Source: http://docplayer.pl/2288401-Dane-techniczne-topvex-centrale-nawiewno-wywiewne-z-odzyskiem-ciepla-z-wymiennikiem-krzyzowym-lub-obrotowym-www-systemair-pl.html
Timestamp: 2017-07-24 02:53:52
Legal References Found: art.71
 art.71
 art.71
 art.71
 art.71
 art.71
 ART. 36

Document Content:
Dane techniczne. Topvex Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym. - PDF
Dane techniczne. Topvex Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym.
Download "Dane techniczne. Topvex Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym. www.systemair.pl"
Wacława Przybylska
1 ane techniczne Topvex entrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym2 Topvex Topvex SR, TR, SX i TX to seria energooszczędnych central wentylacyjnych dla biur, sklepów, szkół, przedszkoli, mieszkań, domów itp. podobnych pomieszczeń. Jednostki są specjalnie zaprojektowane, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom dotyczącym zużycia energii. entrale Topvex charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii. by uprościć instalację i uruchomienie, jednostki są wstępnie skonfigurowane oraz wyposażone w system sterowania. Silniki wentylatorów komutowane elektronicznie Silniki z elektroniczną komutacją charakteryzują się większą sprawnością w szerokim zakresie prędkości obrotowych (wykres poniżej) w porównaniu z silnikami asynchronicznymi regulowanymi falownikami. Przyczynia się to do dobrych wyników w zakresie oszczędności energii. Ponadto Silniki charakteryzują się cichą pracą zarówno w zakresie małych jak i dużych prędkości obrotowych. Łatwy dostęp serwisowy W celu ułatwienia inspekcji oraz obsługi bieżącej, wentylatory nawiewny i wywiewny oraz wymiennik obrotowy lub krzyżowy są łatwo wysuwane. entrale Topvex SR07, 09 oraz 11 posiadają wymiennik umocowany na stałe. Wszystkie połączenia obwodów elektrycznych wykonane są przy użyciu wtyków pozwala to na łatwy dostęp do wszystkich elementów centrali m.in. wentylatorów wymienników. Maksymalnie proste! entrale Topvex to urządzenia fabrycznie zaprogramowane, skonfigurowane, przetestowane i gotowe do instalacji. Wystarczy podłączyć centralę Topvex do kanałów instalacji wentylacyjnej, wraz z opcjonalnymi akcesoriami (przepustnice, zawory 3-drogowe, siłowniki), doprowadzić zasilanie, ustawić godzinę i datę, dostosować kalendarz tygodniowy, temperaturę nawiewu, przepływ powietrza i urządzenie jest zainstalowane. Sprawność [%] Silniki Wysoka sprawność również przy niskich prędkościach obrotowych Prędkość obrotowa [obr./min.] 23 Łatwe podłączenie elektryczne i serwis Wszystkie podłączenia elektryczne są wykonywane w tej samej skrzynce elektrycznej z czytelnymi oznaczeniami. Informacje ogólne entrale Topvex są dostarczane na paletach i zabezpieczane folią. Wszystkie wewnętrzne połączenia elektryczne wykonane są fabrycznie. entrale Topvex są próbnie uruchamiane, a system sterowania posiada wstępne nastawy fabryczne. Zewnętrzne dodatkowe elementy systemu sterowania (takie jak np. czujniki powietrza zewnętrznego i nawiewanego, siłowniki przepustnic powietrza zewnętrznego i usuwanego, sterowanie chłodnicą powietrza) należy podłączyć do listwy zaciskowej w centrali. To samo dotyczy sterowania siłownika zaworu nagrzewnicy wodnej. Pomiary w entrum adawczo-rozwojowym Systemair entrale Topvex są testowane oraz przebadane w entrum adawczo- -Rozwojowym Systemair. Pomiary przepływowe przeprowadza się zgodnie z normą M Laboratoryjne metody wyznaczania charakterystyk wentylatorów. Pomiary akustyczne zaś Topvex TX06 L zgodnie z M Zasady wyznaczania charakterystyk akustycznych. Obudowa Obudowa central Topvex wykonana jest z dwóch arkuszy galwanizowanej blachy stalowej (powłoka lu-ynk Z185) o grubości 1,0 mm z 50 mm warstwą izolacyjną w postaci wełny mineralnej. W celu uniknięcia ostrych krawędzi narożniki aluminiowe oraz profile konstrukcyjne posiadają zaokrąglenia i ścięcia. Posiadają także stopy lub ramy montażowe pozwalające na podwyższenie centrali na wysokość około mm od powierzchni podłogi oraz duże drzwi inspekcyjne wyposażone w klamki z zamkami. Zawiasy drzwi są rozłączalne. Wyłącznik serwisowy jest w komplecie centrali. Panel sterujący jest połączony z centralą dostarczanym w komplecie z przewodem sterującym o długości 10 mb. Topvex TR09-15L Topvex SR04-06 L 34 i wilgotności powietrza usuwanego z pomieszczeń. Zawartość wilgoci w powietrzu usuwanym jest zależna od rodzaju oraz przeznaczenia obiektu. Zawartość wilgoci może być zmienna w cyklu dobowym w zależności od charakteru użytkowania danego obiektu (biura, mieszkania, pomieszczenia przemysłowe). Z tego względu intensywność funkcji odmrażania została sklasyfikowana od 1 do 5 w celu optymalizacji do różnych zastosowań. lementy składowe entrale Topvex wyposażone są w bezobsługowe wentylatory typu plug-fan napędzane bezpośrednio przez energooszczędne silniki komutowane elektronicznie (). Wentylatory zostały dobrane tak, by zapewnić optymalne parametry pracy pod względem wydajności przepływu, sprawności oraz natężenia hałasu. Silniki sterowane są za pomocą wbudowanego systemu sterowania centrali. W celu ułatwienia obsługi bieżącej i serwisu elektryczne przewody zasilające mogą być łatwo odłączone dzięki szybkorozłącznym wtyczkom. Obrotowy wymiennik ciepła Wymiennik obrotowy w centralach Topvex TR i SR jest niehigroskopijny. Napęd na rotor przenoszony jest za pośrednictwem przekładni pasowej od silnika. Pas wymiennika rotacyjnego posiada przekrój kołowy i charakteryzuje się dużą elastycznością a także dużym współczynnikiem tarcia. Zapasowy pas jest zamontowany na kole wymiennika obrotowego, wykonanego z taśmy aluminiowej. Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia wysoką sprawność temperaturową odzysku ciepła (do około 4 Topvex SX06 L 85 %) przy zachowaniu niskich oporów przepływu powietrza. Wymiennik obrotowy może być wysunięty do czyszczenia lub serwisu dzięki wtyczkom na przewodach zasilających. Krzyżowy wymiennik ciepła Wymiennik krzyżowy w centralach Topvex TX i SX jest wykonany z aluminium i jest niehigroskopijny. Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia wysoką sprawność temperaturową odzysku ciepła (do około 60 %) przy zachowaniu niskich oporów przepływu powietrza. Wymiennik krzyżowy można także łatwo wysunąć do czyszczenia lub serwisu. Przepustnice y-pass entrale z wymiennikami krzyżowymi Topvex TX i SX są wyposażone standardowo w układ przepustnic tzw. by-pass z bezstopniowym siłownikiem. Przepustnica by-pass na powietrzu nawiewanym jest używana w okresie letnim (brak potrzeby odzysku ciepła) oraz zimowym (odmrażanie wymiennika krzyżowego). unkcja odmrażania Topvex TX i SX Proces oblodzenia wymiennika krzyżowego zależy przede wszystkim od temperatury powietrza zewnętrznego oraz temperatury Nagrzewnica wodna Nagrzewnica wodna umieszczona jest za wentylatorem nawiewnym. Króćce podłączeniowe wody grzewczej znajdują się po stronie króćca powietrza nawiewanego. Nagrzewnica składa się ze stalowej ramy, w której umieszczone są rurki miedziane z aluminiowymi lamelami. Posiada ona także zawór odpowietrzający oraz czujnik przeciwzamrożeniowy. W przypadku wystąpienia ryzyka zamrożenia wody w nagrzewnicy, automatyka kontrolno- -sterująca poprzez siłownik otwiera maksymalnie zawór. Jeśli ryzyko zamrożenia nadal występuje, centrala zostaje zatrzymana, a przepustnica po stronie powietrza zewnętrznego (dodatkowe akcesorium) zostaje zamknięta. Gdy temperatura wody na powrocie z nagrzewnicy przekroczy 7 º oraz nastąpi potwierdzenie alarmu nastąpi restart centrali. ostępne rodzaje Nagrzewnic wodnych: Standardowa moc HWL (wszystkie centrale Topvex). Podwyższona moc HWH (centrale Topvex TR/TX/SR/SX 03-06). Nagrzewnica elektryczna Umieszczona jest za wentylatorem nawiewnym. Nagrzewnica wykonana jest z elementów grzewczych w rurkach ze stali nierdzewnej. Posiada podwójne zabezpieczenie termiczne: jedno resetowane automatycznie, drugie ręcznie. W przypadku wyłączenia centrali lub zadziałania zabezpieczenia termicznego (resetowanego automatycznie lub ręcznie) zasilanie nagrzewnicy jest odłączone, a wentylatory pracują jeszcze przez 3 minuty w celu wychłodzenia nagrzewnicy. Po wychłodzeniu nagrzewnicy centrala zostanie ponownie uruchomiona w przypadku resetu zabezpieczenia termicznego i potwierdzenia alarmu5 iltry entrale Topvex wyposażone są standardowo w filtry kieszeniowe. Obydwa filtry są umieszczone przed wymiennikami do odzysku ciepła w celu utrzymania go w czystości. iltry są montowane w prowadnicach ułatwiających wsuwanie i wyjmowanie ich do kontroli lub wymiany. Prowadnice posiadają sprężyny oraz taśmy uszczelniające w celu zapewnienia odpowiedniej szczelności wokół ramki filtra. Standardowo w centralach Topvex jest zastosowany filtr klasy 7 na nawiewie oraz 5 na wywiewie. Monitoring filtrów odbywa się poprzez wbudowany zegar (standardowy sterownik) lub poprzez wbudowany presostat (zaawansowany sterownik). Króćce kanałowe Króćce o przekroju kołowym wyposażone są w uszczelkę gumową na obwodzie, króćce o przekroju prostokątnym wyposażone są w kołnierze. Topvex TR03 TR04 TR06 TR09 TR12 TR15 SR03 SR04 SR06 SR07 SR09 SR11 TX03 TX04 TX06 SX03 SX04 SX06 Króćce prostokątne 250x x x x x x x x x x x x300 Króćce okrągłe ø250 ø315 ø315 ø250 ø315 ø Opcje wymienników do odzysku ciepła / króćce podłączeniowe TR 03, 04, 06, 09, 12, 15 SR 03, 04, 06, 07, 09, 11 TX 03, 04, 06 SX 03, 04, 06 56 Przegląd Podłączenia i wymienniki do odzysku ciepła Kolor niebieski = Podłączenie od góry (T) Kolor zielony = Podłączenie boczne (S) = wymiennik obrotowy (R) = wymiennik krzyżowy (X) Wymiary gabarytowe Podłączenia górne Szerokość Wysokość Głębokość ługość modułu centrale dzielone TR TR TR TR /2= 895 TR /2= 965 TR /2= 965 TX TX TX Side onnection Szerokość Wysokość Głębokość ługość modułu centrale dzielone SR SR SR SR /2-29= 890 SR /2-29= 890 SR /2-29= 890 SX SX SX Nomogramy do wstępnego doboru Minimalny/maksymalny przepływ powietrza TX 03 TR 03 TX 04 TX 06 TR 04 TR 06 TR 09 TR 12 TR 15 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 m 3 /s m 3 /h SX 03 SR 03 SX 04 SX 06 SR 04 SR 06 SR 07 SR 09 SR 11 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 m 3 /s m 3 /h 67 Sterowanie Wyświetlacz Podświetlany wyświetlacz panelu SP zawiera 4 linijki tekstu po 20 znaków. Menu dostępne jest w 20 językach. Poruszanie się po menu oraz wybór opcji/zmianę parametrów umożliwiają przyciski kursorów oraz wyboru. Osobny przycisk obsługuje menu alarmów. iody L larm w systemie sygnalizowany jest miganiem diody L oznaczonej symbolem dzwoneczka. Miganie diody L z ołówkiem pokazuje, że na aktualnie wyświetlanym ekranie znajduje się nastawa sterująca praca centrali (np. zadana temperatura), którą można zmienić. Klawisze Za pomocą klawiszy można wyszukać i zmienić wszystkie (dostępne dla użytkownika) parametry sterowania centrali. Zmiana parametrów odbywa się przez wybór z listy dostępnych opcji. wa rodzaje sterowników: Standardowy 17S Zaawansowany 28S W centralkach TOPVX stosowane są dwa rodzaje sterowników zależnie od ich wielkości. Poniżej podajemy rodzaj sterownika zależnie od typu centrali. 