n\nSymbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema\u2019s, inclusief\n                                                wijzigingsblad A1: 2013\n\nNEN 1594:2006 + C2:2015\n\nDroge blusleidingen in en aan gebouwen\n\nNEN 1594 1991\n\nDroge blusleidingen in en aan gebouwen, inclusief wijzigingsblad A1: 1997 (bestaande\n                                                bouw)\n\nNEN 1775 1991\n\nBepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, inclusief wijzigingsblad\n                                                A1: 1997 (bestaande bouw)\n\nNEN 2057 2011\n\nDaglichtopeningen van gebouwen \u2013 Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van\n                                                een ruimte, inclusief correctieblad C1: 2011\n\nNEN 2057 2001\n\nDaglichtopeningen van gebouwen \u2013 Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van\n                                                een ruimte, inclusief correctieblad C1: 2003 (bestaande bouw)\n\nNEN 2078 1987\n\nVoorschriften voor aardgasinstallaties GAVO 1987 \u2013 Deel 2: Aanvullende voorschriften\n                                                voor grotere bijzondere installaties (bestaande bouw)\n\nNEN 2535:2017\n\nBrandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen\n                                                en projecteringsrichtlijnen\n\nNEN 2535 1996\n\nBrandveiligheid van gebouwen \u2013 Brandmeldinstallaties \u2013 Systeem- en kwaliteitseisen\n                                                en projecteringsrichtlijnen (bestaande bouw)\n\nNEN 2555 2008\n\nBrandveiligheid van gebouwen \u2013 Rookmelders voor woonfuncties\n\nNEN 2555 2002\n\nBrandveiligheid van gebouwen \u2013 Rookmelders voor woonfuncties, inclusief wijzigingsblad\n                                                A1: 2006 (bestaande bouw)\n\nNEN 2559:2001\n\nOnderhoud van draagbare blustoestellen, inclusief wijzigingsblad A4:2017\n\nNEN 2575-1: 2012\n\nBrandveiligheid van gebouwen \u2013 Ontruimingsalarminstallaties \u2013 Systeem- en kwaliteitseisen\n                                                en projecteringsrichtlijnen \u2013 Deel 1: Algemeen\n\nNEN 2575-2:2012\n\nBrandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen\n                                                en projecteringsrichtlijnen - Deel 2: Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type\n                                                A, inclusief wijzigingsblad A1:2018\n\nNEN 2575-3:2012\n\nBrandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen\n                                                en projecteringsrichtlijnen - Deel 3: Luidalarm - Ontruimingsalarminstallatie van\n                                                type B inclusief wijzigingsblad A2:2018\n\nNEN 2575-4:2013\n\nBrandveiligheid van gebouwen \u2013 Ontruimingsalarminstallaties \u2013 Systeem- en kwaliteitseisen\n                                                en projectierichtlijnen \u2013 Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos\n\nNEN 2575-5: 2012\n\nBrandveiligheid van gebouwen \u2013 Ontruimingsalarminstallaties \u2013 Systeem- en kwaliteitseisen\n                                                en projectierichtlijnen \u2013 Deel 5: Stilalarminstallatie met attentiepanelen\n\nNEN 2575 2000\n\nBrandveiligheid van gebouwen \u2013 Ontruimingsinstallaties \u2013 Systeem- en kwaliteitseisen\n                                                en projecteringsrichtlijnen (bestaande bouw)\n\nNEN 2580 2007\n\nOppervlakten en inhouden van gebouwen \u2013 Termen, definities en bepalingsmethoden, inclusief\n                                                correctieblad C1: 2008\n\nNEN 2608:2014\n\nVlakglas voor gebouwen \u2013 Eisen en bepalingsmethode\n\nNEN 2654-1+C1:2018\n\nBeheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, Deel 1: Brandmeldinstallaties\n\nNEN 2654-2:2018\n\nBeheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties\n\nNEN 2686 1988\n\nLuchtdoorlatendheid van gebouwen \u2013 Meetmethode, inclusief wijzigingsblad A2: 2008\n\nNEN 2690 1991\n\nLuchtdoorlatendheid van gebouwen \u2013 Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom\n                                                tussen kruipruimte en woning, inclusief wijzigingsblad A2: 2008\n\nNEN 2757-1 2019\n\nBepalingsmethoden van de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van\n                                                gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of\n                                                gelijk aan 130 kW op bovenwaarde\n\nNEN 2757-2 2006\n\nAfvoer van rook van gebouwgebonden verbrandingsinstallaties met een belasting groter\n                                                dan 130 kW op bovenwaarde \u2013 Bepalingsmethoden geschiktheid afvoersystemen\n\nNEN 2768+A1:2018\n\nMeterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen\n\nNEN 2778:2015\n\nVochtwering in gebouwen\n\nNEN 2991:2015\n\nLucht - Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling\n                                                in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen\n                                                zijn verwerkt\n\nNEN 3011:2015\n\nVeiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte\n\nNEN 3011:2004\n\nVeiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte, inclusief\n                                                correctieblad C1: 2007 (bestaande bouw)\n\nNEN 3028 2011\n\nEisen voor verbrandingsinstallaties\n\nNEN 3215+C1+A1:2018\n\nGebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen -Bepalingsmethoden voor\n                                                de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen\n\nNEN 3215 2007\n\nBinnenriolering \u2013 Eisen en bepalingsmethoden (bestaande bouw)\n\nNEN 5077:2019\n\nGeluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering\n                                                van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie\n                                                en geluidniveaus veroorzaakt door installaties\n\nNEN 5087:2013\n\nInbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren,\n                                                ramen en kozijnen, inclusief wijzigingsblad A1:2016\n\nNEN 5096 2012\n\nInbraakwerendheid \u2013 Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen\n                                                \u2013 Eisen, classificatie en beproevingsmethoden, incl. wijzigingsblad A1:2015\n\nNEN 6061 1991\n\nBepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen, inclusief\n                                                wijzigingsblad A3: 2012\n\nNEN 6062:2017\n\nBepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen\n\n6063:2019\n\nBepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken\n\nNEN 6064 1991\n\nBepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen, inclusief wijzigingsblad A2: 2001\n                                                (bestaande bouw)\n\nNEN 6065 1991\n\nBepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties), inclusief\n                                                wijzigingsblad A1: 1997 (bestaande bouw)\n\nNEN 6066 1991\n\nBepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal(combinaties), inclusief\n                                                wijzigingsblad A1: 1997 (bestaande bouw)\n\n6068:2020\n\nBepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten\n\nNEN 6069+A1+C1:2019\n\nBeproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten\n\n(aangewezen voor als eerstelijns norm en als tweedelijns norm in NEN 6068)\n\nNEN 6075:2020\n\nBepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten\n\nNEN 6088 2002\n\nBrandveiligheid van gebouwen \u2013 Vluchtwegaanduiding \u2013 Eigenschappen en bepalingsmethoden\n\nNEN 6090:2017\n\nBepaling van de vuurbelasting\n\nNEN 6707:2019\n\nBevestiging van dakbedekkingen - Eisen en bepalingsmethoden\n\nNEN 8062 2011\n\nBrandveiligheid van gebouwen \u2013 Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid\n                                                van rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen (bestaande bouw)\n\nNEN 8078+A1:2018\n\nVoorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande\n                                                bouw (bestaande bouw)\n\nNEN 8087 2001\n\nVentilatie van gebouwen \u2013 Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen (bestaande bouw)\n\nNEN 8700 + A1:2020\n\nBeoordeling constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren\n                                                - Grondslagen (bestaande bouw en verbouw)\n\nNEN 8701+A1:2020\n\nBeoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw\n                                                en afkeuren - Belastingen\n\nNEN 8707+C1:2020\n\nBeoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw\n                                                en afkeur - Geotechnische constructies\n\nNEN 8757 2005\n\nAfvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen \u2013 Bepalingsmethoden voor bestaande\n                                                bouw\n\nNEN-EN 179 2008\n\nHang- en sluitwerk \u2013 Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat,\n                                                voor gebruik bij vluchtroutes \u2013 Eisen en beproevingsmethoden\n\nNEN-EN 1125 2008\n\nHang- en sluitwerk \u2013 Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang\n                                                voor het gebruik bij vluchtroutes \u2013 Eisen en beproevingsmethoden\n\nNEN-EN 1838 2013\n\nToegepaste verlichtingstechniek \u2013 Noodverlichting\n\nNEN-EN 1838 1999\n\nToegepaste verlichtingstechniek \u2013 Noodverlichting (bestaande bouw en bij toepassing\n                                                van artikel 6.24, tweede lid, van het besluit ook voor te bouwen bouwwerken)\n\nNEN-EN 12354-6 2004\n\nGeluidwering in gebouwen \u2013 Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen\n                                                met de eigenschappen van bouwelementen \u2013 Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten\n\nNEN-EN 13501-1:2019\n\nBrandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond\n                                                van resultaten van beproeving van het brandgedrag\n\nNEN-EN 13501-6:2019\n\nBrandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 6: Classificatie op grond\n                                                van resultaten van beproeving van het brandgedrag van elektrische kabels\n\nNEN-EN 15001-1 2009\n\nGasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar\n                                                voor industri\u00eble en groter dan 5 bar voor industri\u00eble en niet-industri\u00eble gasinstallaties\n                                                - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, constructie,\n                                                inspectie en beproeving\n\nNEN-EN 50522: 2010\n\nAarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV wisselspanning\n\nNEN-EN-IEC 61936-1+C1: 2012\n\nSterkstroominstallaties met meer dan 1 kV wisselspanning \u2013 Deel 1: Algemene bepalingen,\n                                                inclusief Correctiebladen C11:2011, C12:2013, C13:2013 en wijzigingsblad A1: 2014\n\nNEN-EN-ISO 16000-2 2006\n\nBinnenlucht - Deel 2: Monsternemingsstrategie voor formaldehyde\n\nNTA 8800:2023\n\nEnergieprestatie van gebouwen \u2013 Bepalingsmethode\n\nNEN 7125\n\n2017 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) \u2013 Bepalingsmethode\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nNEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019\n\nEurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief nationale bijlage NB:2019\n\nNEN-EN 1991-1-1+C1+C11:2019\n\nEurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke\n                                                gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen, inclusief nationale\n                                                bijlage NB:2019\n\nNEN-EN 1991-1-2+C3:2019\n\nEurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting\n                                                bij brand, inclusief nationale bijlage NB:2019\n\nNEN-EN 1991-1-3+C1 + A1:2019\n\nEurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting,\n                                                inclusief nationale bijlage NB:2019\n\nNEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011\n\nEurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting,\n                                                inclusief nationale bijlage NB:2019\n\nNEN-EN 1991-1-5+C1:2011\n\nEurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische\n                                                belasting, inclusief nationale bijlage NB:2019\n\nNEN-EN 1991-1-7+C1+A1:2015\n\nEurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone\n                                                belastingen: stootbelastingen en ontploffingen, inclusief nationale bijlage NB:2019\n\nNEN-EN 1991-2+C1:2015\n\nEurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen, inclusief\n                                                nationale bijlage NB:2019\n\nNEN-EN 1991-3 2006\n\nEurocode 1: Belastingen op constructies \u2013 Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen\n                                                en machines, inclusief correctieblad C1:2012 en nationale bijlage NB:2013\n\nNEN-EN 1991-4 2006\n\nEurocode 1: Belastingen op constructies \u2013 Deel 4: Silo\u2019s en opslagtanks, inclusief\n                                                correctieblad C1:2012 en nationale bijlage NB:2013\n\nNEN-EN 1992-1-1+C2:2011\n\nEurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels\n                                                en regels voor gebouwen, inclusief wijzigingsblad A1:2015 en nationale bijlage NB:2016+A1:2020\n\nNEN-EN 1992-1-2+C1:2011\n\nEurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels\n                                                - Ontwerp en berekening van constructies bij brand, inclusief correctieblad C11:2017,\n                                                wijzigingsblad A1:2019 en nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1992-2+C1:2011\n\nEurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies- Betonnen bruggen \u2013 Regels\n                                                voor ontwerp, berekening en detaillering, inclusief nationale bijlage NB:2016\n\nNEN-EN 1992-3:2006\n\nEurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies \u2013 Deel 3: Constructies voor\n                                                keren en opslaan van stoffen, inclusief nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1993-1-1+C2+A1:2016\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 1-1: Algemene regels\n                                                en regels voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB: 2016\n\nNEN-EN1993-1-2 +C2:2011\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 1-2: Algemene regels\n                                                \u2013 Ontwerp en berekening van constructies bij brand, inclusief nationale bijlage NB:2015\n\nNEN-EN 1993-1-3:2006\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 1-3: Algemene regels\n                                                \u2013 Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen, inclusief correctieblad\n                                                C3:2009 en nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1993-1-4:2006\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 1-4: Algemene regels\n                                                \u2013 Aanvullende regels voor corrosievaste staalsoorten, inclusief A1:2015 en nationale\n                                                bijlage NB:2012\n\nNEN-EN 1993-1-5:2006+C1:2012\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 1-5: Constructieve\n                                                plaatvelden, inclusief A1:2017 en nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1993-1-6:2007\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 1-6: Algemene regels\n                                                \u2013 Sterkte en Stabiliteit van Schaalconstructies, inclusief A1:2017, correctieblad\n                                                C1:2009 en nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1993-1-7:2008\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 1-7: Sterkte en stabiliteit\n                                                haaks op het vlak belaste platen, inclusief correctieblad C1:2009 en nationale bijlage\n                                                NB:2011\n\nNEN-EN 1993-1-8+C2:2011\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 1-8: Ontwerp en berekening\n                                                van verbindingen, inclusief correctieblad C11:2016 en nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1993-1-9+C2:2012\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 1-9: Vermoeiing, inclusief\n                                                nationale bijlage NEN-EN 1993-1-9:2006/NB:2011\n\nNEN-EN 1993-1-10+C2:2011\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 1-10: Materiaaltaaiheid\n                                                en eigenschappen in de dikterichting, inclusief correctieblad C11:2015 en nationale\n                                                bijlage NB:2007\n\nNEN-EN 1993-1-11+C1:2011\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 1-11: Ontwerp en berekening\n                                                van op trek belaste componenten, inclusief nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1993-1-12+C1:2011\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 1-12: Aanvullende regels\n                                                voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700, inclusief nationale\n                                                bijlage NEN-EN 1993-1-12:2007/NB:2011\n\nNEN-EN 1993-2+C1:2011\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 2: Stalen bruggen,\n                                                inclusief nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1993-3-1:2007\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 3-1: Torens, masten\n                                                en schoorstenen \u2013 Torens en masten, inclusief correctieblad C1:2009 en nationale bijlage\n                                                NB:2012\n\nNEN-EN 1993-3-2:2007\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 3-2: Torens, masten\n                                                en schoorstenen \u2013 Schoorstenen, inclusief nationale bijlage NB:2012\n\nNEN-EN 1993-4-1:2007\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's, inclusief\n                                                C1:2009, wijzigingsblad A1:2017 en nationale bijlage NB:2012\n\nNEN-EN 1993-4-2:2007\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 4-2: Opslagtanks, inclusief\n                                                A1:2017, C1:2009 en nationale bijlage NB:2012\n\nNEN-EN 1993-4-3:2009\n\nEurocode 3 \u2013 Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 4-3: Buisleidingen,\n                                                inclusief C1:2009\n\nNEN-EN 1993-5: 2008\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 5: Palen en