17S TR03-06 TX03-06 SR03-06 SX TR09-15 SR07-11 Oba typy sterowników bazują na tych samych rozwiązaniach. Wspólna jest filozofia budowy menu, sposób obsługi menu itd. Różnice polegają na uproszczeniach wykonanych w oprogramowaniu systemu 17S w stosunku do 28S. Sterowniki 17S stosowane są wyłącznie w małych centralach, o maksymalnym wydatku do około 2,500 m³/h. Większe centrale są sterowane przy pomocy sytemu 28S. SP control panel Szerokość = 115 mm Wysokość = 94 mm Głębokość = 26 mm Montaż natynkowy. Poniższa tabela podaje główne specyfikuje cechy układów sterowania central z obydwoma sterownikami. Główne różnice między układami: Standard 17S, 19S oraz Zaawansowany 28S Możliwość konfiguracji oraz testowania sterownika przy pomocy programu narzędziowego Standard: 17S, 19S Nie Zaawansowany: 28S Tak, program -Tool firmy Regin Sterowanie temperaturą nawiewu 3 programy sterowania 6 programów sterowania Sterowanie pracą centrali Tygodniowy program pracy Tygodniowy program pracy + dni świąteczne + dodatkowe programy czasowe dla Użytkownika Sterowanie wentylatorami 3 biegi, stałe obroty wentylatorów nastawiane w zakresie % wubiegowe wentylatory z ciągłą regulacją obrotów w systemie V albo VV. Sterowanie odzyskiem ciepła 17S: Załącz/wyłącz 19S: płynne, 0-100% Płynne, 0-100% Pomocnicze programy Zdalne uruchomienie na określony czas pracy przy pomocy zewnętrznego wyłącznika ze stykiem bezpotencjałowym. Wiele pomocniczych programów: free-cooling, grzanie/chłodzenie aktywne z recyrkulacją lub bez, nawilżanie/osuszanie powietrza, zdalny start/stop za pomocą wyłącznika ze stykiem bezpotencjałowym Obsługa chłodnicy Na wodę lodową hłodnica freonowa albo na wodę lodową Sterowanie pompami Nie Tak nagrzewnicy i chłodnicy Kontrola stanu filtrów Kontrola czasu eksploatacji Kontrola zanieczyszczenia presostatem 78 Opis cech funkcjonalnych układów sterowania w centralach typu: Legenada: S = Nastawa standardowa sterownika P = Nastawa opcjonalna dostępna w menu sterownika = lternatywa wybrać właściwe przy zamówieniu O = Opcja wymaga dodatkowych akcesoriów za osobną opłatą. Typy central: SR3, 04, 06 TR03, 04, 06 SX3, 04, 06 TX03, 04, 06 * : po dołączeniu zewnętrznego konwertera sygnału chłodzenia (0-10V/on-off) np. Systemair typ: S2/ (akcesoria) ** : przy wykorzystaniu funkcji xtended runnig i podłączeniu zewnętrznego czujnika/detektora stężenia O2 (akcesoria) P***: po dołączeniu zewnętrznego przetwornika stężenia O2 (akcesoria) P****: po dodaniu w systemie kanałów odpowiedniej przepustnicy recyrkulacyjnej z siłownikiem on-off. SR07, 09, 11 TR 09, 12, 15 Sterownik: System: 17S Sysytem: 19S System: 28S Panel sterowania Zewnętrzny, typ: SP z przewodem o długości 10 mb. S S S Router o zarządzania maksymalnie 6 centralami z odległości do 1000mb O O O Obsługa z P Pogram narzędziowy do diagnostyki i set-up: -Tool O Regulacja temperatury Utrzymywanie stałej temp. wywiewu P P S Utrzymywanie stałej temp. nawiewu S S P Utrzymywanie temperatury nawiewu z kompensacją od temp. zewnętrznej P P P Utrzymywanie stałej temp. wnętrza P Utrzymywanie stałej temp. wnętrza albo wywiewu przełączane na utrzymywanie zadanej temp. nawiewu kompensowanej P od temp. zewnętrznej Program pracy Tygodniowy harmonogram z dwoma programami pracy dla każdego dnia S S S Regulacja wydatku powietrza Płynna regulacja każdego wentylatora indywidualnie S S P Stały wydatek z kompensacją oporów, V S Stały spręż dyspozycyjny z kompensacją oporów, VV P Kompensacja wydatku od temperatury zewnętrznej S Odzysk ciepła Wymiennik płytowy z przepływem krzyżowym S Przepustnica by-pass, sterowanie 0-100% S Wymiennik rotacyjny, sterowanie on-off S Wymiennik rotacyjny, sterowanie 0-100% - S Nagrzewnica Wodna lektryczna hodnica Sterowanie zewnętrzną chłodnicą 0-10V P P P Sterowanie zewnętrzną chłodnicą freonową X * * P ree-cooling Schładzanie kubatury budynku wymuszoną wentylacją w nocy P Odzysk chłodu P P P Kontrola O2 Regulowanie wydatku powietrza od stężenia O2 w pomieszczeniu albo wywiewie ** * P*** Recyrkulacja Grzanie/chłodzenie pomieszczeń przy 100% recyrkulacji powietrza P**** Pompy Sterowanie pompa cyrkulacyjną nagrzewnicy P Sterowanie pompą chodnicy/chillerem P xtended running unkcja czasowego uruchamiania pracy centrali na określony odcinek czasu po jednorazowym zwarciu zewnętrznego włącznika S S S Program pracy Tygodniowy harmonogram z 2 programami pracy dla każdego dnia tygodnia S S S larm Wyjście sygnalizacyjne alarmu (zbiorczego) S S S iltry powietrza Kontrola czasu eksploatacji filtrów S S Kontrola spadku ciśnienia powietrza S Komunikacja ze sterownikiem MOus, XOline (RS 485) S S S LON (LONWorks), XOline (TP/IP) O O O 89 Notes 910 Topvex TR Topvex TX TX06 TR09-15 TX03-04 TR06 TR03-04 Oznaczenia: T Kanały powietrzne doprowadzone górą R Wbudowany rotacyjny wymiennik odzysku ciepła X Wbudowany płytowy (krzyżowy) wymiennik odzysku ciepła entrale Topvex TR/TX są gotowymi do pracy, fabrycznie uruchomionymi urządzeniami do wentylacji mechanicznej w biurach, sklepach, urzędach, apartamentach, salach lekcyjnych itp. obiektach. Zwarta konstrukcja central, niewielkie gabaryty oraz umieszczenie doprowadzeń kanałów w górnej ścianie obudowy ogranicza do minimum ilość miejsca niezbędnego do wykonania instalacji. We wszystkich centralach Topvex używane