damwanden,\n                                                inclusief C1:2009 en nationale bijlage NB/2012\n\nNEN-EN 1993-6:2008\n\nEurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies \u2013 Deel 6: Kraanbanen, inclusief\n                                                correctieblad C1:2009 en nationale bijlage NB:2012\n\nNEN-EN 1994-1-1+C1:2011\n\nEurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies \u2013 Deel 1-1: Algemene\n                                                regels en regels voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2012\n\nNEN-EN 1994-1-2+C1:2011\n\nEurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies \u2013 Deel\u00a01-2: Algemene\n                                                regels \u2013 Ontwerp en berekening van constructies bij brand, inclusief wijzigingsblad\n                                                A1:2014 en nationale bijlage NB:2007\n\nNEN-EN 1994-2+C1:2011\n\nEurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies \u2013 Deel 2: Algemene regels\n                                                en regels voor bruggen, inclusief nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1995-1-1+C1+A1:2011\n\nEurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies \u2013 Deel 1-1: Algemeen \u2013 Gemeenschappelijke\n                                                regels en regels voor gebouwen, inclusief correctieblad C1:2012, wijzigingsblad A2:2014\n                                                en nationale bijlage NB:2013\n\nNEN-EN 1995-1-2+C2:2011\n\nEurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies \u2013 Deel 1-2: Algemeen \u2013 Ontwerp\n                                                en berekening van constructies bij brand, inclusief nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1995-2:2005\n\nEurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies \u2013 Deel 2: Bruggen, inclusief\n                                                nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1996-1-1:2006+A1:2013\n\nEurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene\n                                                regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk, inclusief nationale\n                                                bijlage NB:2018\n\nNEN-EN 1996-1-2+C1:2011\n\nEurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk \u2013 Deel 1-2: Algemene\n                                                regels \u2013 Ontwerp en berekening van constructies bij brand, inclusief nationale bijlage\n                                                NB:2011\n\nNEN-EN 1996-2+C1:2011\n\nEurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk \u2013 Deel 2: Ontwerp,\n                                                materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk, inclusief nationale\n                                                bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1996-3+C1:2011\n\nEurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk \u2013 Deel 3: Vereenvoudigde\n                                                berekeningsmodellen voor constructies van ongewapend metselwerk, inclusief nationale\n                                                bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1997-1+C1+A1:2016\n\nEurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels, inclusief nationale bijlage\n                                                NB:2019\n\nNEN-EN 1997-2:2007\n\nEurocode 7: Geotechnisch ontwerp \u2013 Deel 2: Grondonderzoek en beproeving, inclusief\n                                                correctieblad C1:2010 en nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1999-1-1+A1:2011\n\nEurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels,\n                                                inclusief wijzigingsblad A2:2014, correctieblad C11:2018 en nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1999-1-2+C1:2011\n\nEurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies \u2013 Deel 1-2: Ontwerp en\n                                                berekening van constructies bij brand, inclusief nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1999-1-3:2007\n\nEurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies \u2013 Deel 1-3: Vermoeiing,\n                                                inclusief A1:2011\n\nNEN-EN 1999-1-4+A1+C1:2011\n\nEurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde\n                                                dunne platen, inclusief nationale bijlage NB:2011\n\nNEN-EN 1999-1-5:2007\n\nEurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies \u2013 Deel 1-5: Schaalconstructies,\n                                                inclusief correctieblad C1:2009\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe waarde voor de energieprestatie wordt voor ieder verwarmingssysteem bepaald volgens\n                                    de volgende formule:\n\nEHeatingSystem = (EH \u2013 EH;WKK) / QH;nd;\n\nWaarbij\n\nEHeatingSystem\n\nde indicator voor de waarde voor energieprestatie van het systeem voor ruimteverwarming\n\n[-]\n\nEH\n\nde hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor ruimteverwarming, voor alle\n                                                   betrokken toestellen en inclusief hulpenergie\n\n[kWh]\n\nEH;WKK\n\nde naar vermeden primaire fossiele energie omgerekende geproduceerde elektriciteit\n                                                   door een WKK-installatie die het gevolg is van de productie van warmte ten behoeve\n                                                   van ruimteverwarming\n\n[kWh]\n\nQH;nd\n\nde netto warmtebehoefte voor ruimteverwarming, met verrekening van interne warmtelast\n                                                   (QH;int) en zonnewarmtewinst (QH;sol), maar zonder verrekening van terugwinbare verliezen\n                                                   van het ruimteverwarmingssysteem (QH;ls)\n\n[kWh]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor de bepaling van de hoeveelheid primaire energie wordt verwezen naar hoofdstuk\n                                       7 van de NTA8800, waarbij:\n\nQH;nd \u2192 energiebehoefte voor verwarming volgens paragraaf 7.2.1 van de NTA8800\n\nQH;int \u2192 interne warmtewinst volgens paragraaf 7.5 van de NTA8800\n\nQH;sol \u2192 warmtewinst door opvallende zonnestraling volgens paragraaf 7.6 van de NTA8800\n\nQH;ls \u2192 bepaling van terugwinbare verliezen van alle subsystemen volgens paragraaf\n                                       9.2.5.1 van de NTA8800\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor de bepaling van de bijdrage van (micro)warmtekracht wordt verwezen naar paragraaf\n                                       16.4 van de NTA8800\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe netto warmtebehoefte voor ruimteverwarming is te bepalen op basis QH-getallen.\n\nAls (\u03b3H <=0 en QH;gn >0) of \u03b3H > 2 dan QH;nd = 0\n\nIn andere gevallen:\n\nQH;nd = Q;H;ht -\u03b7;H;gn * Q;H;gn\n\n\u03b3H \u2192 warmtebalansverhouding volgens paragraaf 7.8.2 van de NTA8800\n\nQ;H;gn\u2192 totale warmtewinst voor verwarming volgens paragraaf 7.2.3 van de NTA8800\n\nQ;H;ht \u2192 totale warmteoverdracht voor verwarming volgens paragraaf 7.2.3 van de NTA8800\n\n\u03b7;H;gn \u2192 benuttingsfactor voor warmtewinst volgens paragraaf 7.8.2 van de NTA8800\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe waarde voor de energieprestatie wordt voor ieder koelsysteem bepaald volgens de\n                                    volgende formule:\n\nECoolingSystem = EC / QC;nd\n\nWaarbij\n\nECoolingSystem\n\nde indicator voor de waarde voor energieprestatie van het systeem voor ruimtekoeling\n\n[-]\n\nEC\n\nde hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor ruimtekoeling, voor alle betrokken\n                                                   toestellen en inclusief hulpenergie\n\n[kWh]\n\nQC;nd\n\nde koudebehoefte voor ruimtekoeling, met verrekening van interne warmtelast (QC;int)\n                                                   en zonnewarmtewinst (QC;sol),\n\nmaar zonder verrekening van terugwinbare verliezen van het ruimteverwarmingssysteem\n                                                   (QC;ls)\n\n[kWh]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor bepaling van de primaire energie wordt verwezen naar hoofdstuk 10 van de NTA8800\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor bepaling van de koudebehoefte wordt verwezen naar paragraaf 7.2.2 van de NTA8800\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe waarde voor de energieprestatie wordt voor ieder warmtapwatersysteem bepaald volgens\n                                    de volgende formule:\n\nEDomesticHotWater = (EW \u2013 EW;WKK) / QW;nd\n\nWaarbij\n\nEDomesticHotWater\n\nde indicator voor de waarde voor energieprestatie van het systeem voor warm tapwater\n\n[-]\n\nEW\n\nde hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor warm tapwater, voor alle betrokken\n                                                   toestellen en inclusief hulpenergie\n\n[kWh]\n\nEW;WKK\n\nde naar vermeden primaire fossiele energie omgerekende geproduceerde elektriciteit\n                                                   door een WKK-installatie die het gevolg is van de productie van warmte ten behoeve\n                                                   van warm tapwater\n\n[kWh]\n\nQW;nd\n\nde netto warmtebehoefte voor warm tapwater\n\n[kWh]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor de bepaling van de hoeveelheid primaire energie wordt verwezen naar hoofdstuk\n                                       13 van de NTA8800\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor de bepaling van de bijdrage van (micro)warmtekracht wordt verwezen naar paragraaf\n                                       16.4 van de NTA8800.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor de bepaling van de netto warmtebehoefte voor warmtapwater wordt verwezen naar\n                                       paragraaf 13.2.2 van de NTA8800.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe waarde van de energieprestatie wordt voor ieder ventilatiesysteem bepaald volgens\n                                    de volgende formule:\n\nEVentilationSystem = EV / qv;ODA;req\n\nWaarbij\n\nEVentilationSystem\n\nde indicator voor de waarde voor energieprestatie van het ventilatiesysteem\n\n[kWh/(m3/u)]\n\nEV\n\nde hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor het ventilatiesysteem\n\n[kWh]\n\nqv;ODA;req\n\nbenodigde luchtvolumestroom van buitenlucht\n\n[m3/u]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor bepaling van de primaire energie wordt verwezen naar hoofdstuk 11 van de NTA8800.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor bepaling van de benodigde luchtvolumestroom van de buitenlucht wordt verwezen\n                                       naar paragraaf 11.2.2 t/m 11.2.5 van de NTA8800.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe waarde van de energieprestatie wordt voor ieder ventilatiesysteem bepaald volgens\n                                    de volgende formule:\n\nELighting = EL / Ag [kWh/m2]\n\nWaarbij\n\nELighting\n\nde indicator voor de waarde voor energieprestatie van het systeem voor verlichting\n\n[-]\n\nEL\n\nde hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor verlichting, inclusief parasitair\n                                                   energiegebruik\n\n[kWh]\n\nAg\n\ngebruiksoppervlakte\n\n[m2]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor de bepaling van de primaire energie wordt verwezen naar hoofdstuk 14 van de NTA8800.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor bepaling gebruiksoppervlakte wordt verwezen naar paragraaf 6.6 van de NTA8800.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze bijlage legt de inspectiepunten vast die tijdens een keuring van airconditioningsystemen\n                                    en gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen moeten worden beoordeeld.\n\nBij de keuring mag gebruik worden gemaakt van het onderhoudsregister of -logboek van\n                                    uitgevoerd regulier onderhoud. Inspectiepunten die recent (ten hoogste een jaar geleden)\n                                    zijn beoordeeld tijdens regulier onderhoud hoeven niet opnieuw te worden beoordeeld\n                                    tijdens een keuring; daarvoor mag worden uitgegaan van wat in het onderhoudsregister\n                                    of -logboek is vastgelegd. Van regulier onderhoud is alleen sprake wanneer dit is\n                                    verricht met de frequentie zoals voorgeschreven in andere regelgeving (bijvoorbeeld\n                                    in de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nGegevens inspecteur\n\nBedrijfsnaam:\n\nAdres, met inbegrip van postcode:\n\nNaam inspecteur:\n\nRegistratienummer diploma EPBD-A- airconditioningsystemen:\n\nRegistratienummer diploma EPBD-B- airconditioningsystemen:\n\nDatum inspectie:\n\nGegevens gebouw\n\nAdres, met inbegrip van postcode:\n\nBAG object ID:\n\nGebruiksfunctie:\n\n\u25a1\n\nkantoor\n\n\u25a1\n\ngezondheidszorg\n\n\u25a1\n\nonderwijs\n\n\u25a1\n\nlogies\n\n\u25a1\n\nwinkel\n\n\u25a1\n\nbijeenkomst\n\n\u25a1\n\nsport\n\n\u25a1\n\nwonen\n\n\u25a1\n\ncel\n\n\u25a1\n\noverig\n\nKeuring\n\nVereist\n\ndiploma\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\nGegevens systeem\n\nType keuring\n\n\u25a1\n\nKeuring A: klimaatsysteem dat kan koelen maar niet kan verwarmen, niet gecombineerd met een\n                                                      ventilatiesysteem\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nKeuring B: klimaatsysteem dat kan koelen maar niet kan verwarmen, gecombineerd met een ventilatiesysteem\n\n\u25a1\n\nKeuring C: klimaatsysteem dat kan koelen en verwarmen, niet gecombineerd met een ventilatiesysteem\n\n\u25a1\n\nKeuring D: klimaatsysteem dat kan koelen en verwarmen, gecombineerd met een ventilatiesysteem\n\nTotaal opgesteld nominaal koelvermogen (systeemniveau):\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.kWth\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\nTotaal opgesteld nominaal verwarmingsvermogen (systeemniveau):\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.kWth\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\nType koudeopwekker of koude- en warmteopwekker\n\n\u25a1\n\nVRV of VRF systemen\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nKoelinstallatie met directe expansie (DX)\n\n\u25a1\n\nGekoeld water installatie\n\n\u25a1\n\nWarmtepompinstallatie\n\n\u25a1\n\nWKO-installatie\n\n\u25a1\n\nAbsorptie koelmachine\n\n\u25a1\n\nAdiabatische koeling\n\n\u25a1\n\nOverig, namelijk:\n\nKeuring\n\nVereist\n\ndiploma\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nInformatie en documentatie\n\nControleer de beschikbaarheid van de informatie en documenten in de volgende tabel\n\n1.1\n\na\n\nIs er een onderhoudslogboek van het koelsysteem of gecombineerd koel- en verwarmingssysteem\n                                                      beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1a\n\nb\n\nIs er een onderhoudslogboek van het ventilatiesysteem beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1b\n\nc\n\nIs er een klachtenregister beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1c\n\nd\n\nIs er een (ontwerp)beschrijving beschikbaar van de gewenste inregeling of instellingen\n                                                      (bedrijfstijden, temperaturen of ventilatiedebiet) van het klimaatsysteem over verwarming,\n                                                      koeling of ventilatie?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1d\n\ne\n\nIs er informatie beschikbaar over de huidige inregeling of instelling (bedrijfstijden,\n                                                      temperaturen of ventilatiedebiet) van het klimaatsysteem over verwarming, koeling\n                                                      of ventilatie?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1e\n\nf\n\nIs er een overzicht van het koelsysteem of gecombineerd koel- en verwarmingssysteem\n                                                      (met inbegrip van locatie hoofdcomponenten) beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1f\n\ng\n\nIs het principeschema (met bijbehorende revisies) van het koelsysteem of gecombineerd\n                                                      koel- en verwarmingssysteem beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1g\n\nh\n\nBij een gekoeld watersysteem: is er een beschrijving van de regeling watertemperatuur\n                                                      beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1.h\n\ni\n\nIs er een beschrijving van de stooklijn voor de koel- en verwarmingszones beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1.i\n\nj\n\nZijn de ontwerpspecificaties van de condensortemperatuur of verdampertemperatuur beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1j\n\nk\n\nBij een energieopslag: zijn er monitoringsgegevens van de energieopslag beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1k\n\nl\n\nIs er een omschrijving van de zone-indeling voor koelen of voor koelen in combinatie\n                                                      met verwarmen beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1l\n\nm\n\nIs er een actuele koelbehoefteberekening van het gebouw beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee\n\nn\n\nIs er een actuele warmtebehoefte-berekening van het gebouw beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee\n\no\n\nIs er een omschrijving van de zone-indeling voor ventilatie beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1m\n\np\n\nZijn de technische specificaties van de luchtstromen van het ventilatiesysteem beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1n\n\nq\n\nIs er een meetrapport van het ventilatiesysteem beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.1o\n\nOnderhoud en beheer\n\n1.2\n\nWordt er regelmatig en voldoende onderhoud verricht aan het koelsysteem of gecombineerd\n                                                      koel- en verwarmingssysteem?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.2\n\n1.3\n\nWordt er regelmatig en voldoende onderhoud verricht aan het ventilatiesysteem?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 1.3\n\n1.4\n\nZijn er repeterende klachten die niet goed worden opgepakt of afgehandeld?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 1.4\n\nKeuring\n\nVereist\n\ndiploma\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n2.1\n\nIs de directe omgeving van de koude- en warmteopwekker(s) ordelijk en schoon (niet\n                                                      vervuild en geen losse materialen en dergelijke)?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 2.1\n\n2.2\n\nZijn er belemmeringen voor een goede werking van de koude- of warmteopwekker(s)?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 2.2\n\n2.3\n\nIs er een principeschema aanwezig en komt dat overeen met de werkelijke situatie?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 2.3\n\n2.4\n\nIs de opstelling van de koude- en warmte-opwekker(s) juist?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 2.4\n\n2.5\n\nZijn de koudemiddelleidingen voorzien van isolatie en verkeren die in een goede staat?