są nowoczesne silniki (elektronicznie komutowane, inna nazwa: bezszczotkowe ), najsprawniejsze z obecnie stosowanych do napędu wentylatorów. harakteryzują się one najszerszym zakresem regulacji obrotów, cichą pracą oraz bardzo wysoką sprawnością w całym zakresie pracy. zięki temu TOPVX-y mają korzystny współczynnik SP pozwalający zapewnić niski poziom stałych kosztów wentylacji (zużycie energii na napęd wentylatorów). entralki Topvex TR są wyposażone w rotacyjny wymiennik odzysku ciepła o maksymalnej sprawności temperaturowej do 85%. Montaż centrali ułatwia brak odprowadzenia skroplin. entralki Topvex TX są wyposażone w płytowy (krzyżowy) wymiennik odzysku ciepła. Sprawność odzysku jest niższa, ale szczelność budowy pozwala na dokładną separację powietrza świeżego od wywiewanego. entrala ma wbudowany skuteczny układ ochrony wymiennika przed oszronieniem i wymaga podłączenia odprowadzenia kondensatu. entrale Topvex TR/TX mają wbudowane funkcje oszczędzania energii jak: tygodniowy program pracy, odzysk ciepła jak i chłodu z powietrza wywiewanego, możliwość sterowania intensywnością wentylacji zależnie od potrzeb: stężenie O2, wilgotność itp, możliwość dokładnego dopasowania wydajności wentylacji do projektowych potrzeb (płynne sterowanie obrotami silników). 1011 Układ elementów w centralach Topvex TR/TX TOPVX TR03-06 (L/HW) TOPVX TR09-15 H O OS O H SS WV WV SS TS OS GS PS WV WV PS HS T OT OT T G U U R H TS H PT S S RM RG PTS RM U Sterownik centrali S Wentylator nawiewny Wentylator wywiewny SS zujnik temp. nawiewu TS zujnik temp. wyciągu OS zujnik temp. zewnętrznej LH Nagrzewnica elektryczna (alternatywa) T Termostat bezpieczeństwa (reset manualny) OT Termostat ograniczający (reset samoczynny) WH Nagrzewnica wodna (alternatywa) PS zujnik przeciwzamrożeniowy WV Siłownik zaworu nagrzewnicy (akcesoria) WV Zawór nagrzewnicy (akcesoria) H Rotacyjny wymiennik odzysku ciepła RM Napęd rotora wymiennika RG zujnik obrotów rotora O Przepustnica powietrza świeżego (akcesoria) H Przepustnica powietrza wywiewanego (akcesoria) U Sterownik centrali S Wentylator nawiewny PTS Przetwornik ciśnienia, wentylator nawiew Wentylator wywiewny PT Przetwornik ciśnienia, wentylator wywiew SS zujnik temp. nawiewu TS zujnik temp. wyciągu OS zujnik temp. zewnętrznej HS zujnik temp. wywiewu GS Presostat filtra nawiewu G Presostat filtra wywiewu LH Nagrzewnica elektryczna (alternatywa) T Termostat bezpieczeństwa (reset manualny) OT Termostat ograniczający (reset samoczynny) WH Nagrzewnica wodna (alternatywa) PS zujnik przeciwzamrożeniowy WV Siłownik zaworu nagrzewnicy (akcesoria) WV Zawór nagrzewnicy (akcesoria) H Rotacyjny wymiennik odzysku ciepła R Sterownik napędu rotora RM Napęd rotora wymiennika O Przepustnica powietrza świeżego (akcesoria) H Przepustnica powietrza wywiewanego (akcesoria) TOPVX TX03-06 (L/HW) U Sterownik centrali Wentylator wywiewny S Wentylator nawiewny SS zujnik temp. nawiewu OS zujnik temp. zewnętrznej TS zujnik temp. wyciągu LH Nagrzewnica elektryczna (alternatywa) T Termostat bezpieczeństwa (reset manualny) OT Termostat ograniczający (reset samoczynny) WH Nagrzewnica wodna (alternatywa) PS zujnik przeciwzamrożeniowy WV Siłownik zaworu nagrzewnicy (akcesoria) WV Zawór nagrzewnicy (akcesoria) H Krzyżowy wymiennik odzysku ciepła Siłownik przepustnicy by-pass O Przepustnica powietrza świeżego (akcesoria) H Przepustnica powietrza wywiewanego (akcesoria) 1112 harakterystyka TR03 SP 3,0 SP 2,5 SP 2,0 SP 1,5 10V η 8V V V V V V V V V V V Otoczenie SP = Moc właściwa wentylatora (kw/m 3 /s) Współczynnik SP odnosi się do całej jednostki. Sprawność temperaturowa Stosunek wydatków powietrza 1:1 przy wilgotności względnej 50%. ane akustyczne ane akustyczne zamieszczone w tabelach odzwierciedlają moc akustyczną L wa, nie powinny być kojarzone z poziomem ciśnienia akustycznego L pa 10V V V V V V13 harakterystyka TR04 SP 3,0 SP 2,5 SP 2,0 SP 1,5 10V V η 6V V V V V V V V Otoczenie SP = Moc właściwa wentylatora (kw/m 3 /s) Współczynnik SP odnosi się do całej jednostki. Sprawność temperaturowa Stosunek wydatków powietrza 1:1 przy wilgotności względnej 50%. ane akustyczne ane akustyczne zamieszczone w tabelach odzwierciedlają moc akustyczną L wa, nie powinny być kojarzone z poziomem ciśnienia akustycznego L pa 10V V V V V14 harakterystyka TR06 SP 2,5 SP 2,0 SP 1,5 Moc akustyczna (Lw), d()- zęstotliwości środkowe pasma, Hz 10V η 7,5V ,5V V V V V ,5V ,5V V V V Otoczenie SP = Moc właściwa wentylatora (kw/m 3 /s) Współczynnik SP odnosi się do całej jednostki. Sprawność temperaturowa Stosunek wydatków powietrza 1:1 przy wilgotności względnej 50%. ane akustyczne ane akustyczne zamieszczone w tabelach odzwierciedlają moc akustyczną L wa, nie powinny być kojarzone z poziomem ciśnienia akustycznego L pa 10V ,5V ,5V V V V15 harakterystyka TR09 SP 3,0 SP 2,5 SP 2,0 SP 1,5 10V η 10V V V V V V V V V V V Otoczenie SP = Moc właściwa wentylatora (kw/m 3 /s) Współczynnik SP odnosi się do całej jednostki. Sprawność temperaturowa Stosunek wydatków powietrza 1:1 przy wilgotności względnej 50%. ane akustyczne ane akustyczne zamieszczone w tabelach odzwierciedlają moc akustyczną L wa, nie powinny być kojarzone z poziomem ciśnienia akustycznego L pa 10V V V V V V16 harakterystyka TR12 SP 2,5 SP 1,5 SP 2,0 10V η 10V V V V V V V V ,5V V V Otoczenie SP = Moc właściwa wentylatora (kw/m 3 /s) Współczynnik SP odnosi się do całej jednostki. Sprawność temperaturowa Stosunek wydatków powietrza 1:1 przy wilgotności względnej 50%. ane akustyczne ane akustyczne zamieszczone w tabelach odzwierciedlają moc akustyczną L wa, nie powinny być kojarzone z poziomem ciśnienia akustycznego L pa 10V V V V V V17 harakterystyka TR15 SP 2,5 SP 1,5 SP 2, = 230V 3-fase units = 230V 3-fase units 10V η 8V V V V V V V V V V V Otoczenie SP = Moc właściwa wentylatora (kw/m 3 /s) Współczynnik SP odnosi się do całej jednostki. Sprawność temperaturowa Stosunek wydatków powietrza 1:1 przy wilgotności względnej 50%. ane akustyczne ane akustyczne zamieszczone w tabelach odzwierciedlają moc akustyczną L wa, nie powinny być kojarzone z poziomem ciśnienia akustycznego L pa 10V V V V V V18 Nagrzewnica wodna w centralach TR ane w tabeli odnoszą się do warunków: temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczeń - 21o, Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 70%. W praktyce Sprawność temperaturowa odzysku ciepła oraz temperatura wywiewu może być wyższa niż wartości przyjęte do kalkulacji, co może dać wyższą temperaturę nawiewu niż pokazywaną w poniższych tabelach. Topvex TR03 HWL Topvex TR04 HWL Topvex TR06 HWL Parametry wody 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70 Przepływ powietrza m 3 /h la temperatury zewnętrznej 0 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw la temperatury zewnętrznej -10 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw la temperatury zewnętrznej -20 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw la temperatury zewnętrznej -30 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa , Moc grzewcza kw la temperatury zewnętrznej -40 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw Topvex TR03 HWH Topvex TR04 HWH Topvex TR06 HWH Parametry wody 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40 60/30 60/30 60/40 60/40 Przepływ powietrza m 3 /h la temperatury zewnętrznej 0 Temp. nawiewu ,63 27,69 36,97 32, Przepływ wody l/s 0, Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw la temperatury zewnętrznej -10 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw la temperatury zewnętrznej -20 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw la temperatury zewnętrznej -30 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw la temperatury zewnętrznej -40 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw19 Nagrzewnica wodna w centralach TR Topvex TR09 HWL Topvex TR12 HWL Topvex TR15 HWL Parametry wody 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70 60/40 70/50 80/60 90/70 Przepływ powietrza m 3 /h la temperatury zewnętrznej 0 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw la temperatury zewnętrznej -10 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw la temperatury zewnętrznej -20 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw la temperatury zewnętrznej -30 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw la temperatury zewnętrznej -40 Temp. nawiewu Przepływ wody l/s Spadek ciśnienia wody kpa Moc grzewcza kw Topvex TR03 Topvex TR04 Topvex TR06 Moc grzewcza, kw Przepł. pow., m 3 /h Temp. nawiewu Temp. nawiewu Temp. nawiewu 0 > > >30 > > >30 > > > >30 22 Temp. na zew. Temp. na zew. Nagrzewnica wodna w centralach TR Temp. na zew. Topvex TR09 Topvex TR09 Moc grzewcza, kw Przepł. pow., m 3 /h Temp. nawiewu Temp. nawiewu Temp. na zew. Temp. na zew. Topvex TR12 Topvex TR12 Topvex TR15 Moc grzewcza kw Przepł. pow., m 3 /h Temp. nawiewu Temp. nawiewu air temp Temp. na zew. Temp. na zew. Temp. na zew. 1920 Wymiary TR 43 TR G TR TR øl 15R (½") H I J K øl N TR R (½") Pokazać jeszcze
Dane techniczne. Topvex Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym. www.systemair.pl
ane techniczne Topvex entrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym www.systemair.pl Topvex Topvex SR, TR, SX i TX to seria energooszczędnych central wentylacyjnych Bardziej szczegółowo SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie
centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i Bardziej szczegółowo MPA-W z nagrzewnicą wodną
z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica Bardziej szczegółowo RGS REKUPERATORY CENTRALE KLIMATYZACYJNE OPIS KONSTRUKCJI OZNACZENIE URZĄDZENIA. www.juwent.com.pl
RGS REKUPERATORY OPIS KONSTRUKCJI OBUDOWA Konstrukcja obudowy oparta na szkielecie z profilu aluminiowego. Panele warstwowe wypełnione wełną mineralną grubości 25 mm. Od strony wewnętrznej blacha ocynkowana, Bardziej szczegółowo VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC
VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach Bardziej szczegółowo RLI CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA. centrale z odzyskiem ciepła. dane podstawowe. wentylatory. Akcesoria
centrale z odzyskiem ciepła CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA budowa i konstrukcja EC CONSTANT flow Obudowa central wykonana jest w całości z podwójnej warstwy blachy stalowej grubości Bardziej szczegółowo Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H
30 OTD Centrale wentylacyjne nawiewne Centrale wentylacyjne nawiewne obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, izolowana wełną mineralną gr. 30 mm standardowo wyposażone w nagrzewnicę elektryczną Bardziej szczegółowo /8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) źródło:
17-01-2017 1/8 RIS 1500 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) 17-01-2017 2/8 RIS 1500 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki Bardziej szczegółowo Dane techniczne. 200m3/h - 120 Pa