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 2.5\n\n2.6\n\nZijn er onderdelen met een hoog trillings- of geluidsniveau?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 2.6\n\n2.7\n\nBij meer dan een aanwezige koude- of warmteopwekker: is het systeem voorzien van een\n                                                      cascaderegeling (koude- en warmteopwekkers worden ingeschakeld en afgeschakeld afhankelijk\n                                                      van de behoefte)?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 2.7\n\n2.8\n\nBij een aanwezige cascaderegeling of cascadestrategie: is die optimaal ingesteld?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 2.8\n\n2.9\n\nEnergie-efficiency koudeopwekker\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\nBepaal het besparingspotentieel koudeopwekker\n\nBesparingspotentieel (%):\n\nIs het besparingspotentieel van de koude-opwekker > 20%?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 2.9\n\n2.10\n\nEnergie-efficiency warmteopwekker\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\nBepaal het besparingspotentieel van de warmteopwekker\n\nBesparingspotentieel (%):\n\nIs het besparingspotentieel van de warmte-opwekker > 20%?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 2.10\n\nBij een aanwezige energieopslag\n\n2.11\n\nTemperatuurverschil bronnen energieopslag\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\nBepaal de gemiddelde delta-T energieopslag.\n\nVerpompt waterdebiet (zomer) kubieke meter / h:\n\nGeladen warmte (MWh):\n\nGemiddelde Delta-T (zomer) (\u00b0C)\n\nVerpompt waterdebiet (winter) kubieke meter / h:\n\nGeladen koude (MWh):\n\nGemiddelde Delta-T (winter) (\u00b0C):\n\nIs de gemiddelde Delta-T energieopslag zomer of winter \u2264 4 \u00b0C?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 2.11\n\nKeuring\n\nVereist\n\ndiploma\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n3.1\n\nZijn de leidingen en appendages voor gekoeld en warm water ge\u00efsoleerd en verkeren\n                                                      die in een goede staat?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 3.1\n\n3.2\n\nZijn er tekenen van mogelijke lekkage of is er lekkage?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 3.2\n\n3.3\n\nZijn alle pompen in het distributiesysteem energiezuinige pompen?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 3.3\n\n3.4\n\nIs de nadraaitijd bij uitschakeling van de circulatiepompen juist?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 3.4\n\n3.5\n\nZijn er frequentie geregelde pompen met variabele debiet ge\u00efnstalleerd voor de gebruiksgroepen,daar\n                                                      waar een wisselend debiet wordt verwacht?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 3.5\n\n3.6\n\nWorden er vuilvangers, slibfilters en ontgassing toegepast voor een betere warmteoverdracht?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 3.6\n\n3.7\n\nInregeling\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\nBepaal het verschil tussen de aanvoer- en retourtemperatuur\n\nAanvoertemperatuur (\u00b0C):\n\nRetourtemperatuur (\u00b0C):\n\nVerschil (\u00b0C):\n\nIs het temperatuurverschil (Delta-T) < 4 \u00b0C?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 3.7\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n4.1\n\nZijn de condensorunits vervuild?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 4.1\n\n4.2\n\nZijn er tekenen van mogelijke koudemiddellekkage of is er koudemiddellekkage?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 4.2\n\n4.3\n\nZijn er belemmeringen bij de luchtaanzuiging?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 4.3\n\n4.4\n\nWordt de aangezogen lucht verwarmd door externe bronnen of de directe omgeving?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 4.4\n\n4.5\n\nZijn de ventilatoren van de condensor voorzien van toerenregeling?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 4.5\n\n4.6\n\nIs de condensortemperatuur volgens de ontwerpspecificaties?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nGeen ontwerpspecificaties aanwezig\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 4.6\n\nBij een aanwezige koeltoren\n\n4.7\n\nAfkoeling koeltoren\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\nBepaal het verschil tussen de aanvoer- en de retourtemperatuur van de koeltoren\n\nAanvoertemperatuur (\u00b0C):\n\nRetourtemperatuur (\u00b0C):\n\nVerschil (\u00b0C):\n\nIs het temperatuurverschil (Delta-T) < 4 \u00b0C?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a1\n\nNiet te inspecteren vanwege legionella-risico\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 4.7\n\nKeuring\n\nVereist\n\ndiploma\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n5.1\n\nZijn de warmtewisselaars vervuild?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 5.1\n\n5.2\n\nWordt de aangezogen lucht verwarmd door externe bronnen of de directe omgeving?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 5.2\n\n5.3\n\nZijn de luchtfilters vervuild of beschadigd?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 5.3\n\n5.4\n\nZijn er tekenen van mogelijke (koudemiddel)lekkage?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 5.4\n\n5.5\n\nBij (comfort) klachten: zijn de geplaatste roosters correct?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.5\n\n5.6\n\nBij (comfort) klachten: lijkt de luchtverdeling in de ruimten in orde?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.6\n\n5.7\n\nIs de verdampertemperatuur volgens de ontwerpspecificaties?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nGeen ontwerpspecificaties aanwezig\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.7\n\nBij aanwezige vloerkoeling en betonkernactivering: 5.10 t/m 5.14\n\n5.10\n\nZijn de aanvoer- en retour temperatuurgroepen volgens de ontwerpspecificaties?\n\n\u25a1\n\nGeen ontwerpspecificaties aanwezig\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.10\n\n5.11\n\nFunctioneert de regeling van de geregelde groepen correct?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.11\n\n5.12\n\nWorden alle groepen door de juiste ruimte-bedieneenheid aangestuurd?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.12\n\n5.13\n\nZijn er tekenen van mogelijke lekkage?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.13\n\n5.14\n\nIs er sprake van een gelijkmatige temperatuurverdeling van de verschillende groepen\n                                                      (steekproefsgewijs controleren)?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.14\n\nBij aanwezige inductie-unit: 5.20 t/m 5.26\n\n5.20\n\nZijn er tekenen van mogelijke lekkage?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.20\n\n5.21\n\nBij een aanwezige na-regeling van de temperatuur: functioneert die correct?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.21\n\n5.22\n\nBij een aanwezige dauwpuntregeling: functioneert die correct?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.22\n\n5.23\n\nBij een aanwezige condenswaterafvoer: functioneert die correct?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.23\n\n5.24\n\nZijn de aanvoer en retourtemperaturen van het gekoeld of verwarmd water volgens de\n                                                      ontwerpspecificaties?\n\n\u25a1\n\nGeen ontwerpspecificaties aanwezig\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.24\n\n5.25\n\nIs de warmtewisselaar vervuild of beschadigd?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 5.25\n\n5.26\n\nIs de luchtuitstroom optimaal (volgens de ontwerpspecificaties)?\n\n\u25a1\n\nGeen ontwerpspecificaties aanwezig\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.26\n\nKeuring\n\nVereist\n\ndiploma\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\nBij een aanwezig klimaatplafond: 5.30 t/m 5.34\n\n5.30\n\nZijn er tekenen van mogelijke lekkage?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.30\n\n5.31\n\nWorden de klimaatplafonds ten minste twee keer per jaar gecontroleerd door middel\n                                                      van infraroodopnamen met een warmtebeeldcamera?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.31\n\n5.32\n\nBij beschikbare recente infraroodopnamen van een warmtebeeldcamera (ten hoogste 1\n                                                      jaar oud): is het koude- of warmtepatroon op die opnamen gelijkmatig?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.32\n\n5.33\n\nFunctioneert de regeling en functioneren de regelkleppen correct?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.33\n\n5.34\n\nBij een aanwezige dauwpuntregeling (van de groep klimaatplafonds ter voorkoming van\n                                                      condens): functioneert die correct?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNiet te beoordelen\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.34\n\n5.35\n\nWorden alle groepen door de juiste ruimte-bedieneenheid aangestuurd?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.35\n\nBij een aanwezige ventilatorconvector: 5.40 t/m 5.46\n\n5.40\n\nZijn de (flexibele) aansluitingen op het verwarmings-of koelelement ge\u00efsoleerd en\n                                                      verkeren die in een goede staat?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.40\n\n5.41\n\nFunctioneren de ventilatorconvectoren correct?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.41\n\n5.42\n\nFunctioneert de thermostaat correct?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.42\n\n5.43\n\nFunctioneert de (thermische) regelapparatuur correct?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.43\n\n5.44\n\nIs de warmtewisselaar vervuild of beschadigd?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 5.44\n\n5.45\n\nBij aanwezige luchtfilters: zijn de luchtfilters vervuild of beschadigd?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 5.45\n\n5.46\n\nWorden alle groepen door de juiste ruimte-bedieneenheid aangestuurd?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.46\n\nBij aanwezig kanaal (na)koelelement: 5.50 t/m 5.55\n\n5.50\n\nIs het kanaal (na)koelelement ge\u00efsoleerd en verkeert dit in een goede staat?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.50\n\n5.51\n\nFunctioneert de regelapparatuur correct?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.51\n\n5.52\n\nBij een aanwezige afvoervoorziening voor condenswater of condenswaterpomp: functioneert\n                                                      die correct?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.52\n\n5.53\n\nBij een aanwezige dauwpuntregeling: functioneert die correct?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.53\n\n5.54\n\nIs de warmtewisselaar vervuild of beschadigd?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 5.54a\n\n\u25a1\n\nNiet te beoordelen, advies 5.54b\n\n5.55\n\nBij aanwezige luchtfilters: zijn de luchtfilters vervuild of beschadigd?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 5.55\n\nKeuring\n\nVereist\n\ndiploma\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\nBij aanwezige radiatoren of convectoren: 5.60 en 5.61\n\n5.60\n\nZijn de radiatoren (voldoende) geschikt voor lage temperatuur verwarming (LTV)?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNiet bekend, selecteer advies 5.60a\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.60b\n\n5.61\n\nZijn er belemmeringen voor een goede werking van de radiatoren (gordijnen, dozen,\n                                                      kasten, tafels en dergelijke)?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.61\n\n5.62\n\nZijn de radiatoren en convectoren voorzien van thermostaatknoppen, thermostaatregeling\n                                                      of voetventielen?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 5.62\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n6.1\n\nBij (comfort) klachten: is het juiste type inblaas- en afzuigroosters geplaatst en\n                                                      zijn ze op de juiste locatie geplaatst?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 6.1\n\n6.2\n\nKan de lucht bij de luchtinlaten en -uitlaten vrij in en uitstromen?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 6.2\n\n6.3\n\nZijn de luchtinlaten en -uitlaten vervuild?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 6.3\n\n6.4\n\nFunctioneren de luchtinlaten en -uitlaten correct?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 6.4\n\n6.5\n\nWordt de aangezogen buitenlucht opgewarmd door de directe omgeving of andere (externe)\n                                                      bronnen?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 6.5\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n7.1\n\nWorden de luchtfilters ten minste eenmaal per jaar vervangen of gereinigd (VRV systemen)?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 7.1\n\n7.2\n\nZijn de luchtfilters schoon en is het drukverschil (Pa) over de filters voldoende\n                                                      laag (duidelijk onder de eindweerstand zoals beschreven in de technische specificaties)?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 7.2\n\n7.3\n\nZijn luchtfiltersecties in goede en droge staat?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 7.3\n\n7.4\n\nIs de afdichting van filters en behuizingen in orde?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 7.4\n\n7.5\n\nIs er sprake is van ontbrekende, geblokkeerde of beschadigde luchtfilters?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 7.5\n\n7.6\n\nZijn de luchtfilters op de juiste wijze (ori\u00ebntatie) geplaatst?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 7.6\n\n7.7\n\nZijn de juiste gecertificeerde filters met de juiste luchtfilterklasse geplaatst?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 7.7\n\n7.8\n\nIs de conditie van de drukmeter van het filterdifferentieel in goede staat?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 7.8\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBij aanwezige warmteterugwinning\n\n8.1\n\nZijn de warmtewisselaars vervuild?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 8.1\n\n8.2\n\nIs de toestand van de warmtewisselaars en overige onderdelen van de warmteterugwinning\n                                                      in orde (bijvoorbeeld onbeschadigd)?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD- A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 8.2\n\n8.3\n\nIs het energierendement van de warmteterugwinning\n\nin overeenstemming met de technische specificaties?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 8.3\n\n8.4\n\nZijn er tekenen van koelmiddellekkage?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 8.4\n\nKeuring\n\nVereist\n\ndiploma\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n9.1\n\nZijn er tekenen van vocht, afzetting, verstopping en dergelijke?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 9.1\n\n9.2\n\nVerkeert de luchtafdichting van het leidingwerk in een goede staat?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 9.2\n\n9.3\n\nIs er kanaalisolatie aanwezig (waar wenselijk) en zo ja, is deze in goede staat?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 9.3\n\n9.4\n\nZijn de luchtkanalen (overmatig) vervuild?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 9.4\n\n9.5\n\nStaan alle brandklappen open?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 9.5\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n10.1\n\nZijn de luchtstromen die door de luchtbehandelingseenheid worden geleverd in overeenstemming\n                                                      met de technische specificaties?\n\n\u25a1\n\nDe luchtstromen zijn niet te bepalen of technische specificaties zijn niet aanwezig\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 10.1\n\n10.2\n\nIs de luchtbehandelingskast van een energiezuinig type?\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 10.2\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n- Koeling\n\n11.1\n\nSluit de zone-indeling voldoende aan bij de specifieke koudevraag van de sectoren?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.1\n\n11.2\n\nIs de kloktijd van de klok die de koeling aanstuurt juist?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, adviseer advies 11.2\n\n11.3\n\nKomt het klokprogramma voor de koeling overeen met de bedrijfstijden?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.3\n\n11.4\n\nZijn de locaties van de temperatuursensor(en) voor de koeling correct?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.4\n\n11.5\n\nIs de aangegeven temperatuur van de temperatuursensoren voor koeling correct?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.5\n\n11.6\n\nBij een gekoeld watersysteem: is de regeling voor gekoeld water in orde en optimaal\n                                                      ingesteld?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.6\n\n11.7\n\nZijn er zones die gelijktijdig worden verwarmd en gekoeld?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 11.7\n\n11.8\n\nZijn er ruimten die gelijktijdig worden verwarmd en gekoeld?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 11.8\n\n11.9\n\nZijn er ruimten met een (bijna) permanente koelvraag waar geen vrije koeling wordt\n                                                      toegepast?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 11.9\n\n11.10\n\nAantal starts en stops\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\nKan het aantal starts en stops worden uitgelezen?\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.10a\n\n\u25a1\n\nJa\n\nBepaal het aantal starts en stops en draaiuren\n\nAantal starts en stops:\n\nAantal draaiuren:\n\nBedraagt het aantal starts en stops meer dan 4 per uur?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 11.10b\n\nKeuring\n\nVereist\n\ndiploma\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\n- Ventilatie\n\n11.11\n\nSluit de zone-indeling van het ventilatiesysteem aan bij de ventilatievraag van sectoren?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.11\n\n11.12\n\nIs de kloktijd van de klok die de regeling van het ventilatiesysteem aanstuurt juist?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, adviseer advies 11.12\n\n11.13\n\nSluit het klokprogramma van de regeling van het ventilatiesysteem aan bij de bedrijfstijden?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.13\n\n11.14\n\nIs er een luchtdebietregeling aanwezig?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.14\n\n11.15\n\nBij een aanwezige luchtdebietregeling: is die traploos of vraaggestuurd?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.15\n\n11.16\n\nBij een aanwezig traploos of vraaggestuurd systeem: functioneert dit correct?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.16\n\n11.17\n\nBij een aanwezige voorverwarming, is de regeling van de voorverwarming in orde en\n                                                      optimaal ingesteld?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.17\n\n11.18\n\nBij een aanwezig bevochtigingssysteem, is de regeling van het bevochtigingssysteem\n                                                      in orde en optimaal ingesteld?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.18\n\n- Verwarming\n\n11.21\n\nSluit de zone-indeling voldoende aan bij de specifieke warmtevraag van de sectoren?