Do podanych cen netto należy dodać podatek VT 23% mini 250 300 duo 300 400 E duo 400 E G 400 E duo 600 duo 600 E 650 650 E Układ przeciwzamrożeniowy Dodatkowe filtry powietrza Układ przeciwzamrożeniowy Bardziej szczegółowo Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła
2013 Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Oferta ważna od 10.03.2013 Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego. Podane ceny mają charakter orientacyjny. Dostępne sterowanie Bardziej szczegółowo EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja
EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza Bardziej szczegółowo KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła
KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana Bardziej szczegółowo 7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej
FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara Bardziej szczegółowo Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE
Neovent NIE Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE to wysokiej jakości, bogato wyposażone nawiewne centrale wentylacyjne. Dzięki zastosowaniu wentylatora z silnikiem EC zapewniają niskie zużycie energii Bardziej szczegółowo VPA-E z nagrzewnicą elektryczną
z nagrzewnicą elektryczną Centrala nawiewna VPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 200 do 1500 m/h Obudowa Bardziej szczegółowo CENNIK / INDEX. Mod. Typy centrali Strona. Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja pozioma lub pionowa
CENNIK / INDEX Mod. Typy centrali Strona HESTOR DELUXE Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja uniwersalna : leżąca i podwieszana. Multifunkcjonalne sterowanie zintegrowanez Bardziej szczegółowo /8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) źródło:
26-01-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) 26-01-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki Bardziej szczegółowo Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony Bardziej szczegółowo Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT
Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT S P I S T R E Ś C I Przeznaczenie i opis Cechy charakterystyczne Zestawienie produkowanych central Dopuszczalne warunki eksploatacji Warunki montażu i wymagana przestrzeń Bardziej szczegółowo Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.
KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej) Bardziej szczegółowo KATALOG TECHNICZNY BARBOR
KATALOG TECHNICZNY BARBOR AMBER 1 Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM Centrala nawiewno-wywiewna AMBER 1 stanowi główny element systemu wentylacji mechanicznej. Jej zadaniem jest zapewnienie ciągłego dopływu świeżego Bardziej szczegółowo /8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)
19-02-2017 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 19-02-2017 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO Bardziej szczegółowo Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła
2015 Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Oferta ważna od 20.09.2015 ennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego. Podane ceny mają charakter orientacyjny. o podanych cen Bardziej szczegółowo VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC
VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi Bardziej szczegółowo PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18
MOSiR MIELEC PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, okablowane. Układ sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie Bardziej szczegółowo ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne
Strona 28-5-2 Dane techniczne Obiekt Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach Pomiar poziomu Bardziej szczegółowo KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła
4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone Bardziej szczegółowo Cennik Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny
Cennik 2010 Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a 47300 Krapkowice tel. 77 4404496, 77 5558228 Typ 1. mini Bardziej szczegółowo 28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)
28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 2/8 RIS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO Bardziej szczegółowo Nagrzewnica elektryczna LEO EL
Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL Bardziej szczegółowo 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)
17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS Bardziej szczegółowo Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny
Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny Typ 1. mini 250 300 300 duo 400 400 duo 400 G Konfiguracja Układ przeciwzamrożeniowy Regulator obrotów Bardziej szczegółowo KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła
KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów Bardziej szczegółowo /9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H)
8-01-2017 1/9 RIS 2500 EC Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 2/9 RIS 2500 EC Opis Centrale wentylacyjne RIS EC wyposażone są w krzyżowy wymiennik Bardziej szczegółowo Nowoczesne systemy wentylacji
Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna Bardziej szczegółowo Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR
Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja Bardziej szczegółowo Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami.
VUT EH EC Wyświetlacz LCD Wyświetlacz SAS908 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji Bardziej szczegółowo D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD Bardziej szczegółowo URPX. Centrale rekuperacyjne o bardzo wysokiej sprawności 90% 3 rozmiary o wydajnościach od 1350 do 5500 m3/h
URPX Centrale rekuperacyjne o bardzo wysokiej sprawności 90% 3 rozmiary o wydajnościach od 1350 do 5500 m3/h Centrale rekuperacyjne URPX są zaprojektowane tak by wymusić recyrkulację powietrza I zapewnić Bardziej szczegółowo Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)
Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń Bardziej szczegółowo 23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H)
23-01-2015 1/8 RIRS 1200 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 2/8 RIRS 1200 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy Bardziej szczegółowo /8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V)
4-02-2017 1/8 RIRS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 2/8 RIRS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny Bardziej szczegółowo /8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V)
7-11-2016 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone Bardziej szczegółowo /8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)
19-03-2016 1/8 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w Bardziej szczegółowo /8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) źródło:
2-02-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) 2-02-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki Bardziej szczegółowo RK-200-UP-2.2 RK-350-UP-2.2 RK-500-UP-2.2 RK-700-UP-2.2
Opcje Wyposażenie centrali entrale z odzyskiem ciepła Wykres sprężu Wykres sprawności Spręż dyspozycyjny [Pa] Sprawność odzysku ciepła [%] 6 85 5 8 4 75 3 2 7 1 65 2 4 6 8 6 2 4 6 8 1 RK-2-UP-2.2 RK-35-UP-2.2 Bardziej szczegółowo Steruj za pomocą dotyku. Współpraca z chłodnicą. Nagrzewnica wstępna. Wybór czerpni. Wyposażenie centrali. Opcje. Centrale z odzyskiem ciepła
Opcje Wyposażenie centrali entrale z odzyskiem ciepła Wykres sprężu Wykres sprawności Spręż dyspozycyjny [Pa] Sprawność odzysku ciepła [%] 6 85 5 8 4 3 2 7 1 65 2 4 6 8 6 2 4 6 8 1 RK-2-KP-2.2 RK-35-KP-2.2 Bardziej szczegółowo AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA
AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity Bardziej szczegółowo /8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) źródło:
19-01-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) 19-01-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki Bardziej szczegółowo /8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)
15-05-2014 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w Bardziej szczegółowo Seria VUT WH EC. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).
VUT EH EC A8 A13 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 90%. Nawiewno-wywiewna Bardziej szczegółowo Rysunek z wymiarami. Szpital Wrocław - Hematologia Centrala1 150/ /3500 m³/h. Projekt Centrala. Razem dla centrali Szerokość Wysokość Długość
Razem dla centrali Szerokość Wysokość Długość Waga Flexomix Nawiew 1120 Wywiew 1120 Nawiew 930 Wywiew 930 mm Nawiew 4025 Wywiew 1720 Nawiew 552 Wywiew 289 kg Rysunek z wymiarami 150/150 4500/3500 m³/h Bardziej szczegółowo PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA
PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów, Bardziej szczegółowo /8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)
31-10-2016 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 31-10-2016 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w Bardziej szczegółowo /8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)
7-11-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone Bardziej szczegółowo CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA
CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov Bardziej szczegółowo /8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)
17-03-2016 1/8 RIS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 2/8 RIS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO Bardziej szczegółowo Ekozeﬁ r / strona: 1
Ekozefir / strona: 1 Oznaczenie central Nominalna wydajność centrali w m 3 /h KP SP UP EK - pozycja pracy klasyczna (stojąca lub naścienna, króćce po bokach centrali, jeden nad drugim), - pozycja pracy Bardziej szczegółowo Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni
Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni CF Pool Basic Wydatek powietrza: 1 800 40 000 m 3 /h Podstawowe cechy: Funkcje wentylacji, osuszania i ogrzewania Bardziej szczegółowo KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła
KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Bardziej szczegółowo Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013
Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika Bardziej szczegółowo Urządzenie do odzysku ciepła w wersji plug and play
AIRSTRAM Urządzenie do odzysku ciepła w wersji plug and play oraz większą wagę przywiązuje się do jakości powietrza jakim oddychamy wewnątrz budynków. Nierzadko, jedyną metodą sprostania tym wymaganiom Bardziej szczegółowo OnyX. Classic Dream Sky
OnyX Classic Dream Sky 2 OnyX Classic OnyX Classic Centrala OnyX Classic jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia ona ciągły dopływ Bardziej szczegółowo Domekt P. Centrale wentylacyjne z krzyżowym wymiennikiem ciepła. Zakres wydajności: od 60 do 1000 m³/h. Krzyżowe wymienniki ciepła
OMEKT omekt P entrale wentylacyjne z krzyżowym wymiennikiem ciepła. Zakres wydajności: od 6 do 1 m³/h. Standardowe rozmiary central omekt P,3,6,8,11,14,17,19,22,25,28 9 V, H 7 V, H 4 V 4 V, H 3 V 1 2 3 Bardziej szczegółowo BL6L. układ poziomy, leżący. opis. automatyka. CENTRALE WENTYLACYJNE BL to kompaktowe urządzenia
BL6L układ poziomy, leżący CENTRALE WENTYLACYJNE BL to kompaktowe urządzenia produkowane w wersji stojącej, leżącej lub podwieszanej. Przeznaczone są do wentylacji wszystkich pomieszczeń wolnych od gazów Bardziej szczegółowo Verso CF Centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła. Zakres wydajności: od 260 do 3500 m³/h. Zalety central serii Verso CF
VERSO 7 (Standard) Verso F 1 3 entrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła. Zakres wydajności: od 26 do 3 m³/h. Standardowe rozmiary central Verso F,6,8,11,14,17,19,28,55,83 1,11 3 U 2 U Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi panelu AirS
THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne Bardziej szczegółowo CENTRALE WENTYLACYJNE
CNTRAL NTYLACYJN www.salda.centrumklima.pl 2014 ver A 150 200 260 400 DAN TCHNICZN central 150 P KO 200 V 200 V 260 V 260 V 400V 400 V 400 V 400 V 400 H 400 H 400 P 400 P 400 P 400 P Typ obudowy Podwieszana Bardziej szczegółowo Nagrzewnice elektrycze kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO
Nagrzewnice elektrycze kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO Wstęp Rys. 1 Nagrzewnice elektryczne kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO Przy projektowaniu systemu ogrzewania pomieszczeń pierwszym, głównym dylematem jest Bardziej szczegółowo Cennik central wentylacyjnych dla...