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.21\n\n11.22\n\nIs de kloktijd van de klok die de verwarming aanstuurt juist?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, adviseer advies 11.22\n\n11.23\n\nKomt het klokprogramma voor de verwarming overeen met de bedrijfstijden?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.23\n\n11.24\n\nZijn de locaties van de temperatuursensoren voor de verwarming correct?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.24\n\n11.25\n\nIs de aangegeven temperatuur van de temperatuursensoren, voor verwarming, correct?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.25\n\n11.26\n\nZijn er ruimten die niet hoeven te worden verwarmd maar toch worden verwarmd?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.26\n\n11.27\n\nZijn er ruimten die naast het verwarmingssysteem (warmtepompen) ook nog door andere\n                                                      bronnen, heaters en dergelijke, worden verwarmd en waar geen thermostatische kleppen\n                                                      of thermostaten zijn geplaatst?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.27\n\n11.28\n\nBij een aanwezig waterdistributiesysteem, is het afgiftesysteem van de verwarming\n                                                      waterzijdig goed ingeregeld?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.28\n\n11.29\n\nAantal starts en stops\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\nKan het aantal starts en stops worden uitgelezen?\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 11.29a\n\n\u25a1\n\nJa\n\nBepaal het aantal starts en stops en draaiuren\n\nAantal starts en stops:\n\nAantal draaiuren:\n\nBedraagt het aantal starts en stops meer dan 4 per uur?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 11.29b\n\nKeuring\n\nVereist\n\ndiploma\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n- Koeling\n\n12.1\n\nWordt het energiegebruik van het koelsysteem gemeten?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 12.1\n\n12.2\n\nAls het energiegebruik van het koelsysteem wordt gemeten, worden de data ook regelmatig\n                                                      uitgelezen en beoordeeld?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 12.2\n\n- Verwarming\n\n12.11\n\nWordt het energiegebruik van het verwarmingssysteem gemeten?\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 12.11\n\n12.12\n\nAls het energiegebruik van het verwarmingssysteem wordt gemeten, worden de data ook\n                                                      regelmatig uitgelezen en beoordeeld?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 12.12\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n13.1\n\nZijn alle ramen op zonbelaste gevels voorzien van buitenzonwering?\n\n\u25a1\n\nJa,\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-A\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 13.1\n\n13.2\n\nIs er restwarmte van ten minste 70 \u00b0C beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 13.2\n\n13.3\n\nBij behoefte aan gelijktijdige verwarming en koeling: wordt de condensorwarmte benut?\n\n\u25a1\n\nNiet van toepassing\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 13.3\n\n13.4\n\nIs er sprake van een laag temperatuur warmteafgifte zonder toepassing van warmtepompen?\n\n\u25a1\n\nNee\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 13.4\n\nKeuring\n\nVereist\n\ndiploma\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n- Koeling\n\n14.1\n\nIs er voor dit gebouw of gebouwdeel al een keer een EPBD aircokeuring uitgevoerd waarin\n                                                      het opgestelde koelvermogen is beoordeeld in relatie tot het benodigde vermogen?\n\n\u25a1\n\nJa, ga naar vraag 14.2\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nWeet niet, ga naar vraag 14.3\n\n\u25a1\n\nNee, ga naar vraag 14.3\n\n14.2\n\nZijn er na de beoordeling van het opgestelde koelvermogen, in relatie tot het benodigde\n                                                      koelvermogen, nog aanpassingen gedaan aan het gebouw of het klimaatsysteem die van\n                                                      invloed zijn op de koelbehoefte van het gebouw of gebouwdeel?\n\n\u25a1\n\nJa, ga naar vraag 14.3\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nWeet niet, ga naar vraag 14.3\n\n\u25a1\n\nNee, vraag 14.3 en 14.4 kunnen overgeslagen worden\n\n14.3\n\nIs er een actuele koelbehoefteberekening volgens BRL6000 beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa, ga naar vraag 14.4\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 14.3, vraag 14.4 kan overgeslagen worden\n\n14.4\n\nIs het opgestelde koelvermogen meer dan 20% hoger dan het benodigde koelvermogen?\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 14.4\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee\n\n- Verwarming\n\n14.11\n\nIs er voor dit gebouw of gebouwdeel al een keer een EPBD aircokeuring uitgevoerd waarin\n                                                      het opgestelde verwarmingsvermogen is beoordeeld in relatie tot het benodigde vermogen?\n\n\u25a1\n\nJa, ga naar vraag 14.12\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nWeet niet, ga naar vraag 14.13\n\n\u25a1\n\nNee, ga naar vraag 14.13\n\n14.12\n\nZijn er na de beoordeling van het opgestelde verwarmingsvermogen in relatie tot het\n                                                      benodigde verwarmingsvermogen nog aanpassingen gedaan aan het gebouw of het klimaatsysteem\n                                                      die van invloed zijn op de warmtebehoefte van het gebouw of gebouwdeel?\n\n\u25a1\n\nJa, ga naar vraag 14.13\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nWeet niet, ga naar vraag 14.13\n\n\u25a1\n\nNee, vraag 14.13 en 14.14 kunnen overgeslagen worden\n\n14.13\n\nIs er een actuele warmtebehoefteberekening opgesteld volgens BRL6000 beschikbaar?\n\n\u25a1\n\nJa, ga naar vraag 14.14\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee, selecteer advies 14.13, vraag 14.14 kan overgeslagen worden\n\n14.14\n\nIs het opgestelde verwarmingsvermogen meer dan 20% hoger dan het benodigde verwarmingsvermogen?\n\n\u25a1\n\nJa, selecteer advies 14.14\n\n\u25a0\n\n\u25a0\n\nEPBD-B\n\n\u25a1\n\nNee\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAanwezige documentatie/informatie\n\n1.1a\n\n\u25a1\n\nEr is geen onderhoudslogboek van het koelsysteem of verwarmingssysteem aanwezig. Advies:\n                                                      stel dit op en houd daarin de gegevens over de installatie bij.\n\n1.1.b\n\n\u25a1\n\nEr is geen onderhoudslogboek van het ventilatiesysteem aanwezig. Advies: stel dit\n                                                      op en houd daarin de gegevens over de installatie bij.\n\n1.1.c\n\n\u25a1\n\nEr is geen klachtenregister aanwezig. Advies: stel dit op en houd daarin klachten\n                                                      over de installatie bij.\n\n1.1d\n\n\u25a1\n\nEr is geen (ontwerp)beschrijving beschikbaar van de gewenste inregeling of instellingen\n                                                      (bedrijfstijden, temperaturen of ventilatiedebiet) van het klimaatsysteem met betrekking\n                                                      tot verwarming, koeling of ventilatie. Advies: stel deze op.\n\n1.1e\n\n\u25a1\n\nEr is geen informatie beschikbaar over de huidige inregeling of instellingen (bedrijfstijden,\n                                                      temperaturen of ventilatiedebiet) van het klimaatsysteem met betrekking tot verwarming,\n                                                      koeling of ventilatie. Advies: verzamel deze informatie.\n\n1.1f\n\n\u25a1\n\nEr is geen overzicht van het koelsysteem of verwarmingssysteem (met inbegrip van locatie\n                                                      hoofdcomponenten) beschikbaar. Advies: stel dit op.\n\n1.1g\n\n\u25a1\n\nEr is geen principeschema (met bijbehorende revisies) van het klimaatsysteem beschikbaar.\n                                                      Advies: stel dit op.\n\n1.1h\n\n\u25a1\n\nEr is geen beschrijving van de regeling watertemperatuur van het gekoeld watersysteem\n                                                      beschikbaar. Advies: stel deze op.\n\n1.1i\n\n\u25a1\n\nEr is geen beschrijving van de stooklijn voor koel- en verwarmingszones beschikbaar.\n                                                      Advies: stel deze op.\n\n1.1j\n\n\u25a1\n\nEr zijn geen ontwerpspecificaties ten aanzien van de condensortemperatuur of verdampertemperatuur\n                                                      beschikbaar. Advies: stel deze op.\n\n1.1k\n\n\u25a1\n\nEr zijn geen monitoringsgegevens van de energieopslag beschikbaar. Advies: stel deze\n                                                      op volgens BRL6000-21.\n\n1.1l\n\n\u25a1\n\nEr is geen omschrijving van de zone-indeling voor koeling of verwarming beschikbaar.\n                                                      Advies: stel deze op.\n\n1.1m\n\n\u25a1\n\nEr is geen omschrijving van de zone-indeling voor ventilatie beschikbaar. Advies:\n                                                      stel deze op.\n\n1.1p\n\n\u25a1\n\nEr zijn geen technische specificaties over de luchtstromen van het ventilatiesysteem\n                                                      beschikbaar. Advies: stel deze op.\n\n1.1q\n\n\u25a1\n\nEr is geen meetrapport van het ventilatiesysteem beschikbaar. Advies: stel dit op.\n\nOnderhoud en beheer\n\n1.2\n\n\u25a1\n\nEr wordt geen of onvoldoende onderhoud verricht aan de koelinstallatie. Advies: sluit\n                                                      alsnog een onderhoudscontract met een installateur of breidt het onderhoudscontract\n                                                      uit.\n\n1.3\n\n\u25a1\n\nEr wordt geen of onvoldoende onderhoud verricht aan de luchtbehandelingskast. Advies:\n                                                      sluit alsnog een onderhoudscontract met een installateur of breidt het onderhoudscontract\n                                                      uit.\n\n1.4\n\n\u25a1\n\nEr zijn repeterende klachten die niet goed worden opgepakt of afgehandeld. Advies:\n                                                      handel de klachten alsnog correct af.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n2.1\n\n\u25a1\n\nDe directe omgeving van de koude- of warmteopwekker(s) is niet ordelijk of schoon\n                                                      (vervuild of losse materialen en dergelijke). Advies: maak de directe omgeving ordelijk\n                                                      en schoon.\n\n2.2\n\n\u25a1\n\nEr zijn belemmeringen voor een goede werking van de koude-of warmteopwekker(s). Advies:\n                                                      verwijder de belemmeringen.\n\n2.3\n\n\u25a1\n\nHet principeschema is niet aanwezig of komt niet overeen met de werkelijkheid (er\n                                                      zijn afwijkingen tussen de werkelijke situatie en het principeschema). Advies: stel\n                                                      een correct principeschema op.\n\n2.4\n\n\u25a1\n\nDe opstelling van de koude- of warmteopwekker(s) is niet juist. Advies: stel de installatie\n                                                      correct op volgens installatievoorschrift of eisen fabrikant.\n\n2.5\n\n\u25a1\n\nDe isolatie van de koudemiddelleidingen is niet volledig of verkeert in slechte staat.\n                                                      Advies: breng de isolatie aan of herstel dit.\n\n2.6\n\n\u25a1\n\nEr zijn onderdelen met een hoog trillings- of geluidsniveau. Advies: onderzoek de\n                                                      oorzaak hiervan en verhelp zo mogelijk het probleem.\n\n2.7\n\n\u25a1\n\nEr is meer dan een koude- of warmteopwekker aanwezig, deze zijn niet voorzien van\n                                                      een cascaderegeling (koude-en warmteopwekkers worden ingeschakeld en afgeschakeld\n                                                      afhankelijk van de behoefte). Advies: voorzie de koude- en warmteopwekkers van een\n                                                      cascaderegeling.\n\n2.8\n\n\u25a1\n\nEr is een cascaderegeling of cascadestrategie aanwezig die niet optimaal is ingesteld.\n                                                      Advies: optimaliseer de cascaderegeling.\n\n2.9\n\n\u25a1\n\nHet besparingspotentieel van de aanwezige koude-opwekker is meer dan 20%: de Energie\n                                                      Efficiency Rate (EER) is te laag. Advies: verbeter de Energie Efficiency Rate (EER)\n                                                      van de koude-opwekker.\n\n2.10\n\n\u25a1\n\nHet besparingspotentieel van de aanwezige warmte-opwekker is meer dan 20%: de Co\u00ebffici\u00ebnt\n                                                      of Performance (COP) is te laag. Advies: verbeter de Co\u00ebffici\u00ebnt of Performance (COP)\n                                                      van de warmteopwekker.\n\n2.11\n\n\u25a1\n\nDe gemiddelde verschillen tussen de onttrekkings- en infiltratietemperaturen zijn\n                                                      erg klein (delta-T \u2264 4 \u00b0C). Advies: controleer de installatie aan de hand van de ontwerpspecificaties\n                                                      en stel deze zo nodig bij.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n3.1\n\n\u25a1\n\nDe leidingen of appendages voor gekoeld en warm water zijn niet ge\u00efsoleerd of de isolatie\n                                                      ervan verkeert in een slechte staat. Advies: breng deze aan of herstel deze.\n\n3.2\n\n\u25a1\n\nEr is mogelijk sprake van lekkage. Advies: onderzoek de oorzaak hiervan, herstel dit\n                                                      gebrek zo nodig en verwijder vervolgens de lekkagesporen.\n\n3.3\n\n\u25a1\n\nNiet alle pompen in het distributiesysteem zijn energiezuinige pompen. Advies: plaats\n                                                      energiezuinige pompen.\n\n3.4\n\n\u25a1\n\nDe nadraaitijd bij uitschakeling van de circulatiepompen van het distributiesysteem\n                                                      is niet juist. Advies: stel de juiste nadraaitijd van deze circulatiepompen in.\n\n3.5\n\n\u25a1\n\nEr zijn geen frequentiegeregelde pompen met variabel debiet ge\u00efnstalleerd, daar waar\n                                                      een wisselend debiet wordt verwacht. Advies: installeer frequentiegeregelde pompen\n                                                      met variabel debiet.\n\n3.6\n\n\u25a1\n\nEr zijn geen vuilvangers, slibfilters en ontgassing toegepast (ten behoeve van een\n                                                      betere warmteoverdracht). Advies: installeer deze.\n\n3.7\n\n\u25a1\n\nHet temperatuurverschil tussen de aanvoer en retour is erg klein (< 4 \u00b0C). Advies:\n                                                      regel de installatie opnieuw in.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n4.1\n\n\u25a1\n\nDe condensorunit(s) zijn vervuild, dit belemmert een goede werking. Advies: reinig\n                                                      deze.\n\n4.2\n\n\u25a1\n\nEr zijn tekenen van (mogelijke) koudemiddellekkage. Advies: onderzoek de oorzaak hiervan,\n                                                      herstel dit gebrek zo nodig en verwijder vervolgens de lekkagesporen.\n\n4.3\n\n\u25a1\n\nEr zijn belemmeringen bij de luchtaanzuiging, dit belemmert een goede werking. Advies:\n                                                      verwijder de belemmering.\n\n4.4\n\n\u25a1\n\nDe aanzuiglucht van de condensors wordt verwarmd door externe bronnen of de directe\n                                                      omgeving. Advies: verhelp dit.\n\n4.5\n\n\u25a1\n\nDe ventilatoren zijn niet voorzien van toerenregeling. Advies: overweeg het gebruik\n                                                      van toerenregeling op de ventilatoren.\n\n4.6\n\n\u25a1\n\nDe condensortemperatuur is niet volgens de ontwerpspecificaties. Advies: onderzoek\n                                                      de mogelijkheden voor verlaging van de condensortemperatuur.\n\n4.7\n\n\u25a1\n\nHet temperatuurverschil tussen de aanvoer en retour van en naar de koeltoren is erg\n                                                      klein. Advies: inspecteer de koeltoren op vervuiling.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n5.1\n\n\u25a1\n\nDe warmtewisselaar(s) in de afgifte-units zijn vervuild, dit belemmert een goede werking.\n                                                      Advies: reinig deze.\n\n5.2\n\n\u25a1\n\nDe aanzuiglucht van de luchtbehandelingskast wordt verwarmd door externe bronnen of\n                                                      de directe omgeving. Advies: verhelp dit.\n\n5.3\n\n\u25a1\n\nDe filters zijn vervuild of beschadigd. Advies: vervang de filters en controleer de\n                                                      filters periodiek.\n\n5.4\n\n\u25a1\n\nEr zijn tekenen van mogelijke (koudemiddel)lekkage. Advies: onderzoek de oorzaak hiervan,\n                                                      herstel dit gebrek zo nodig en verwijder vervolgens de lekkagesporen.\n\n5.5\n\n\u25a1\n\nEr zijn (comfort) klachten mogelijk als gevolg van onjuist geplaatste roosters voor\n                                                      het inblazen of afzuiging van lucht. Advies: controleer de roosters en vervang deze\n                                                      zo nodig door juiste types.\n\n5.6\n\n\u25a1\n\nEr zijn (comfort) klachten mogelijk doordat de luchtverdeling in de ruimten niet in\n                                                      orde is. Advies: controleer de luchtverdeling in de ruimten en stel deze zo nodig\n                                                      opnieuw in.\n\n5.7\n\n\u25a1\n\nDe verdampertemperatuur is niet volgens de ontwerpspecificaties. Advies: onderzoek\n                                                      de mogelijkheden voor verhoging van de verdampertemperatuur.\n\nVloerkoeling en betonkernactivering\n\n5.10\n\n\u25a1\n\nDe aanvoer- en retourtemperatuurgroepen zijn niet volgens de ontwerpspecificaties.\n                                                      Advies: onderzoek dit nader en herstel dit zo nodig.\n\n5.11\n\n\u25a1\n\nDe regeling van de geregelde groepen functioneert niet correct. Advies: herstel dit\n                                                      gebrek.\n\n5.12\n\n\u25a1\n\nNiet alle groepen worden door de juiste ruimte-bedieneenheid aangestuurd. Advies:\n                                                      herstel dit gebrek.\n\n5.13\n\n\u25a1\n\nEr zijn tekenen van mogelijke lekkage. Advies: onderzoek de oorzaak hiervan, herstel\n                                                      dit gebrek zo nodig en verwijder vervolgens de lekkagesporen.\n\n5.14\n\n\u25a1\n\nEr is sprake van een ongelijkmatige temperatuurverdeling van de verschillende groepen.\n                                                      Advies: onderzoek dit gebrek nader en regel dit zo nodig opnieuw in.\n\nInductie-unit\n\n5.20\n\n\u25a1\n\nEr zijn tekenen van mogelijke lekkage. Advies: onderzoek de oorzaak hiervan, herstel\n                                                      dit gebrek zo nodig en verwijder vervolgens de lekkagesporen.\n\n5.21\n\n\u25a1\n\nDe na-regeling van de temperatuur werkt niet correct. Advies: controleer de regeling\n                                                      en pas deze zo nodig aan.\n\n5.22\n\n\u25a1\n\nDe dauwpuntregeling werkt niet correct. Advies: controleer de regeling en pas deze\n                                                      zo nodig aan.\n\n5.23\n\n\u25a1\n\nDe condenswaterafvoer werkt niet correct. Advies: herstel dit gebrek.\n\n5.24\n\n\u25a1\n\nDe aanvoer- en retourtemperaturen van het gekoeld water zijn niet volgens de ontwerpspecificaties.\n                                                      Advies: onderzoek dit nader en regel dit opnieuw in.\n\n5.25\n\n\u25a1\n\nDe warmtewisselaar is vervuild of beschadigd. Advies: reinig de warmtewisselaar of\n                                                      herstel deze.\n\n5.26\n\n\u25a1\n\nDe luchtuitstroom is niet optimaal (volgens de ontwerpspecificaties). Advies: onderzoek\n                                                      de oorzaak en herstel dit gebrek.\n\nKlimaatplafond\n\n5.30\n\n\u25a1\n\nEr zijn tekenen van mogelijke lekkage. Advies: onderzoek de oorzaak hiervan, herstel\n                                                      dit gebrek zo nodig en verwijder vervolgens de lekkagesporen.\n\n5.31\n\n\u25a1\n\nDe klimaatplafonds worden niet twee keer per jaar gecontroleerd via infraroodopnamen\n                                                      met een warmtebeeldcamera. Advies: controleer deze twee keer per jaar met een warmtebeeldcamera.\n\n5.32\n\n\u25a1\n\nHet warmtepatroon op met een warmtebeeldcamera gemaakte infraroodopnamen is ongelijkmatig.\n                                                      Advies: onderzoek of de waterzijdige balans volgens de ontwerpspecificaties is en\n                                                      regel deze zo nodig opnieuw in.\n\n5.33\n\n\u25a1\n\nDe regeling of de regelkleppen functioneren niet correct. Advies: onderzoek dit nader\n                                                      en pas een haalbare oplossing toe.\n\n5.34\n\n\u25a1\n\nDe dauwpuntregeling van de groep klimaatplafonds (ter voorkoming van condens) functioneert\n                                                      niet correct. Advies: controleer dit en pas dit zo nodig aan.\n\n5.35\n\n\u25a1\n\nNiet alle groepen worden door de juiste ruimte-bedieneenheid aangestuurd. Advies:\n                                                      herstel dit gebrek.\n\nVentilatorconvector\n\n5.40\n\n\u25a1\n\nDe (flexibele) aansluitingen op het verwarmings- en koelelement zijn niet ge\u00efsoleerd\n                                                      of verkeren in een slechte staat. Advies: herstel de isolatie of breng deze aan.\n\n5.41\n\n\u25a1\n\nDe ventilatorconvectoren functioneren niet correct. Advies: onderzoek dit gebrek en\n                                                      pas een haalbare oplossing toe.\n\n5.42\n\n\u25a1\n\nDe thermostaat functioneert niet correct. Advies: onderzoek dit gebrek en kalibreer\n                                                      of vervang zo nodig de thermostaat.\n\n5.43\n\n\u25a1\n\nDe regelapparatuur functioneert niet correct. Advies: controleer de regeling en pas\n                                                      deze zo nodig aan.\n\n5.44\n\n\u25a1\n\nDe warmtewisselaar is vervuild of beschadigd. Advies: reinig of herstel de warmtewisselaar.\n\n5.45\n\n\u25a1\n\nDe luchtfilters zijn vervuild of beschadigd. Advies: vervang de luchtfilters en controleer\n                                                      deze periodiek.\n\n5.46\n\n\u25a1\n\nNiet alle groepen worden door de juiste ruimte-bedieneenheid aangestuurd. Advies:\n                                                      herstel dit gebrek.\n\nKanaal (na)koelelement\n\n5.50\n\n\u25a1\n\nHet kanaal (na)koelelement is niet ge\u00efsoleerd of verkeert in een slechte staat. Advies:\n                                                      herstel de isolatie of breng deze opnieuw aan.\n\n5.51\n\n\u25a1\n\nDe regelapparatuur functioneert niet correct. Advies: controleer de regeling en pas\n                                                      deze zo nodig aan.\n\n5.52\n\n\u25a1\n\nDe afvoervoorziening (condenswater of condenswaterpomp) functioneert niet correct.\n                                                      Advies: herstel dit gebrek.\n\n5.53\n\n\u25a1\n\nDe dauwpuntbeveiliging van de groep klimaatplafonds (ter voorkoming van condens) functioneert\n                                                      niet correct. Advies: controleer deze en pas deze zo nodig aan.\n\n5.54a\n\n\u25a1\n\nDe warmtewisselaar is vervuild of beschadigd. Advies: reinig of herstel de warmtewisselaar.\n\n5.54b\n\n\u25a1\n\nDe vervuiling of beschadiging van de warmtewisselaar is niet te beoordelen. Advies:\n                                                      breng inspectieluiken aan zodat de wisselaar kan worden ge\u00efnspecteerd of gereinigd.\n\n5.55\n\n\u25a1\n\nDe luchtfilters zijn vervuild of beschadigd. Advies: vervang de luchtfilters en controleer\n                                                      deze periodiek.\n\nRadiatoren of convectoren\n\n5.60a\n\n\u25a1\n\nHet is niet bekend of de radiatoren voldoende geschikt zijn voor lage temperatuur\n                                                      verwarming (LTV). Advies: onderzoek dit zo nodig.\n\n5.60b\n\n\u25a1\n\nDe radiatoren zijn onvoldoende geschikt voor lage temperatuur verwarming (LTV). Advies:\n                                                      maak de radiatoren voldoende geschikt voor lage temperatuur verwarming (LTV).\n\n5.61\n\n\u25a1\n\nEr zijn belemmeringen voor een goede werking van de radiatoren (gordijnen, dozen,\n                                                      kasten, tafels en dergelijke). Advies: verwijder deze belemmeringen.\n\n5.62\n\n\u25a1\n\nDe radiatoren of convectoren zijn niet voorzien van thermostaatknoppen, thermostaatregeling\n                                                      of voetventielen. Advies: voorzie de radiatoren of convectoren van thermostaatknoppen,\n                                                      thermostaatregeling of voetventielen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n6.1\n\n\u25a1\n\nEr zijn (comfort) klachten mogelijk als gevolg van een onjuiste type inblaas- en afzuigroosters\n                                                      of door een onjuiste locatie. Advies: controleer dit en selecteer zo nodig de juiste\n                                                      roosters met voldoende worp of kies de juiste locatie.\n\n6.2\n\n\u25a1\n\nEr kan onvoldoende lucht vrij instromen bij de luchtinlaten. Advies: verwijder of\n                                                      verhelp de belemmeringen.\n\n6.3\n\n\u25a1\n\nDe luchtinlaten en -uitlaten zijn vervuild. Advies: reinig de luchtinlaten en -uitlaten.\n\n6.4\n\n\u25a1\n\nDe luchtinlaten en -uitlaten functioneren niet naar behoren. Advies: onderzoek dit\n                                                      en neem de oorzaak weg.\n\n6.5\n\n\u25a1\n\nDe aangezogen buitenlucht wordt opgewarmd door de directe omgeving of (externe) bronnen.\n                                                      Advies: verplaats de luchtinlaat of de (externe) warmtebron.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n7.1\n\n\u25a1\n\nDe luchtfilters worden niet jaarlijks vervangen of gereinigd. Advies: vervang of reinig\n                                                      de luchtfilters jaarlijks.\n\n7.2\n\n\u25a1\n\nDe luchtfilters zijn vervuild of het drukverschil (Pa) over de filters is te hoog.\n                                                      Advies: vervang de luchtfilters.\n\n7.3\n\n\u25a1\n\nDe luchtfiltersecties zijn niet in goede en droge staat. Advies: vervang de luchtfiltersecties.\n\n7.4\n\n\u25a1\n\nDe afdichting van filters en behuizingen is niet in orde. Advies: herstel de afdichting.\n\n7.5\n\n\u25a1\n\nEr is sprake van ontbrekende, geblokkeerde of beschadigde luchtfilters. Advies: vervang\n                                                      de luchtfilters.\n\n7.6\n\n\u25a1\n\nDe luchtfilters zijn niet op de juiste wijze (ori\u00ebntatie) geplaatst. Advies: plaats\n                                                      de luchtfilters op de juiste locatie (ori\u00ebntatie).\n\n7.7\n\n\u25a1\n\nEr zijn onjuiste filters geplaatst (onjuiste luchtfilterklasse). Advies: plaats nieuwe\n                                                      filters met de juiste filterklasse.\n\n7.8\n\n\u25a1\n\nDe luchtfilters zijn niet op de juiste wijze (ori\u00ebntatie) geplaatst. Advies: plaats\n                                                      de luchtfilters op de juiste locatie.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n8.1\n\n\u25a1\n\nDe warmtewisselaars in de luchtbehandelingskast zijn vervuild, dit belemmert een goede\n                                                      werking. Advies: reinig deze.\n\n8.2\n\n\u25a1\n\nDe toestand van de warmterugwinning is niet in orde. Advies: laat de warmteterugwinning\n                                                      nader onderzoeken door de leverancier van de apparatuur.\n\n8.3\n\n\u25a1\n\nHet energierendement van de warmteterugwinning is niet volgens de technische specificaties.\n                                                      Advies: laat de warmteterugwinning nader onderzoeken door de leverancier van de apparatuur.\n\n8.4\n\n\u25a1\n\nEr is mogelijk sprake van koudemiddellekkage. Advies: onderzoek dit gebrek en verhelp\n                                                      zo nodig dit gebrek.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n9.1\n\n\u25a1\n\nEr zijn tekenen van vocht, afzetting of verstopping. Advies: controleer de luchtcondities\n                                                      binnen en buiten het kanaal en raadpleeg een deskundige.\n\n9.2\n\n\u25a1\n\nDe staat van het leidingwerk is niet orde. Advies: herstel de afdichtingen.\n\n9.3\n\n\u25a1\n\nDe kanaalisolatie is niet orde. Advies: breng kanaalisolatie aan of vervang de kanaalisolatie.\n\n9.4\n\n\u25a1\n\nDe luchtkanalen zijn vervuild. Advies: reinig de luchtkanalen volgens NVRL-keur.\n\n9.5\n\n\u25a1\n\nNiet alle brandkleppen staan open. Advies: laat dit onderzoeken door een deskundige.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n10.1\n\n\u25a1\n\nDe luchtstromen die door de luchtbehandelingseenheid worden geleverd zijn niet in\n                                                      overeenstemming met de technische specificaties. Advies: stel de luchtstromen opnieuw\n                                                      in.\n\n10.2\n\n\u25a1\n\nDe luchtbehandelingskast is niet van een energiezuinig type. Advies: onderzoek of\n                                                      vervanging van de luchtbehandelingskast door een energiezuinige luchtbehandelingskast\n                                                      rendabel is.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n- Koeling\n\n11.1\n\n\u25a1\n\nDe zonering sluit niet goed aan bij de specifieke koudevraag van de sectoren. Advies:\n                                                      pas de zonering voor de koude-vraag aan.\n\n11.2\n\n\u25a1\n\nDe kloktijd van de klok die de koeling aanstuurt is onjuist. Advies: stel de klok\n                                                      bij.\n\n11.3\n\n\u25a1\n\nHet klokprogramma voor de koeling komt niet overeen met de bedrijfstijden. Advies:\n                                                      programmeer de kloktijden opnieuw of stel deze opnieuw in.\n\n11.4\n\n\u25a1\n\nDe locatie van de temperatuursensor(en) voor de koeling is onjuist. Advies: pas de\n                                                      locatie(s) aan.\n\n11.5\n\n\u25a1\n\nDe aangegeven temperatuur van de temperatuursensoren voor koeling is niet correct\n\n(te groot verschil tussen gemeten en aangegeven temperatuur). Advies: kalibreer deze\n                                                      temperatuursensoren.\n\n11.6\n\n\u25a1\n\nDe regeling voor gekoeld water is niet in orde of niet optimaal ingesteld. Advies:\n                                                      herstel dit gebrek of stel de regeling opnieuw in.\n\n11.7\n\n\u25a1\n\nEr zijn zones die gelijktijdig verwarmd en gekoeld worden. Advies: pas de stooklijnen\n                                                      zodanig aan dat dit wordt voorkomen.\n\n11.8\n\n\u25a1\n\nEr zijn ruimten die gelijktijdig verwarmd en gekoeld worden. Advies: pas de regeling\n                                                      zodanig aan dat dit wordt voorkomen.\n\n11.9\n\n\u25a1\n\nEr zijn ruimten met een (bijna) permanente koudevraag waar (nog) geen gebruik wordt\n                                                      gemaakt van vrije koeling. Advies: onderzoek de mogelijkheden voor de toepassing van\n                                                      vrije koeling.\n\n11.10a\n\n\u25a1\n\nHet aantal starts of stops kan niet worden uitgelezen. Advies: installeer of repareer\n                                                      de start/stopteller.\n\n11.10b\n\n\u25a1\n\nHet aantal starts of stops is erg hoog. Advies: onderzoek de mogelijkheden om het\n                                                      aantal starts of stops terug te brengen.\n\n- Ventilatie\n\n11.11\n\n\u25a1\n\nDe zonering sluit niet goed aan bij de ventilatievraag van de sectoren. Advies: pas\n                                                      de zonering voor de ventilatievraag aan.\n\n11.12\n\n\u25a1\n\nDe kloktijd van de klok van de regeling die het ventilatiesysteem aanstuurt is onjuist.\n                                                      Advies: stel de klok bij.\n\n11.13\n\n\u25a1\n\nHet klokprogramma van de regeling van het ventilatiesysteem sluit onvoldoende aan\n                                                      bij de bedrijfstijden. Advies: programmeer het klokprogramma opnieuw of stel deze\n                                                      opnieuw in.\n\n11.14\n\n\u25a1\n\nEr is geen luchtdebietregeling aanwezig: Advies: onderzoek de mogelijkheden voor een\n                                                      vraaggestuurde traploze regeling en breng deze zo mogelijk aan.\n\n11.15\n\n\u25a1\n\nDe aanwezige luchtdebietregeling is niet traploos of vraaggestuurd. Advies: onderzoek\n                                                      de mogelijkheden voor een vraaggestuurde traploze regeling en breng deze zo mogelijk\n                                                      aan.\n\n11.16\n\n\u25a1\n\nHet vraaggestuurd systeem functioneert niet correct. Advies: onderzoek dit en verhelp\n                                                      de oorzaak.\n\n11.17\n\n\u25a1\n\nDe regeling van de voorverwarming is niet in orde of niet optimaal ingesteld. Advies:\n                                                      onderzoek de regeling van de voorverwarming en herstel deze.\n\n11.18\n\n\u25a1\n\nDe regeling van het bevochtigingssysteem is niet in orde of niet optimaal ingesteld.\n                                                      Advies: onderzoek de regeling van het bevochtigingssysteem en herstel deze.\n\n- Verwarming\n\n11.21\n\n\u25a1\n\nDe zonering sluit niet goed aan bij de specifieke warmtevraag van de sectoren. Advies:\n                                                      pas de zonering voor de warmtevraag aan.\n\n11.22\n\n\u25a1\n\nDe kloktijd van de klok die de verwarming aanstuurt is onjuist. Advies: stel de klok\n                                                      bij.\n\n11.23\n\n\u25a1\n\nHet klokprogramma sluit onvoldoende aan bij de bedrijfstijden. Advies: programmeer\n                                                      de kloktijden of stel deze opnieuw in.\n\n11.24\n\n\u25a1\n\nDe locatie van de temperatuursensor(en) voor de verwarming is onjuist. Advies: pas\n                                                      de locatie(s) aan.\n\n11.25\n\n\u25a1\n\nDe aangegeven temperatuur van de temperatuursensoren voor verwarming is niet correct\n\n(te groot verschil tussen gemeten en aangegeven temperatuur). Advies: kalibreer deze\n                                                      temperatuursensoren.\n\n11.26\n\n\u25a1\n\nEr zijn ruimten die niet hoeven te worden verwarmd maar toch worden verwarmd. Advies:\n                                                      schakel de verwarming uit in ruimten die niet hoeven te worden verwarmd.\n\n11.27\n\n\u25a1\n\nEr zijn ruimten die naast het verwarmingssysteem ook door andere bronnen worden verwarmd\n                                                      waar geen thermostatische kleppen of thermostaten zijn geplaatst. Advies: installeer\n                                                      thermostatische kleppen of thermostaten in die ruimten.\n\n11.28\n\n\u25a1\n\nHet afgiftesysteem van de verwarming is waterzijdig niet goed ingeregeld. Advies:\n                                                      regel het afgiftesysteem van de verwarming waterzijdig (opnieuw) in.\n\n11.29a\n\n\u25a1\n\nHet aantal starts of stops kan niet worden uitgelezen. Advies: installeer een start/stopteller.\n\n11.29b\n\n\u25a1\n\nHet aantal starts of stops is erg hoog. Advies: onderzoek de mogelijkheden om het\n                                                      aantal starts of stops terug te brengen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n\u2013 Koeling\n\n12.1\n\n\u25a1\n\nHet energiegebruik van de koelsysteem wordt niet gemeten. Advies: plaats energiemeters\n                                                      die het energiegebruik van het koelsysteem meten.\n\n12.2\n\n\u25a1\n\nHet energiegebruik van het koelsysteem wordt gemeten maar de data worden niet periodiek\n                                                      uitgelezen of beoordeeld. Advies: lees het energiegebruik van het koelsysteem vanaf\n                                                      heden uit en beoordeel dit vanaf heden.\n\n- Verwarming\n\n12.11\n\n\u25a1\n\nHet energiegebruik van het verwarmingssysteem wordt momenteel niet gemeten. Advies:\n                                                      plaats energiemeters die het energiegebruik van het verwarmingssysteem meten.\n\n12.12\n\n\u25a1\n\nHet energiegebruik van het verwarmingssysteem wordt gemeten maar de data worden niet\n                                                      periodiek uitgelezen of beoordeeld. Advies: lees het energiegebruik van het verwarmingssysteem\n                                                      vanaf heden uit en beoordeel dit vanaf heden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n13.1\n\n\u25a1\n\nNiet alle ramen op zonbelaste gevels zijn voorzien van buitenzonwering. Advies: onderzoek\n                                                      de mogelijkheden om alle ramen op zonbelaste gevels te voorzien van buitenzonwering.\n\n13.2\n\n\u25a1\n\nEr is restwarmte van ten minste 70 \u00b0C beschikbaar. Advies: onderzoek de mogelijkheden\n                                                      voor de toepassing van absorptiekoeling, let er hierbij nadrukkelijk op of de toepassing\n                                                      ervan leidt tot CO2-reductie.\n\n13.3\n\n\u25a1\n\nEr is behoefte aan gelijktijdige verwarming en koeling zonder dat de condensorwarmte\n                                                      wordt benut. Advies: ga de mogelijkheden na om de condensorwarmte van de koelinstallatie\n                                                      te gebruiken.\n\n13.4\n\n\u25a1\n\nEr is sprake van een laag temperatuur warmteafgifte zonder toepassing van warmtepompen.\n                                                      Advies: ga de mogelijkheden na voor het gebruik van warmtepompen en energieopslag.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n\u2013 Koeling\n\n14.3\n\n\u25a1\n\nEr is geen koelbehoefteberekening van het gebouw of gebouwdeel beschikbaar volgens\n                                                      BRL6000. Advies: stel een koelbehoefteberekening op volgens BRL6000 en beoordeel het\n                                                      rendement en de capaciteit van het huidige koelsysteem.\n\n14.4\n\n\u25a1\n\nHet opgesteld koelvermogen van de klimaatinstallatie is hoog in relatie tot het benodigde\n                                                      vermogen (> 20%). Advies: bepaal bij vervanging van de klimaatinstallatie het benodigde\n                                                      koelvermogen opnieuw en stem de installatie daarop af.\n\n- Verwarming\n\n14.13\n\n\u25a1\n\nEr is geen warmtebehoefteberekening van het gebouw of gebouwdeel volgens BRL 6000\n                                                      beschikbaar. Advies: stel een warmtebehoefteberekening op volgens BRL6000 en beoordeel\n                                                      het rendement en de capaciteit van het huidige verwarmingssysteem.\n\n14.14\n\n\u25a1\n\nHet opgesteld verwarmingsvermogen van de klimaatinstallatie is hoog in relatie tot\n                                                      het benodigde vermogen (>20%). Advies: bepaal bij vervanging van de klimaatinstallatie\n                                                      het benodigde verwarmingsvermogen opnieuw en stem de installatie daarop af.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n15.1\n\n\u25a1\n\nLaat ten minste eenmaal per 10 jaar een EPA-U maatwerkadvies opstellen (door een gecertificeerd\n                                                      bedrijf) naar de mogelijke energiebesparende maatregelen.\n\n15.2\n\n\u25a1\n\nKies bij vervanging van installatiecomponenten voor componenten die geschikt zijn\n                                                      voor hoog temperatuur koeling (als het gebouw daarvoor geschikt is).\n\n15.3\n\n\u25a1\n\nKies bij vervanging van koude-of warmteopwekker(s), pompen, ventilatoren, luchtbehandelingskast(en)\n                                                      en dergelijke voor de meest energie-effici\u00ebnte variant.\n\n\u25a1\n\n\u25a1\n\n\u25a1\n\nToelichting bij advies\n\nNummer\n\nToelichting\n\nOverige opmerkingen inspecteur\n\nOndertekening\n\nPlaats:\n\nDatum:\n\nHandtekening:\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDeze bijlage bevat de exameneisen waaraan moet worden voldaan voor het examen, het\n                                 herexamen en het bijscholingsexamen EPBD-A en EPBD-B airconditioningssystemen.\n\nDiploma\n\nEPBD-A\n\nEPBD-B\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n0.1\n\nDe inspecteur kan het type keuring vaststellen (A/B/C/D).\n\nPT + T\n\nE1, E2\n\n0.2\n\nDe inspecteur kan het opgestelde nominaal koelvermogen op systeemniveau vaststellen.\n\nPT + T\n\nE1, E2\n\n0.3\n\nDe inspecteur kan het opgestelde nominaal verwarmingsvermogen op systeemniveau vaststellen.\n\nPT + T\n\nE1, E2\n\n0.4\n\nDe inspecteur kan het aanwezige type koude- en warmteopwekker vaststellen.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAlg\n\nDe inspecteur kan zorgdragen voor de juiste voorbereiding op de inspectie.\n\nPT\n\nPT\n\nE1\n\nInformatie en documentatie\n\n1.1\n\nDe inspecteur kan de beschikbaarheid en de volledigheid van de documentatie vaststellen.\n\nPP + PT\n\nPT\n\nE1\n\nOnderhoud en beheer\n\n1.2\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er voldoende en met de juiste regelmaat onderhoud\n                                                   aan het koelsysteem en verwarmingssysteem wordt verricht.\n\nPP + PT\n\nE1\n\n1.3\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er voldoende en met de juiste regelmaat onderhoud\n                                                   aan het ventilatiesysteem wordt verricht.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n1.4\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de (repeterende) klachten goed zijn opgepakt of afgehandeld.\n\nPT\n\nE1\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nAlg\n\nDe inspecteur kan de componenten van het klimaatsysteem lokaliseren.\n\nPP + T\n\nE1\n\n2.1\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de omgeving van de koude- en warmteopwekker(s) ordelijk\n                                                   en schoon is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n2.2\n\nDe inspecteur kan belemmeringen voor een goede werking van de koude-en warmteopwekker(s)\n                                                   vaststellen.\n\nPT + T\n\nE1\n\n2.3\n\nDe inspecteur kan de werkelijke situatie verifi\u00ebren met het principeschema.\n\nPP + T\n\nE1\n\n2.4\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de koude- en warmteopwekker(s) op een juiste wijze\n                                                   staan opgesteld.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n2.5\n\nDe inspecteur kan de aanwezigheid en conditie van de isolatie van de koudemiddelleidingen\n                                                   vaststellen.\n\nPP + T\n\nE1\n\n2.6\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er sprake is van een hoog trillingsniveau en kan\n                                                   vaststellen of er sprake is van een hoog geluidsniveau.\n\nPP\n\nE1, E2\n\n2.7\n\nDe inspecteur kan vaststellen of het systeem is voorzien van een cascaderegeling.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n2.8\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de cascaderegeling optimaal is ingesteld.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n2.9\n\nDe inspecteur kan het besparingspotentieel van de koudeopwekker vaststellen.\n\nPT + T\n\nE1\n\n2.10\n\nDe inspecteur kan het besparingspotentieel van de warmteopwekker vaststellen.\n\nPT + T\n\nE1, E2\n\n2.11\n\nDe inspecteur kan de gemiddelde Delta-T (zomer en winter) vaststellen en beoordelen.\n\nPT + T\n\nE1\n\nDiploma\n\nEPBD-A\n\nEPBD-B\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n3.1\n\nDe inspecteur kan de aanwezigheid en conditie van de isolatie van de leidingen en\n                                                   appendages voor gekoeld en warm water vaststellen.\n\nPP\n\nE1\n\n3.2\n\nDe inspecteur kan tekenen van (mogelijke) lekkage aan het watercirculatiesysteem vaststellen.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n3.3\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de aanwezige pompen in het koud watercircuit energiezuinig\n                                                   zijn.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n3.4\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de nadraaitijd bij uitschakeling van de circulatiepompen\n                                                   juist is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n3.5\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er frequentie geregelde pompen met variabele debiet\n                                                   zijn ge\u00efnstalleerd (daar waar een wisselend debiet wordt verwacht).\n\nPT\n\nE1, E2\n\n3.6\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er vuilvangers, slibfilters en ontgassing zijn toegepast.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n3.7\n\nDe inspecteur kan het verschil tussen de aanvoer- en de retourtemperatuur vaststellen.\n\nPP\n\nE1\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n4.1\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de condensorunits vervuild zijn.\n\nPP\n\nE1\n\n4.2\n\nDe inspecteur kan tekenen van (mogelijke) koudemiddellekkage vaststellen.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n4.3\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de unit zonder belemmeringen lucht kan aanzuigen.\n\nPP\n\nE1\n\n4.4\n\nDe inspecteur heeft voldoende inzicht om na te gaan of de unit voldoende onverwarmde\n                                                   lucht kan aanzuigen.\n\nPP + PT\n\nE1\n\n4.5\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de ventilatoren van de condensor zijn voorzien van\n                                                   toerenregeling.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n4.6\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de condensortemperatuur overeenkomt met de ontwerpspecificaties.\n\nPP + PT\n\nE1, E2\n\n4.7\n\nDe inspecteur kan de afkoeling van het koelwater in de koeltoren vaststellen en beoordelen.\n\nPT + T\n\nE1\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n5.1\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de warmtewisselaars zijn vervuild.\n\nPP + PT\n\nE1\n\n5.2\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de aangezogen lucht wordt verwarmd door externe bronnen.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n5.3\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtfilters zijn vervuild en kan vaststellen\n                                                   of de luchtfilters zijn beschadigd.\n\nPP + PT\n\nE1\n\n5.4\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er tekenen zijn van mogelijke (koudemiddel)lekkage.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n5.5\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de geplaatste roosters correct zijn.\n\nPT\n\nE1\n\n5.6\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtverdeling in de ruimte in orde is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n5.7\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de verdampertemperatuur volgens de ontwerpspecificaties\n                                                   is.\n\nPP + PT\n\nE1, E2\n\nVloerkoeling en betonkernactivering\n\n5.10\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de aanvoer- en retourtemperatuurgroepen volgens de\n                                                   ontwerpspecificaties zijn.\n\nPP\n\nE1, E2\n\n5.11\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de regeling van de geregelde groepen correct is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n5.12\n\nDe inspecteur kan beoordelen of een groep door de juiste ruimte-bedieneenheid wordt\n                                                   aangestuurd.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n5.13\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er tekenen zijn van mogelijke lekkage.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n5.14\n\nDe inspecteur kan vaststellen of sprake is van een gelijkmatige koudeverdeling van\n                                                   de verschillende groepen (bij koudeopwekking) en kan vaststellen of er sprake is van\n                                                   een gelijkmatige warmteverdeling van de verschillende groepen (bij warmteopwekking).\n\nPT\n\nE1\n\nDiploma\n\nEPBD-A\n\nEPBD-B\n\nInductie-unit\n\n5.20\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er tekenen zijn van mogelijke lekkage.\n\nPP + PT\n\nE1, E2\n\n5.21\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de na-regeling van de temperatuur correct functioneert.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n5.22\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de dauwpunt regeling correct functioneert.\n\nPT + T\n\nE1, E2\n\n5.23\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de condenswaterafvoer correct functioneert.\n\nPP\n\nE1, E2\n\n5.24\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de aanvoer- en retourtemperatuurgroepen van het gekoeld\n                                                   water volgens de ontwerpspecificaties zijn en kan beoordelen of de aanvoer- en retourtemperatuurgroepen\n                                                   van het verwarmd water volgens de ontwerpspecificaties zijn.\n\nPT + T\n\nE1, E2\n\n5.25\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de warmtewisselaar vervuild of beschadigd is.\n\nPP\n\nE1\n\n5.26\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de luchtuitstroom optimaal is (volgens de ontwerpspecificaties).\n\nPT\n\nE1, E2\n\nKlimaatplafond\n\n5.30\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er tekenen zijn van mogelijke lekkage.\n\nPP + PT\n\nE1, E2\n\n5.31\n\nDe inspecteur kan vaststellen of het klimaatplafond ten minste twee keer per jaar\n                                                   wordt gecontroleerd door middel van infraroodopnamen met een warmtebeeldcamera.\n\nT\n\nE1, E2\n\n5.32\n\nDe inspecteur kan op basis van een infraroodopname (gemaakt met een warmtebeeldcamera)\n                                                   beoordelen of het koudepatroon gelijkmatig is en kan beoordelen of het warmtepatroon\n                                                   gelijkmatig is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n5.33\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de regeling en de regelkleppen correct functioneren.\n\nPP + PT\n\nE1, E2\n\n5.34\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de dauwpuntregeling van de groep klimaatplafonds ter\n                                                   voorkoming van condens correct functioneert.\n\nPT + T\n\nE1, E2\n\n5.35\n\nDe inspecteur kan beoordelen of een groep door de juiste ruimte-bedieneenheid wordt\n                                                   aangestuurd.\n\nPT\n\nE1, E2\n\nVentilatorconvector\n\n5.40\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de (flexibele) aansluitingen op het verwarmings-\n                                                   en het koelelement zijn ge\u00efsoleerd en in goede staat verkeren.\n\nPP\n\nE1, E2\n\n5.41\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de ventilatorconvector correct functioneert.\n\nPP\n\nE1, E2\n\n5.42\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de thermostaat correct functioneert.\n\nPP\n\nE1, E2\n\n5.43\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de (thermische) regelapparatuur correct functioneert.\n\nPP + PT\n\nE1, E2\n\n5.44\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de warmtewisselaar is vervuild en kan vaststellen\n                                                   of de warmtewisselaar is beschadigd.\n\nPP\n\nE1\n\n5.45\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtfilters zijn vervuild en kan vaststellen\n                                                   of de luchtfilters zijn beschadigd.\n\nPP\n\nE1\n\n5.46\n\nDe inspecteur kan beoordelen of een groep door de juist ruimte-bedieneenheid wordt\n                                                   aangestuurd.\n\nPT\n\nE1, E2\n\nKanaal (na)koelelement\n\n5.50\n\nDe inspecteur kan vaststellen of het kanaal (na)koelelement is ge\u00efsoleerd en of deze\n                                                   in goede staat verkeert.\n\nPP\n\nE1, E2\n\n5.51\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de regelapparatuur correct functioneert.\n\nPP + PT\n\nE1, E2\n\n5.52\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de afvoervoorziening voor condenswater correct functioneert\n                                                   en kan vaststellen of de condenswaterpomp correct functioneert.\n\nPP\n\nE1, E2\n\n5.53\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de dauwpuntregeling correct functioneert.\n\nPP + PT\n\nE1, E2\n\n5.54\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de warmtewisselaar is vervuild en kan vaststellen\n                                                   of de warmtewisselaar is beschadigd.\n\nPP\n\nE1\n\n5.55\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtfilters zijn vervuild en kan vaststellen\n                                                   of de luchtfilters zijn beschadigd.\n\nPP\n\nE1\n\nRadiatoren of convectoren\n\n5.60\n\nDe inspecteur kan op basis van aanwezige informatie beoordelen of de radiatoren (voldoende)\n                                                   zijn geschikt voor lage temperatuurverwarming (LTV).\n\nPT\n\nE1, E2\n\n5.61\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er belemmeringen zijn voor een goede werking van\n                                                   de radiatoren (gordijnen, dozen, kasten, tafels en dergelijke).\n\nPP + PT\n\nE1, E2\n\n5.62\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de radiatoren en convectoren zijn voorzien van thermostaatknoppen,\n                                                   thermostaatregeling of voetventielen.\n\nPP + PT\n\nE1, E2\n\nDiploma\n\nEPBD-A\n\nEPBD-B\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n6.1\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de juiste type van inblaas- en afzuigroosters zijn\n                                                   geplaatst en of deze op de juiste locatie zijn geplaatst.\n\nPT\n\nE1\n\n6.2\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de lucht bij de luchtinlaten en -uitlaten vrij in\n                                                   en uit kan stromen.\n\nPP + PT\n\nE1\n\n6.3\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtinlaten en -uitlaten zijn vervuild.\n\nPP + PT\n\nE1\n\n6.4\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtinlaten van de luchtbehandelingskast correct\n                                                   functioneren.\n\nPP + PT\n\nE1\n\n6.5\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de aangezogen buitenlucht wordt opgewarmd door de\n                                                   directe omgeving of andere externe bronnen.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n7.1\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtfilters ten minste eenmaal per jaar worden\n                                                   vervangen of gereinigd.\n\nPT\n\nE1\n\n7.2\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de filters schoon zijn en of het drukverschil over\n                                                   de filters voldoende laag is.\n\nPP + PT\n\nE1\n\n7.3\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtfiltersecties in goede en droge staat zijn.\n\nPP\n\nE1\n\n7.4\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de afdichting van filters en behuizingen in orde\n                                                   is.\n\nPP\n\nE1, E2\n\n7.5\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er sprake is van ontbrekende, geblokkeerde of beschadigde\n                                                   luchtfilters.\n\nPP\n\nE1, E2\n\n7.6\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtfilters op de juiste wijze (ori\u00ebntatie) zijn\n                                                   geplaatst.\n\nPP\n\nE1, E2\n\n7.7\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de juiste gecertificeerde filters met de juiste luchtfilterklasse\n                                                   zijn geplaatst.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n7.8\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de conditie van de drukmeter van het filterdifferentieel\n                                                   in goede staat is.\n\nPP\n\nE1, E2\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n8.1\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de warmtewisselaars of warmteterugwinning zijn vervuild.\n\nPP\n\nE1\n\n8.2\n\nDe inspecteur kan beoordelen of vaststellen of de toestand van de warmtewisselaars\n                                                   en warmteterugwinning correct is.\n\nPT\n\nE1\n\n8.2\n\nDe inspecteur kan beoordelen of vaststellen of het energierendement in overeenstemming\n                                                   is met de technische specificaties.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n8.4\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er tekenen zijn van koelmiddellekkage.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n9.1\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er tekenen van vocht, afzetting, verstopping en dergelijke\n                                                   zijn.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n9.2\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtafdichting van het leidingwerk in goede staat\n                                                   verkeert.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n9.3\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtkanalen zijn ge\u00efsoleerd waar wenselijk en\n                                                   of de isolatie in goede staat is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n9.4\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtkanalen (overmatig) zijn vervuild.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n9.5\n\nDe inspecteur kan vaststellen of alle brandklappen open staan.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n10.1\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtstromen in overeenstemming zijn met de technische\n                                                   specificaties.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n10.2\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de luchtbehandelingskast van een energiezuinig type\n                                                   is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\nDiploma\n\nEPBD-A\n\nEPBD-B\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n- Koeling\n\n11.1\n\nDe inspecteur kan bepalen of de zone-indeling voldoende aansluit bij de specifieke\n                                                   koude-vraag van de sectoren.\n\nPT\n\nE1\n\n11.2\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de kloktijd die de koeling aanstuurt correct is.\n\nPP + PT\n\nE1\n\n11.3\n\nDe inspecteur kan vaststellen of het klokprogramma dat de koeling aanstuurt overeenkomt\n                                                   met de bedrijfstijden.\n\nPP + PT\n\nE1\n\n11.4\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de locaties van de temperatuursensoren voor de koeling\n                                                   correct zijn.\n\nPT\n\nE1\n\n11.5\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de aangegeven temperatuur van de temperatuursensoren\n                                                   voor koeling correct is.\n\nPP + PT\n\nE1\n\n11.6\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de regeling voor het gekoelde water in orde is en\n                                                   optimaal is ingesteld.\n\nPT\n\nE1\n\n11.7\n\nDe inspecteur kan beoordelen of er zones zijn die gelijktijdig worden verwarmd en\n                                                   gekoeld.\n\nPT\n\nE1\n\n11.8\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er ruimten zijn die gelijktijdig worden verwarmd\n                                                   en gekoeld.\n\nPP + PT\n\nE1\n\n11.9\n\nDe inspecteur kan beoordelen of er ruimten zijn met een permanente of bijna permanente\n                                                   koelvraag waar geen vrije koeling wordt toegepast.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.10\n\nDe inspecteur kan vaststellen of het aantal starts en stops (voor koeling) kan worden\n                                                   uitgelezen, het aantal starts en stops (voor koeling) uitlezen en kan deze vastleggen.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n- Ventilatie\n\n11.11\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de zone-indeling van het ventilatiesysteem aansluit\n                                                   bij de ventilatievraag van de sectoren.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.12\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de kloktijd van de klok die de regeling van het ventilatiesysteem\n                                                   aanstuurt correct is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.13\n\nDe inspecteur kan vaststellen of het klokprogramma van de regeling van het ventilatiesysteem\n                                                   aansluit bij de bedrijfstijden.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.14\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er luchtdebietregeling aanwezig is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.15\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de aanwezige debietregeling traploos is en kan beoordelen\n                                                   of de aanwezige debietregeling vraaggestuurd is.\n\nPT\n\nE1\n\n11.16\n\nDe inspecteur kan beoordelen of een vraaggestuurd ventilatiesysteem correct functioneert.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.17\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de regeling van de voorverwarming in orde is en optimaal\n                                                   is ingesteld.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.18\n\nDe inspecteur kan beoordelen de regeling van het bevochtigingssysteem in orde is en\n                                                   optimaal is ingesteld.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n- Verwarming\n\n11.21\n\nDe inspecteur kan bepalen of de zone-indeling voldoende aansluit bij de specifieke\n                                                   warmtevraag van de sectoren.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.22\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de kloktijd die de verwarming aanstuurt correct is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.23\n\nDe inspecteur kan vaststellen of het klokprogramma dat de verwarming aanstuurt overeen-komt\n                                                   met de bedrijfstijden.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.24\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de locaties van de temperatuursensoren voor de verwarming\n                                                   correct zijn.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.25\n\nDe inspecteur kan vaststellen of de aangegeven temperatuur van de temperatuursensoren\n                                                   (voor verwarming) correct is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.26\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er ruimten zijn die niet verwarmd hoeven te worden\n                                                   maar die toch worden verwarmd.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.27\n\nDe inspecteur kan vaststellen of er ruimten zijn die naast het verwarmingssysteem\n                                                   (warmtepompen) ook nog door andere bronnen worden verwarmd en waar geen thermostatische\n                                                   kleppen of thermostaten zijn geplaatst.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.28\n\nDe inspecteur kan vaststellen of het afgiftesysteem van de verwarming waterzijdig\n                                                   goed is ingeregeld.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n11.29\n\nDe inspecteur kan vaststellen of het aantal starts en stops (voor verwarming) kan\n                                                   worden uitgelezen, het aantal starts en stops (voor verwarming) uitlezen en deze vastleggen.\n\nPT\n\nE1, E2\n\nDiploma\n\nEPBD-A\n\nEPBD-B\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n- Koeling\n\n12.1\n\nDe inspecteur kan beoordelen of het energiegebruik van het koelsysteem wordt gemeten.\n\nPT\n\nE1\n\n12.2\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de data van het energiegebruik van het koelsysteem\n                                                   regelmatig worden uitgelezen en beoordeeld.\n\nPT\n\nE1\n\n- Verwarming\n\n12.1\n\nDe inspecteur kan beoordelen of het energiegebruik van het verwarmingssysteem wordt\n                                                   gemeten.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n12.2\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de data van het energiegebruik van het verwarmingssysteem\n                                                   regelmatig worden uitgelezen en beoordeeld.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n13.1\n\nDe inspecteur kan vaststellen of alle ramen op zonbelaste gevels zijn voorzien van\n                                                   buitenzonwering.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n13.2\n\nDe inspecteur kan beoordelen of er restwarmte van ten minste 70 \u00b0C beschikbaar is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n13.3\n\nDe inspecteur kan beoordelen of de condensorwarmte wordt benut als behoefte is aan\n                                                   gelijktijdige verwarming en koeling.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n13.4\n\nDe inspecteur kan beoordelen en vaststellen of er sprake is van een laag temperatuur\n                                                   warmteafgifte zonder toepassing van warmtepompen.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n- Koeling\n\n14.1\n\nDe inspecteur kan beoordelen of er voor een gebouw of gebouwdeel al een keer een EPBD\n                                                   aircokeuring is verricht waarin het opgestelde koelvermogen is beoordeeld in relatie\n                                                   tot het benodigde vermogen.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n14.2\n\nDe inspecteur kan beoordelen of er na de beoordeling van het opgestelde koelvermogen,\n                                                   in relatie tot het benodigde koelvermogen, nog aanpassingen zijn gedaan aan het gebouw\n                                                   of het klimaatsysteem die van invloed zijn op de koelbehoefte van het gebouw of gebouwdeel.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n14.3\n\nDe inspecteur kan beoordelen of er een actuele koelbehoefteberekening volgens BRL6000\n                                                   beschikbaar is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n14.4\n\nDe inspecteur kan beoordelen of het opgestelde koelvermogen meer dan 20% hoger is\n                                                   dan het benodigde koelvermogen.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n- Verwarming\n\n14.1\n\nDe inspecteur kan beoordelen of er voor een gebouw of gebouwdeel al een keer een EPBD\n                                                   aircokeuring is verricht waarin het opgestelde verwarmingsvermogen is beoordeeld in\n                                                   relatie tot het benodigde vermogen.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n14.2\n\nDe inspecteur kan beoordelen of er na de beoordeling van het opgestelde verwarmingsvermogen,\n                                                   in relatie tot het benodigde verwarmingsvermogen, nog aanpassingen zijn gedaan aan\n                                                   het gebouw of het klimaatsysteem die van invloed zijn op de verwarmingsbehoefte van\n                                                   het gebouw of gebouwdeel.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n14.3\n\nDe inspecteur kan beoordelen of er een actuele warmtebehoefteberekening volgens BRL6000\n                                                   beschikbaar is.\n\nPT\n\nE1, E2\n\n14.4\n\nDe inspecteur kan beoordelen of het opgestelde verwarmingsvermogen meer dan 20% hoger\n                                                   is dan het benodigde verwarmingsvermogen.\n\nPT\n\nE1, E2\n\nToelichting\n\nPT\n\nToets waar praktische kennis, vaardigheden, inzichten en dergelijke op theoretische\n                                                   wijze worden getoetst (bijvoorbeeld via foto's, casebeschrijving en dergelijke).\n\nPP\n\nToets waar praktische kennis, vaardigheden, inzichten en dergelijke op praktische\n                                                   wijze worden getoetst.\n\nT\n\nToets waar theoretische kennis wordt getoetst.\n\nPT + T\n\nEr wordt praktische en theoretische kennis getoetst. De praktische en theoretische\n                                                   kennis wordt op theoretische wijze getoetst.\n\nPP + T\n\nEr wordt praktische en theoretische kennis getoetst. De praktische kennis wordt op\n                                                   praktische wijze getoetst, de theoretische kennis op theoretische wijze.\n\nPP + PT\n\nEr wordt praktische kennis getoetst. De praktische kennis wordt voor een deel getoetst\n                                                   op praktische wijze en voor een deel op theoretische wijze.\n\nE1\n\nAan deze exameneis moet worden voldaan in het examen en het herexamen.\n\nE2\n\nAan deze exameneis moet worden voldaan in het bijscholingsexamen.\n\n[Vervallen per 10-03-2022]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEr wordt gebruik gemaakt van een dynamisch rekenmodel dat is getest conform BESTEST\n                                    of ASHRAE 140.\n\nPMV is Predicted Mean Vote, dit is een index die de mate van thermisch comfort aangeeft.\n\nGTO is het aantal gewogen overschrijdingsuren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe PMV is afhankelijk van een aantal parameters en wordt per uur bepaald. De belangrijkste\n                                       parameters daarbij zijn:\n\n\u2212 het metabolisme of activiteitenniveau van de personen. Hierbij wordt uitgegaan van\n                                             -afhankelijk van het toegepaste rekenmodel c.q. de eenheid waarop de invoer gevraagd\n                                             wordt \u2013 een metabolisme van 64 W/m2 of 1,1 met, waarbij \u2018met\u2019 staat voor een eenheid voor de warmteproductie van het\n                                             menselijk lichaam;\n\n\u2212 de kledingweerstand, een factor die afhankelijk is van de zwaarte van de kleding,\n                                             uitgedrukt in clo. Hierbij wordt uitgegaan van 0,5 clo;\n\n\u2212 de luchtsnelheid. Hierbij wordt uitgegaan van 0,15 m/s;\n\n\u2212 verder wordt rekening gehouden met de parameters luchttemperatuur, stralingstemperatuur\n                                             en relatieve luchtvochtigheid: deze parameters worden in het dynamische model zelf\n                                             berekend.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe uren worden geteld wanneer de PMV groter wordt dan 0,5.\n\nIndien het dynamisch rekenmodel niet zelf de GTO berekent, dan moeten de uren met\n                                       0,5 \u2264 PMV <2,5 worden gewogen volgens de formule: 0,47+0,22*PMV+1,3*PMV2+0,97*PMV3-0,39*PMV4, waarbij uren met een PMV van 2,5 of hoger een factor van 10 krijgen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor het buitenklimaat wordt uitgegaan van het referentiejaar voor temperatuuroverschrijdingen\n                                       uit NEN 5060:2018 met 5% overschrijdingskans.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet aantal GTO-uren wordt bepaald voor alle verblijfsruimten in de woning over de\n                                       rekenperiode van 30\u00a0april t/m 28\u00a0september, gedurende 24 uren per dag.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor de zonering van de woning is de indeling zoals bij de vergunningaanvraag is ingediend\n                                       de basis. Voor de modellering ten behoeve van de temperatuuroverschrijdingsberekening\n                                       gelden de volgende criteria:\n\nDaarbij moeten ten minste de volgende zones apart worden gemodelleerd:\n\n\u2212 elke verdieping;\n\n\u2212 verblijfsruimten met een gevel op van elkaar verschillende ori\u00ebntaties;\n\n\u2212 verblijfsruimten aan dezelfde buitengevel gelegen, waarvan de percentages glasoppervlak\n                                             ten opzichte van het vloeroppervlak in de desbetreffende verblijfsruimten onderling\n                                             meer dan 20% verschillen;\n\n\u2212 verblijfsruimten met een verschillend gebruik (woonkamer/keuken/overige verblijfsruimten).\n                                             Nota bene: als de tekening(en) geen aanduiding geven waar de keuken resp. woonkamer\n                                             zijn gesitueerd, moet de ruimte met een opstelplaats voor kooktoestel als gecombineerde\n                                             woonkamer/keuken worden aangehouden, tenzij het gebruiksoppervlakte van deze ruimte\n                                             kleiner is dan die van de grootste verblijfsruimte in de woning. In dat geval moet\n                                             de ruimte met opstelplaats voor kooktoestel als keuken worden aangehouden, en de verblijfsruimte\n                                             met de grootste vloeroppervlakte in de woning als woonkamer.\n\nInpandige ruimten die geen verblijfsruimte zijn mogen gecombineerd worden met een\n                                       verblijfsruimte als de vloeroppervlakte van de inpandige ruimten niet meer dan 20%\n                                       bedraagt van de vloeroppervlakte van de verblijfsruimte waar ze mee gecombineerd worden.\n                                       Aan een gevel gelegen ruimten die geen verblijfsruimte zijn mogen gecombineerd worden\n                                       met een verblijfsruimte die aan dezelfde gevel is gelegen, mits het percentage glasoppervlak\n                                       ten opzichte van het vloeroppervlak in de verblijfsruimte kleiner of gelijk is aan\n                                       die van de niet-verblijfsruimte.\n\nBij een woongebouw moet de woning in dat woongebouw met de hoogst berekende TOjuli worden doorgerekend op temperatuuroverschrijdingen.\n\nNota bene: Voor alle zones waarin zich verblijfsruimten bevinden moet het aantal GTO-uren\n                                       bepaald worden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe in het rekenmodel ingevoerde bouwkundige eigenschappen (samenstelling bouwconstructies:\n                                       Rc, Uw, dikte, soortelijke massa, warmtecapaciteit, afmetingen, etc.) zijn conform de tekeningen/bestekken\n                                       etc. die ten behoeve van de vergunningaanvraag zijn ingediend en ook conform de invoergegevens\n                                       bij de NTA 8800-berekening.\n\nHierbij geldt voor lineaire en puntvormige thermische bruggen het volgende: Thermische\n                                       bruggen moeten bepaald conform NTA 8800, par. 8.2.3 en 8.2.4 in het rekenmodel worden\n                                       opgenomen. De thermische bruggen mogen dus niet met een forfaitaire berekening als\n                                       bedoeld in par. 8.2.1 en 8.3.3 van de NTA in het rekenmodel worden opgenomen. Thermische\n                                       bruggen worden toebedeeld aan de uitwendige scheidingsconstructies waarvan zij deel\n                                       uitmaken. Wanneer een thermische brug een combinatie van verschillende vloer-, gevel-\n                                       of dakdelen betreft moet de thermische brug evenredig aan de verschillende bouwdelen\n                                       worden toebedeeld. Thermische bruggen van vloeren met funderingsaansluitingen worden\n                                       niet aan andere uitwendige scheidingsconstructies toebedeeld.\n\nHet totale warmteverlies van de thermische bruggen (in W/K) van vloeren met funderingsaansluitingen\n                                       respectievelijk van de overige uitwendige scheidingsconstructies is niet meer dan\n                                       het totale warmteverlies van de thermische bruggen die in de energieprestatie-berekening\n                                       voor de energetische nieuwbouweisen voor de vergunningsaanvraag zijn ingevoerd. Voor\n                                       de kozijnfracties gelden de werkelijke waarden: Aglas/Araam (conform methode A uit par. 7.6.6.2 in NTA 8800).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nHet infiltratievoud bedraagt 0,21 x qv10;spec dm3/s.m2 (zoals ook ingevoerd in de NTA 8800 berekening).\n\nDe ventilatiecapaciteit wordt uitgedrukt in dm3/s en voldoet ten minste aan de minimumeisen in de bouwregelgeving (zoals ook ingevoerd\n                                       in de NTA 8800 berekening).\n\nDe ventilatiecapaciteit moet worden gecorrigeerd voor het regelsysteem met de factor:\n                                       fctrl uit tabellen 11.5 en 11.6 van NTA 8800.\n\nVan het bovenstaande kan op basis van een door het College van gelijkwaardigheid energieprestatie\n                                       (Bureau CRG) gecontroleerde en goedgekeurde verklaring worden afgeweken, met inachtneming\n                                       van de relevante eisen uit de bouwregelgeving\n\nHierbij wordt rekening gehouden met het maximaal toelaatbare installatiegeluidniveau.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nVoor de ophoging van de ventilatielucht door warmteafgifte van de ventilatoren (dissipatie)\n                                       wordt 0,7 K aangehouden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe spuiventilatiecapaciteit waarmee moet worden gerekend bedraagt 3 dm3/s per m2 van de verblijfsruimte. Er mag worden gerekend met de werkelijk aanwezige spuiventilatiecapaciteit,\n                                       mits bepaald conform NEN 1087, met een maximum van 6 dm3/s per m2 van de verblijfsruimte. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat een spuivoorziening niet\n                                       tegelijkertijd voor twee verschillende ruimten mag worden gebruikt.\n\nDe maximale spuitijd bedraagt 4 uur per dag. Spuien mag tussen 7:00 uur en 8:00 uur\n                                       en tussen 20:00 uur en 23:00 uur. Spuien vindt plaats als de binnenluchttemperatuur\n                                       hoger is dan 24 \u00b0C en de buitenluchttemperatuur hoger is dan 13 \u00b0C, maar lager is\n                                       dan de binnentemperatuur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEr mag worden gerekend met zomernachtventilatie als de voorzieningen conform voorwaarden\n                                       zoals die hiervoor zijn opgenomen in NTA 8800 is voldaan. De capaciteit van de zomernachtventilatie\n                                       is conform de berekende capaciteit in NTA 8800. De locatie van de zomernachtventilatievoorzieningen\n                                       is conform vergunningsaanvraag/-tekeningen; de spuicapaciteit mag alleen worden toegekend\n                                       aan de ruimten met een toevoervoorziening voor zomernachtventilatie; de totale capaciteit\n                                       van zomernachtventilatie wordt oppervlaktegewogen verdeeld over de ruimten met een\n                                       toevoervoorziening.\n\nDe spuitijd voor zomernachtventilatie is of tussen 22:00 uur en 6:00 uur of 24 uur\n                                       per dag en vindt plaats als de binnentemperatuur hoger is dan 24 \u00b0C en de buitentemperatuur\n                                       hoger is dan 13 \u00b0C. Indien in NTA 8800 is gerekend met een automatische regeling op\n                                       temperatuur, gaat de zomernachtventilatie uit wanneer de buitenluchttemperatuur hoger\n                                       is dan de binnenluchttemperatuur.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe Fc-waarde van de zonwering is conform de opgegeven waarden in NTA 8800 berekening.\n\nDe zonwering treedt in werking bij een zonbelasting van 150 W/m2 en hoger.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nDe totale interne warmtelast wordt bepaald conform paragraaf 7.5.2.1 van NTA 8800:\n                                       in formule: 180 x NP;woonW.\n\nVervolgens wordt de rekenwaarde van de interne warmtelast bepaald met de volgende\n                                       formule: rekenwaarde = totale interne warmtelast / (2 x vloeroppervlakte woonkamer\n                                       en keuken + som van de vloeroppervlakte van de overige verblijfsruimten).\n\nVervolgens wordt de interne warmtelast als volgt verdeeld:\n\n\u2212 Woonkamer en keuken krijgen 2 maal de rekenwaarde x de vloeroppervlakte als interne\n                                             warmtelast (W);\n\n\u2212 Overige verblijfsruimten krijgen 1 maal de rekenwaarde x de vloeroppervlakte als interne\n                                             warmtelast (W).\n\nDe hierboven berekende warmtelast wordt 24 uur per dag aangehouden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nIn geen van de zones van de woning mag de operatieve temperatuur lager worden dan\n                                       20 \u00b0C.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEr wordt vanuit gegaan dat via woningscheidende constructies geen warmte-uitwisseling\n                                       plaatsvindt met een aangrenzende woning of ander gebouw.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nEr moet worden uitgegaan van een temperatuur van de grond onder of naast een woning\n                                       van 12 \u00b0C. Voor de grond wordt aan de grondzijde van de vloerconstructie en van een\n                                       wandconstructie die aan grond of kruipruimte grenzen een warmteweerstand in rekening\n                                       gebracht van 1,5 m2K/W. Grond wordt niet apart in de berekening gemodelleerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\na. \nMeetgrootheid en meetduur\n\nIn afwijking van paragraaf 2.2 van de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai wordt\n                                       het equivalente A gewogen immissieniveau Li gemeten voor een bedrijfstoestand i, zoals genoemd bij b, over een meetperiode van\n                                       minimaal 1 minuut.\n\nb. \nBedrijfstoestand waarbij wordt gemeten\n\nHet geluidsniveau van de installatie voor warmte- of koudeopwekking wordt gemeten\n                                       bij het maximale toerental behorende bij de gekozen instelling van de installatie.\n                                       Er wordt onderscheid gemaakt tussen een bedrijfstoestand in de dagperiode (7:00 -\n                                       19:00 uur) en de avond- en nachtperiode (19:00 - 7:00 uur) als de installatie voor\n                                       deze perioden afzonderlijke instellingen heeft.\n\nAls het instellen van het maximale toerental bij een installatie niet mogelijk is\n                                       dan wordt de meting uitgevoerd bij in de tabel 1 beschreven omstandigheden.\n\nBedrijfstoestand\n\nActie\n\nInstelling aanvoer temperatuur\n\nbuitentemperatuur\n\nTapwaterproductie\n\nwarmtapwater-voorraad ten minste 50% leeg tappen met volledig open douche- of badkraan.\n\n50 \u00b0C tapwater\n\nMaximaal 18 \u00b0C\n\nRuimteverwarming\n\n15 minuten voor de meting de systeemregelaar voor alle zones 5 \u00b0C hoger instellen\n                                                      dan de aanwezige ruimtetemperatuur.\n\nOntwerptemperatuur afgiftesysteem\n\nMaximaal 10 \u00b0C\n\nRuimtekoeling\n\n15 minuten voor de meting de systeemregelaar voor alle zones 5\u00b0C lager instellen dan\n                                                      de aanwezige ruimtetemperatuur.\n\nOntwerptemperatuur afgiftesysteem\n\nMinimaal 23 \u00b0C\n\nHybride (elektrisch of gas-bijstook)\n\n15 minuten voor de meting de systeemregelaar voor alle zones 5 \u00b0C hoger instellen\n                                                      dan aanwezige ruimtetemperatuur en bijstooksysteem blokkeren.\n\nOntwerptemperatuur afgiftesysteem bij\n\nT-bivalent\n\nMinimaal 5\u00b0C en maximaal 10\u00b0C\n\nNaast de genoemde omstandigheden in tabel 1 moet bij installaties voor tapwaterproductie\n                                       en ruimteverwarming die bij het ontdooien geen gebruik maken van de aanwezige warmte\n                                       in de woning of van een speciaal warmtebuffer, de meting ook worden uitgevoerd bij\n                                       het ontdooien.\n\nc. \nCorrectie dagperiode\n\nIndien een installatie een afzonderlijke instelling heeft voor de avond- en nachtperiode\n                                       (19:00 - 7:00 uur), dan wordt het gemeten geluidsniveau in de dagperiode (7:00 - 19:00\n                                       uur) gecorrigeerd met -5 dB.\n\nd. \nCorrectie tonaal geluid\n\nIn afwijking van paragraaf 2.3 van de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai wordt\n                                       het gemeten geluidsniveau als volgt gecorrigeerd als sprake is van tonaal geluid:\n\nde tonaliteit wordt bepaald volgens NEN-ISO 1996-2:2017, Annex J, table J.1, waarbij\n                                       een tonaliteitscorrectie wordt bepaald van 0 dB naar 6 dB met stappen van 1dB.\n\nTot 1\u00a0januari 2024 mag in afwijking van de bovengenoemde bepalingsmethode de tonaliteit\n                                       bepaald worden volgens DIS47315/150257, April 2004 (BfE Basel). Hierbij wordt de tonaliteit\n                                       bepaalt als een waarde LBi en de aan te houden tonaliteitscorrectie is dan als volgt:\n\n\u2013 LBi< 17,5 een tonaliteitscorrectie van 0 dB;\n\n\u2013 17,5 \u2264 LBi < 25 een tonaliteitscorrectie van 3 dB;\n\n\u2013 LBi >= 25 een tonaliteitscorrectie van 6 dB.\n\nIndien beide bepalingsmethoden worden toegepast, dan geldt de laagst bepaalde tonaliteitscorrectie.\n\ne. \nPlaats waar gemeten wordt op de perceelgrens met een perceel voor een andere woonfunctie\n                                          (artikel 3.8, tweede lid, van het besluit).\n\n1. \nDe installatie staat op het maaiveld\n\nDe plaats waar gemeten wordt op de perceelgrens heeft een verticale en een horizontale\n                                             positie die als volgt worden bepaald:\n\n\u2022 de verticale positie (hoogte) is 1,5 meter boven het maaiveld; en\n\n\u2022 de horizontale positie waar het hoogste invallende geluidsniveau optreedt.\n\nIn afwijking van de bovengenoemde verticale positie (hoogte) wordt bij een gemeenschappelijke,\n                                             geheel gesloten erfafscheiding met een massa van ten minste 10 kg/m2 en hoogte van ten minste 1,8 meter, gemeten op 0,5 meter boven deze erfafscheiding.\n                                             Het gemeten geluidsniveau wordt daarbij gecorrigeerd met -5 dB in de volgende gevallen:\n\n\u25cb als op het naastgelegen perceel voor een andere woonfunctie nergens een geluidsniveau\n                                                   optreedt groter dan 40 dB ter plaatse van het midden van te openen ramen of deuren\n                                                   van verblijfsgebieden van de andere woonfunctie; of\n\n\u25cb als op het naastgelegen perceel voor een andere woonfunctie nergens een geluidsniveau\n                                                   optreedt groter dan 40 dB ter plaatse van de mogelijke gevels of daken van de andere\n                                                   woonfunctie.\n\n2. \nDe installatie staat op een vloer van een buitenruimte, op een dak of hangt aan een\n                                                gevel\n\nDe plaats waar gemeten wordt op de perceelgrens heeft een verticale en een horizontale\n                                             positie die als volgt worden bepaald:\n\n\u2022 de verticale positie (hoogte) is 1,5 meter boven de onderkant van de installatie;\n                                                   en\n\n\u2022 de horizontale positie waar het hoogste invallende geluidsniveau optreedt.\n\nIn afwijking van de bovengenoemde verticale positie (hoogte) kan worden uitgegaan\n                                             van een verticale positie van 1,5 meter boven het maaiveld in de volgende gevallen:\n\n\u25cb als op het naastgelegen perceel voor een andere woonfunctie nergens een invallend\n                                                   geluidsniveau optreedt groter dan 40 dB ter plaatse van:\n\n\u2022 1,5 meter boven het maaiveld; en\n\n\u2022 het midden van te openen ramen of deuren van verblijfsgebieden van de andere woonfunctie;\n                                                         of\n\n\u25cb als op het naastgelegen perceel voor een andere woonfunctie nergens een invallend\n                                                   geluidsniveau optreedt groter dan 40 dB ter plaatse van:\n\n\u2022 1,5 meter boven het maaiveld; en\n\n\u2022 de mogelijke gevels of daken van de andere woonfunctie.\n\nf. \nPlaats waar gemeten wordt bij een te openen raam of deur (artikel 3.9, derde lid,\n                                          van het besluit).\n\nEr wordt gemeten bij het te openen raam of de deur van een aangrenzende woning op\n                                       hetzelfde perceel waar het hoogste geluidsniveau optreedt. Bij het raam of de deur\n                                       wordt daarbij op twee plaatsen gemeten op de verticale middellijn van het raam of\n                                       de deur: \u00e9\u00e9n op een hoogte van een kwart en \u00e9\u00e9n op een hoogte van driekwart van het\n                                       raam of de deur. Er wordt gemeten op een afstand van maximaal 2 cm van het raam of\n                                       de deur. De beide meetwaarden worden energetisch gemiddeld. De gemeten waarde wordt\n                                       gecorrigeerd met -5 db vanwege de reflectie tegen de achterliggende constructie. De\n                                       correctie geldt niet bij een raam of deur die grenst aan een buitenruimte.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBehorende bij artikel 5.17 van de Regeling Bouwbesluit 2012\n\nVERKLARING BIJ GEREEDMELDING\n\nKwaliteitsborger\n\nBedrijfsnaam .....................................\n\nNaam .....................................\n\nFunctie .....................................\n\nKvK-nummer .....................................\n\nAdres .....................................\n\nTelefoonnummer.....................................\n\nE-mailadres .....................................\n\nToegelaten instrument ...................... Reg. nr. Tlokb ......\n\nInitiatiefnemer / indiener bouwmelding\n\nNaam .....................................\n\nAdres .....................................\n\nKenmerk melding............................. d.d. .. / .. / ..\n\nLocatie Bouwactiviteit: ..........................\n\nAdres1 .....................................\n\n.....................................\n\nKadastrale aanduiding...................................\n\nCo\u00f6rdinaten bouwwerk(en)................................\n\nHierbij verklaart ondergetekende dat:\n\na. hij toestemming heeft van de instrumentaanbieder om het instrument toe te passen;\n\nb. hij de kwaliteitsborging heeft uitgevoerd volgens de in het instrument gestelde eisen;\n\nc. er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het resultaat van de bouwactiviteit\n                                       voldoet aan de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.\n\nAldus naar waarheid opgemaakt en ondertekend op ... / ... / .. te ...............\n\nNaam, functie en handtekening2 namens de kwaliteitsborger\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2024]\n\nBehorende bij artikel 5.18 van de Regeling Bouwbesluit 2012\n\nHet aanvraagformulier bevat ten minste onderstaande onderdelen:\n\nA. Aanvraaggegevens [in te vullen door Toelatingsorganisatie]\n\nRegistratienummer .........................\n\nInstrumentnaam .........................\n\nUw referentiecode .........................\n\nIngediend op .........................\n\nIngediende bijlagen .........................\n\nB. Aanvrager (instrumentaanbieder):\n\n1. \nBedrijf\n\nKvK-nummer .........................\n\nVestigingsnummer .........................\n\nStatutaire naam .........................\n\nHandelsnaam .........................\n\n2. \nContactpersoon\n\nGeslacht \u25a1 Man \u25a1 Vrouw\n\nVoorletters .........................\n\nVoorvoegsels .........................\n\nAchternaam .........................\n\nFunctie .........................\n\n3. \nVestigingsadres bedrijf\n\nPostcode .........................\n\nHuisnummer .........................\n\nHuisnummertoevoeging .........................\n\nHuisletter .........................\n\nStraatnaam .........................\n\nWoonplaats .........................\n\nAdres .........................\n\n4. \nCorrespondentieadres\n\nAdres .........................\n\n5. \nContactgegevens\n\nTelefoonnummer .........................\n\nE-mailadres .........................\n\nAdres berichtenbox .........................\n\nC. Instrument\n\n6. \nInstrument\n\nNaam instrument .........................\n\nInstrument is gebaseerd op een reeds toegelaten instrument?\n\n\u25a1 JA, registratienummer ............. \u25a1 NEE\n\nGevolgklasse \u25a1 GK1 \u25a1 GK2 \u25a1 GK3\n\nType bouwwerken .........................\n\nD. Toe te voegen bijlagen\n\nBeschrijving van het instrument voor kwaliteitsborging waarin ten minste de onderdelen\n                                 van paragraaf 1.9.3 van het Bouwbesluit 2012 aan bod komen.\n\nE. Nawoord en ondertekening\n\nHierbij verklaar ik dat ik de aanvraag naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat\n                                 er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.\n\nHandtekening aanvrager\n\nDatum .........................\n\nHandtekening ........................."}