Cennik central wentylacyjnych dla... Domu Hotelu Restauracji Biura Przemysłu Cennik obowiązuje od 15 maja 2015 r Nawiewno - wywiewne z wymiennikiem ciepła Nawiewne Wywiewne Rekuperatory w obudowie Co i Bardziej szczegółowo /8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V)
4-06-2014 1/8 RIS 200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-06-2014 2/8 RIS 200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone Bardziej szczegółowo Instrukcja techniczna [ pl ]
Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1. Bardziej szczegółowo Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe
Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna wentylatorowe 3 i belki chłodzące wentylatorowe przysufitowopodłogowe przysufitowo- SYSCOIL podłogowe SYSCOIL kanałowe kanałowe SYSDUCT SYSDUCT kanałowe o kanałowe Bardziej szczegółowo ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR
Centrala MISTRAL BSR to nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z wysokoefektywnym wymiennikiem ciepła przeznaczone do wentylacji i osuszania niewielkich hal krytych przydomowych basenów kąpielowych Bardziej szczegółowo SAVE centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Zapewniają wysoką jakość powietrza oraz oszczędność energii.
Wentylatory I Centrale wentylacyjne I Wentylacja Pożarowa I Dystrybucja powietrza I Klimatyzacja I Kurtyny i aparaty grzewczo-wentylacyjne SAVE centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Zapewniają wysoką Bardziej szczegółowo Topvex FR03-11 Centrale wentylacyjne podwieszane nawiewno-wywiewne z dwoma wymiennikami obrotowymi. Przepływ powietrza m3/h.
Topvex R03-11 Topvex R03-11 entrale wentylacyjne podwieszane nawiewno-wywiewne z dwoma wymiennikami obrotowymi. Przepływ powietrza 500-6000 m 3 /h. www.systemair.pl entrale podwieszane Topvex R03-11 to Bardziej szczegółowo Seria VUT PW EC. VUT PW EC model z nagrzewnicą wodną, z wentylatorami stałoprądowymi EC.
CENTRALE NAWIEWNOWYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Seria Seria Wyświetlacz SAS908 Wyświetlacz SAS908 Podwieszana nawiewnowywiewna centrala wentylacyjna o wydajności do 4000 m 3 /h w izolowanej obudowie z nagrzewnicą Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40
EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w Bardziej szczegółowo AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa
AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR Bardziej szczegółowo /6 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V)
13-11-2014 1/6 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 13-11-2014 2/6 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w Bardziej szczegółowo Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia
Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX Bardziej szczegółowo NOWA KOMORA MIESZANIA
www.flowair.com NOWA KOMORA MIESZANIA POZNAJ NOWE LEO KM LEO KM przystosowane jest do współpracy z nagrzewnicami powietrza LEO FB 25 / 45 / 65. Adapter jest elementem łączącym nagrzewnicę LEO FB z pozostałymi Bardziej szczegółowo ELQA-2010.05.01. Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA. www.swegon.pl. www.swegon.pl 1
Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA 2010 www.swegon.pl www.swegon.pl 1 Opis ogólny ELQA to kompletny prefabrykowany układ automatycznej regulacji i sterowania, dostępny w 30 wariantach. Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica Bardziej szczegółowo Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat
ZASTOSOWANIA AGREGATY WODY LODOWEJ I POMPY CIEP A LOKALE MIESZKALNE I HANDLOWE R 40 A AGREGATY WODY LODOWEJ POMPY CIEPŁA Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat Zintegrowany Bardziej szczegółowo /7 Kinetic. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym Vent-Axia Kinetic. Kinetic
29-12-2016 1/7 Kinetic Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym Vent-Axia Kinetic Kinetic 29-12-2016 2/7 Kinetic Opis Łatwa instalacja Modele Kinetic można montować pionowo, nadają Bardziej szczegółowo AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA
AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań Część II Przykłady układów automatyki Bardziej szczegółowo Spis treści. Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne RK/RP-(...)-SP/SPE 2-31. Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne RK-(...
Spis treści Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne RK/RP-(...)-SP/SPE 2-31 Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne RK-(...)-KP/KPE 32-67 Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne RK-(...)-UP/UPE 68-97 Centrale Bardziej szczegółowo Katalog rekuperatorów firmy APO z serii:
Katalog rekuperatorów firmy APO z serii: APO Piotr Osiak Młynisko 39 62-84 Koźminek www.apowent.pl e-mail: info@apowent.pl tel. 53-26-36-46 Wersja 148 WSTĘP Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę Bardziej szczegółowo Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej
Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia, Bardziej szczegółowo Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna strona 2 / 9 DUPLEX 25 Multi / 3/ - Me.19.EC3 - Mi.19.EC3 - S7.C - Fe.4 - Jednostka: DUPLEX 25 Multi Specyfikacja: Fi.4 - B.LM24A - H./ - H.71/ - H./ - Typ Bardziej szczegółowo KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła
KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja Bardziej szczegółowo bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła
bliżej natury bliżej siebie KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności Bardziej szczegółowo Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej Bardziej szczegółowo EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja
EKOLOGICZNY ZDROWY DOM C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła Bardziej szczegółowo Wykonanie ze stali ocynkowanej najwyższej jakości; pokrycie z zewnątrz powłoką samogasnącą, antykondensacyjną.
Seria DF 2-rurowe 4-rurowe Klimakonwektory kanałowe DF wysokiego ciśnienia dyspozycyjnego, jednofazowe, produkowane w naszej fabryce w areggio, dedykowane są do montażu w instalacjach, w których dystrybucja Bardziej szczegółowo Zestawienie urządzeń wentylacyjnych
Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72 Bardziej szczegółowo Automatyka chłodnicza
Gdańsk, 04.12.2007r. Automatyka chłodnicza Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Temat pt.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła: budowa + działanie + przykłady Bardziej szczegółowo Centrala wentylacyjna VVVA
P.VVV.0501 - entrala wentylacyjna VVV Instrukcja montażu i obsługi entrala VVV jest urządzeniem wentylacyjnym wyposażonym w wentylatory powietrza nawiewanego i wywiewanego, filtr powietrza nawiewanego Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres