Source: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolowy-zakres-i-formy-audytu-energetycznego-oraz-czesci-audytu-17529903
Timestamp: 2020-07-11 14:42:09
Legal References Found: art. 18
 art. 14
 art. 15
 art. 7
 art. 14
 art. 3
 art. 5
 art. 2
 art. 4
 art. 2
 art. 4
 art. 7
 art. 7
 art. 5
 ustawy
4
 art. 3
 art. 5
 art. 3
 art. 3
 art. 5
 art. 5
 art. 3
 art. 5
 art. 5
 ustawy
2
 art. 3
 art. 5

Document Content:
Szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzory kart audytów, a także algorytm oceny - Dz.U.2009.43.346
Szczegółowy zakres i formy audytu...
Dz.U.2009.43.346
w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz audytu remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wzory kart audytów.
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
2) 2 rozporządzeniu dotyczącym sporządzania świadectw - rozumie się przez to przepisy wydane na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151);
2a) 3 przepisach techniczno-budowlanych - rozumie się przez to przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.);
3) ulepszeniu termomodernizacyjnym - rozumie się przez to działanie techniczne składające się na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnym źródle ciepła, mające na celu oszczędność energii;
4) audytorze - rozumie się przez to wykonawcę audytu energetycznego lub części audytu remontowego budynku;
5) wariancie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - rozumie się przez to zestaw ulepszeń termomodernizacyjnych, sporządzony przez audytora;
6) optymalnym wariancie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - rozumie się przez to zestaw ulepszeń wybrany zgodnie z algorytmem oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, który spełnia wszystkie warunki i kryteria określone w ustawie, przeznaczony do realizacji;
7) części audytu remontowego - rozumie się przez to audyt remontowy w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy;
8) ulepszeniu remontowym - rozumie się przez to działanie techniczne, wchodzące w zakres przedsięwzięcia remontowego w budynku, związane z uzyskaniem oszczędności energii;
9) wariancie przedsięwzięcia remontowego - rozumie się przez to zestaw ulepszeń remontowych, sporządzonych przez wykonawcę audytu remontowego, spełniający warunki ustawy i uzgodniony z inwestorem;
10) wartości wskaźnika EK - rozumie się przez to wartość wskaźnika E, o którym mowa w ustawie, określającego roczne zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostkę powierzchni wyrażoną w kWh/(m2 x rok), obliczonego zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw.
1. Audyt energetyczny lub część audytu remontowego, sporządzone dla budynku należącego do grupy budynków o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i o tym samym stopniu zużycia stwierdzonym na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej, może być opracowany z wykorzystaniem wyników audytu energetycznego wykonanego dla jednego z tych budynków.
2. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub wskazania przedsięwzięcia remontowego obejmuje tylko ulepszenia uzasadnione technicznie i ekonomicznie dla danego budynku.
Forma audytu energetycznego i części audytu remontowego
1. Audyt energetyczny i część audytu remontowego sporządza się w języku polskim w formie pisemnej, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie audytu.
2. Wszystkie strony (arkusze) audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz załączniki oznacza się kolejnymi numerami.
3. Audyt energetyczny i część audytu remontowego oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
§ 5. Audyt energetyczny budynku składa się z następujących części:
1) strony tytułowej, sporządzonej zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 1 części 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2) karty audytu energetycznego budynku, obejmującej dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu, sporządzonej zgodnie ze wzorem określonym w tabeli 2 części 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
3) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych ulepszeń, w tym w szczególności określenia wielkości środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz kwoty kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora;
c) opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi,
5) oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
6) 4 zestawienia wskazanych rodzajów ulepszeń oraz przedsięwzięć wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i poddanych optymalizacji;
§ 6. Algorytm, o którym mowa w § 5 pkt 7, zawiera następujące kroki optymalizacyjne:
a) wyborze, według metody opisanej w pkt 1 i 2 części 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, optymalnych ulepszeń i wariantów termomodernizacyjnych spośród rodzajów ulepszeń określonych w pkt 1 lit. a i b,
b) zestawieniu, zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli 1 części 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, wybranych ulepszeń i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT), charakteryzującego każde ulepszenie;
3) trzeci polegający na wyborze optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego, według metody opisanej w pkt 3 części 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, i zestawieniu rodzajów ulepszeń według schematu przedstawionego w tabeli 2 części 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
4) 5 czwarty polegający na wyborze optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 5-7 tabeli części 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia spełniają odpowiednio wymagania ustawy określone w art. 3 ust. 1 - kolumna 5, art. 5 - kolumna 7, oraz wartość w kolumnie 6 tabeli spełnia wymaganie nieprzekroczenia przez inwestora wielkości środków własnych, o których mowa w § 5 pkt 3.
Szczegółowy zakres audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła, zlokalizowanego poza zaopatrywanym przez to źródło budynkiem lub źródła zaopatrującego więcej niż jeden budynek
§ 7. Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła składa się z następujących części:
1) strony tytułowej, sporządzonej zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 1 części 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
2) karty audytu energetycznego, obejmującej ogólną charakterystykę konstrukcyjną lokalnego źródła ciepła, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporządzonej zgodnie ze wzorem tabeli 2 części 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej i technologicznej lokalnego źródła ciepła, zawierającej:
a) charakterystykę techniczną lokalnego źródła ciepła, w tym w szczególności typ, liczbę oraz nominalne parametry techniczne urządzeń wytwarzających lub transformujących ciepło, rodzaj oraz parametry nośnika energii pierwotnej, parametry czynnika grzewczego, schemat technologiczny wraz ze specyfikacją urządzeń, armatury i rurociągów,
b) charakterystykę techniczną instalacji lokalnego źródła ciepła, w tym kotłów, rurociągów, pomp, aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń regulacyjnych, urządzeń oczyszczania spalin, komina, odżużlania, nawęglania (doprowadzenia paliwa), w zakresie: stopnia zużycia urządzeń i możliwości wykorzystania istniejących urządzeń w zmodernizowanym źródle,
c) charakterystykę budynku lokalnego źródła ciepła i jego pomieszczeń, sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 pkt 4,
d) bilans ciepła lokalnego źródła ciepła, sporządzony według metody opisanej w części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
5) oceny stanu technicznego instalacji oraz budynku lokalnego źródła ciepła w zakresie istotnym dla wskazania listy ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych służących ocenie ich efektywności i dokonania optymalnego wyboru;
6) dokumentacji wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z kosztorysami sporządzonymi według metody kalkulacji uproszczonej określonej w przepisach odrębnych;
7) opisu technicznego, niezbędnych szkiców i przedmiaru robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.
§ 8. Algorytm, o którym mowa w § 7 pkt 6, zawiera następujące kroki optymalizacyjne:
1) pierwszy polegający na wskazaniu wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2) drugi polegający na obliczeniu kosztów inwestycyjnych, zgodnie z pkt 1, wskazanych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
3) trzeci polegający na:
a) sporządzeniu, według metody opisanej w części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, bilansu ciepła dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1,
b) wyznaczeniu, zgodnie ze wzorem zawartym w części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, efektów energetycznych, rozumianych jako zmniejszenie strat energii pierwotnej, dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1;
4) czwarty polegający na:
a) obliczeniu kosztów wytwarzania ciepła, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1,
b) wyznaczeniu, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, efektów ekonomicznych dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1;
5) 6 piąty polegający na wyborze, według metody opisanej w części 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli części 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia spełniają wymagania ustawy określone w art. 2 pkt 2 lit. b, c lub d - kolumna 4, art. 4 - kolumna 6 i 7, oraz wartość w kolumnie 6 tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o których mowa w § 7 pkt 3.
Szczegółowy zakres audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej
§ 9. Audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej składa się z następujących części:
1) strony tytułowej, sporządzonej zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 1 części 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
2) karty audytu energetycznego, obejmującej ogólną charakterystykę konstrukcyjną lokalnej sieci ciepłowniczej, jej parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporządzonej zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli 2 części 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej i technologicznej lokalnej sieci ciepłowniczej, zawierającej:
a) szczegółową charakterystykę konstrukcyjną sieci, sporządzoną zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli 1 części 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b) parametry czynnika grzewczego,
c) schemat technologiczny sieci, wraz ze specyfikacją urządzeń, armatury i rurociągów,
d) określenie całkowitych strat ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej metodą pomiarową lub według metody opisanej w części 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
5) oceny stanu technicznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie istotnym dla wskazania listy ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych służących ocenie ich efektywności i dokonania optymalnego wyboru;
6) dokumentacji wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w lokalnej sieci ciepłowniczej wraz z kosztorysami sporządzonymi według metody kalkulacji uproszczonej określonej w przepisach odrębnych;
§ 10. Algorytm, o którym mowa w § 9 pkt 6, zawiera następujące kroki optymalizacyjne:
1) pierwszy polegający na wskazaniu ulepszeń termomodernizacyjnych dla odcinków sieci wyszczególnionych w tabeli 1 części 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
2) drugi polegający na obliczeniu kosztów inwestycyjnych dla wskazanych w pkt 1 ulepszeń termomodernizacyjnych;
a) obliczeniu całkowitych strat ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, oraz strat ciepła dla odcinków sieci rozpatrywanych w pkt 1,
b) wyznaczeniu, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, efektów energetycznych dla ulepszeń termomodernizacyjnych, o których mowa w pkt 1;
4) czwarty polegający na wyznaczeniu efektów ekonomicznych dla wskazanych w pkt 1 ulepszeń termomodernizacyjnych, rozumianych jako różnica całkowitych kosztów przesyłania ciepła przed i po wykonaniu ulepszenia;
5) piąty polegający na zestawieniu, zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli 1 części 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, ulepszeń termomodernizacyjnych dla sieci ciepłowniczej uszeregowanych zgodnie z rosnącą wartością prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT);
6) 7 szósty polegający na wyborze, według metody opisanej w części 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli części 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia spełniają wymagania ustawy określone w art. 2 pkt 2 lit. b - kolumna 4, art. 4 - kolumna 6 i 7, oraz wartość w kolumnie 6 tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o których mowa w § 9 pkt 3.
Szczegółowy zakres części audytu remontowego
§ 11. Część audytu remontowego składa się z:
1) strony identyfikacyjnej, sporządzonej zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
2) karty audytu, obejmującej dane ogólne budynku, jego parametry techniczne i energetyczne oraz zestawienie wyników audytu dotyczących wymogów oszczędności energii, sporządzone zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
d) charakterystykę energetyczną budynku zawierającą informacje o mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowaniu na ciepło, zużyciu energii, taryfach i opłatach,
e) charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników,
g) charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności rodzaj i typ wentylacji,
i) charakterystykę instalacji gazowej i przewodów kominowych,
j) charakterystykę instalacji elektrycznej;
5) oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń wchodzących w zakres przedsięwzięć remontowych;
6) wykazu wskazanych do oceny efektywności i dokonania wyboru ulepszeń remontowych wchodzących w zakres przedsięwzięć remontowych;
7) dokumentacji wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia remontowego, z określeniem kosztów i oszczędności energetycznych;
8) opisu technicznego i niezbędnych szkiców wariantu przedsięwzięcia remontowego, przewidzianego do realizacji, a także rzeczowego zakresu prac objętych przedsięwzięciem remontowym.
§ 12. Dokumentacja, o której mowa w § 11 pkt 7, składa się z następujących elementów:
1) zestawu ulepszeń wchodzących w zakres przedsięwzięcia remontowego niezbędnych do spełnienia warunku zawartego w art. 7 ustawy dotyczącego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię wraz z obliczeniem procentu oszczędności energii w stosunku do stanu istniejącego, wg tabeli 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
2) rzeczowego zakresu prac wchodzących w skład wnioskowanego przedsięwzięcia remontowego, wraz z kosztami poszczególnych prac remontowych, całkowitym szacowanym kosztem przedsięwzięcia remontowego obejmującego prace wg tabeli 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia oraz wybrane, w uzgodnieniu z inwestorem, prace (ulepszenia) stanowiące zestaw ulepszeń wchodzących w zakres przedsięwzięcia remontowego wg tabeli 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia, oraz wskaźnikiem kosztu przedsięwzięcia remontowego wg tabeli 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
3) kosztów robót remontowych przyjętych w pkt 4 i wyznaczonych na podstawie tabeli 6 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
4) zestawienia wg tabeli 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia planowanych danych i wskaźników dotyczących przedsięwzięcia, uzasadniających spełnienie wymagań zawartych w art. 7 ustawy oraz wymagania nieprzekroczenia przez inwestora zadeklarowanej wielkości środków własnych i kredytu;
5) 8 określenia wskaźnika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię końcową (ciepło) oraz wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw.
§ 13. Do audytu energetycznego, który złożony został w banku kredytującym wraz z wnioskiem o przyznanie premii termomodernizacyjnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2009 r.
TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
1.1 Rodzaj budynku 1.2 Rok budowy
1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*)
(*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości)
........................... 1.4 Adres budynku
ul. ................nr.....
kod .....miejscowość....... ul. ........................nr......
tel ......fax ....... ..... kod ......miejscowość...............
PESEL.........
Nazwa ...........nr........ powiat.........województwo..........
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:
3. Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac,
Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego
1. ................ .........................................................
2. ................ .........................................................
3. ................ .........................................................
5. Miejscowość..................data wykonania opracowania:..............
1....................................................str........
2....................................................str........
3....................................................str........
4....................................................str........
5....................................................str........
6....................................................str........
7....................................................str........
8....................................................str........
9....................................................str........
10...................................................str........
TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU1)
TABELA 1. WYBRANE I ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCE DO ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT
Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót
TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJĄCY SPRAWNOŚĆ CIEPLNĄ SYSTEMU GRZEWCZEGO
Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych η oraz współczynników w *)
Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła ηg =
Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających ηd =
Regulacji systemu grzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej ηe =
Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego ηs =
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia wt =
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby wd =
Sprawność całkowita systemu grzewczego ηgηdηeηs =
*) - przyjmuje się z tabel 2-6 znajdujących się w części 3.
1. METODA OCENY OPŁACALNOŚCI I WYBORU ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH DO ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE I ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO NA OGRZANIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
1.1. Metoda oceny opłacalności i wyboru ulepszeń termomodernizacyjnych prowadzących do zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przez ściany, stropy i stropodachy
Optymalne ulepszenia prowadzące do zmniejszenia strat przenikania ciepła przez ściany, stropy i stropodachy stanowią taki rodzaj ulepszeń, dla których prosty czas zwrotu (SPBT) przyjmuje wartość minimalną.
Do wyznaczenia optymalnego ulepszenia należy korzystać z zależności określonej wzorem:
Nu - planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat przenikania ciepła dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody, zł,
ΔOrU - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne lata z n wykorzystanych źródeł energii, zł/rok.
Wartość rocznej oszczędności kosztów energii ΔOrU dla n-tego źródła oblicza się ze wzoru:
ΔOrU = (x0·Q0u·O0z - x1·Q1u·O1z)+12·(y0·q0u·O0u - y1·q1u·O1m)+12·(Ab0 - Ab1), [zł/rok] (2)
x0,x1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na ciepło przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego,
Q0u, Q1u, - roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego, GJ/rok,
O0z, O1z - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii wykorzystywanej do ogrzewania przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego dla n-tego źródła, odpowiadająca:
dla ogrzewania zdalaczynnego - opłacie za ciepło i zmiennej opłacie za usługi przesyłowe, zł/GJ,
dla energii elektrycznej - sumie stawek za energię czynną, systemową opłatę przesyłową i zmienny składnik stawki sieciowej przeliczonej na zł/GJ,
dla gazu - stawce opłaty zmiennej za przesłane paliwo zł/m3 przeliczonej na zł/GJ,
dla własnego źródła zasilanego dowolnym paliwem - stawce opłaty zmiennej określonej wg kalkulacji kosztów rodzajowych przeliczonej na zł/GJ,
y0, y1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na moc cieplną przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego,
q0u, q1u - zapotrzebowanie na moc cieplną na pokrycie strat przenikania ciepła przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego, MW,
O0m, O1m - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii wykorzystywanej do ogrzewania przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego dla n-tego źródła, odpowiadająca:
dla ogrzewania zdalaczynnego - opłacie za zamówioną moc cieplną i opłacie stałej za usługi przesyłowe, w zł/(MW*miesiąc),
dla gazu - składnikowi stałemu wyznaczonemu na jednostkę mocy umownej w miesięcznym okresie rozliczeniowym przeliczonemu na zł/(MW*miesiąc),
dla energii elektrycznej - składnikowi stałemu stawki sieciowej zł/(kW*miesiąc), przeliczonemu na zł/(MW*miesiąc),
dla własnego źródła zasilanego dowolnym paliwem - składnikowi miesięcznych kosztów stałych, określonemu zgodnie z kalkulacją kosztów rodzajowych, odniesionemu do mocy źródła, zł/(MW*miesiąc),
Ab0, Ab1 - miesięczna opłata abonamentowa przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego dla n-tego źródła, w zł/m-c
Wartości rocznego zapotrzebowania na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła Q 0u , Q1u oblicza się ze wzoru:
QOu, Q1u = 8,64 · 10-5 · Sd · A · Uc, [GJ/rok](3)
Sd - liczba stopniodni, obliczona zgodnie ze wzorem (4), dzień-K/rok.
Liczbę stopniodni Sd oblicza się ze wzoru:
Lg - liczba miesięcy ogrzewania w ciągu roku.
Wartości zapotrzebowania na moc cieplną na pokrycie strat przez przenikanie q0u, q1u przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego oblicza się ze wzoru:
q0u, q1u = 10-6 · A · (two - tzo) · Uc,[MW] (5)
Uc - jak we wzorze (3).
Tabela 1 Wartości Ld(m) dni ogrzewania dla miesiąca m.
Lp. Miejscowość I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Aleksandrowice 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
2. Białystok 31 28 31 30 10 0 0 0 10 31 30 31
3. Bydgoszcz 31 28 31 30 10 0 0 0 5 31 30 31
4. Chojnice 31 28 31 30 10 0 0 0 5 31 30 31
5. Częstochowa 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
6. Elbląg 31 28 31 30 10 0 0 0 5 31 30 31
9. Hel 31 28 31 30 20 0 0 0 10 31 30 31
10. Jelenia Góra 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
11. Kalisz 31 28 31 30 10 0 0 0 5 31 30 31
12. Kasprowy Wierch 31 28 31 30 20 0 0 0 20 31 30 31
13. Katowice 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
14. Kętrzyn 31 28 31 30 10 0 0 0 10 31 30 31
15. Kielce 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
16. Kłodzko 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
17. Koło 31 28 31 30 10 0 0 0 5 31 30 31
18. Kołobrzeg 31 28 31 30 20 0 0 0 10 31 30 31
19. Koszalin 31 28 31 30 20 0 0 0 10 31 30 31
20. Kraków 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
21. Legnica 31 28 31 30 10 0 0 0 5 31 30 31
22. Lesko 31 28 31 30 10 0 0 0 10 31 30 31
23. Leszno 31 28 31 30 10 0 0 0 5 31 30 31
24. Lębork 31 28 31 30 20 0 0 0 10 31 30 31
25. Lublin 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
26. Łeba 31 28 31 30 20 0 0 0 10 31 30 31
27. Łódź 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
28. Mikołajki 31 28 31 30 10 0 0 0 10 31 30 31
29. Mława 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
30. Nowy Sącz 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
31. Olsztyn 31 28 31 30 10 0 0 0 10 31 30 31
32. Opole 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
33. Ostrołęka 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
34. Płock 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
35. Lublin 31 28 31 30 0 0 0 0 0 31 30 31
36. Przemyśl 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
37. Racibórz 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
38. Resko 31 28 31 30 20 0 0 0 5 31 30 31
39. Rzeszów 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
41. Siedlce 31 28 31 30 10 0 0 0 10 31 30 31
42. Słubice 31 28 31 30 10 0 0 0 5 31 30 31
43. Suwałki 31 28 31 30 20 0 0 0 20 31 30 31
44. Szczecin 31 28 31 30 20 0 0 0 10 31 30 31
45. Szczecinek 31 28 31 30 20 0 0 0 10 31 30 31
46. Śnieżka 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
47. Świnoujście 31 28 31 30 20 0 0 0 10 31 30 31
48. Tarnów 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
49. Terespol 31 28 31 30 10 0 0 0 10 31 30 31
50. Toruń 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
51. Wałcz 31 28 31 30 20 0 0 0 10 31 30 31
52. Warszawa 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
53. Wieluń 31 28 31 30 10 0 0 0 5 31 30 31
54. Włodawa 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
55. Wrocław 31 28 31 30 10 0 0 0 5 31 30 31
56. Zakopane 31 28 31 30 20 0 0 0 20 31 30 31
57. Zamość 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
58. Zgorzelec 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31
59. Zielona Góra 31 28 31 30 10 0 0 0 5 31 30 31
1.2. Metoda oceny opłacalności i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji (wentylacji naturalnej i mechanicznej wywiewnej)
Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, polegający na wymianie okien lub drzwi oraz na poprawie systemu wentylacji, jest to taki wariant, dla którego prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) przyjmuje wartość minimalną, przy czym porównuje się warianty o tym samym zakresie ulepszeń technicznych.
Do wyznaczania optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy korzystać z zależności określonej wzorem:
NOk - planowane koszty robót związane z wymianą okien lub drzwi, zł,
Nw - planowane koszty związane z modernizacją wentylacji, zł,
ΔOrOk - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z wymiany okien lub drzwi, przypadająca na poszczególne z n wykorzystanych źródeł energii, zł/rok,
ΔOrW - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z modernizacji wentylacji, przypadająca na poszczególne z n wykorzystanych źródeł energii, zł/rok.
Wartość łącznej rocznej oszczędności kosztów energii ΔOrOk + ΔOrW dla n-tego źródła oblicza się ze wzoru:
ΔOrOK+ΔOrW = (x0·Q0·O0z - x1·Q1·Q1z)+12·(y0·q0·O0m - y1·q1·O1m)+12·(Ab0 - Ab1),[zł/rok](7)
x0, x1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na ciepło przed i po wykonaniu wariantu termomodernizacyjnego,
Q0, Q1, Q1z - roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat ciepła przez przenikanie oraz infiltrację przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wówczas gdy okna i drzwi nie pełnią funkcji doprowadzenia powietrza; w przypadku gdy pełnią taką rolę (powietrze dostaje się do pomieszczeń przez nieszczelności okien, drzwi, nawiewniki okienne lub ścienne), jest to zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenikanie i ogrzanie powietrza wentylacyjnego, GJ/rok,
O0z, O1z - suma opłat jak we wzorze (2),
y0 , y1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na moc cieplną przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
q0, q1 - zapotrzebowanie na moc cieplną odpowiednio na pokrycie strat ciepła przez przenikanie oraz infiltrację lub na pokrycie strat ciepła przez przenikanie i ogrzanie powietrza wentylacyjnego, przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, MW,
O0m, O1m - suma opłat jak we wzorze (2),
Ab0, Ab1 - opłata abonamentowa jak we wzorze (2).
Wartości rocznego zapotrzebowania na ciepło Q0, Q1, w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego nie odbywa się przez nawiewniki okienne lub ścienne, okna lub drzwi, oblicza się ze wzoru:
Q0, Q1 = 8,64 · 10-5 · Sd · AOk · U + Qinf, [GJ/rok] (8)
Qinf - roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie niepożądanego strumienia powietrza napływającego przez nieszczelności okien i drzwi, obliczane zgodnie ze wzorem (12), GJ/rok.
Wartości rocznego zapotrzebowania na ciepło Q0, Q1, w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego odbywa się przez nawiewniki ścienne, okna lub drzwi, oblicza się ze wzoru:
Q0, Q1 = (8,64 · Sd · AOk · U + 2,94 · cr · cw · Vnom · Sd) · 10-5, [GJ/rok] (9)
cw - współczynnik korekcyjny zgodnie z tabelą 2.
Wartości zapotrzebowania na moc cieplną q0, q1, w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego nie odbywa się przez nawiewniki okienne lub ścienne, okna lub drzwi, oblicza się ze wzoru:
q0,q1 = 10-6 · AOk · (two - tzo) · U + 1,65 · 10-8 · a · 1 · (two - tzo)5/3, [MW](10)
tzo - jak we wzorze (5),
a - współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny okien lub drzwi przed i po termomodernizacji, określony według tabeli 3, w m3/(m·h·daPa2/3),
1 - długość zewnętrznych szczelin przylgowych okien lub drzwi, przed i po termomodernizacji, w m.
Wartości zapotrzebowania na moc cieplną q0, q1, w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego odbywa się przez nawiewniki okienne lub ścienne, okna lub drzwi, oblicza się ze wzoru:
q0, q1 = 10-6 · AOk · (two - tzo) · U + 3,4 · 10-7 · Vobl · (two - tzo),· [MW](11)
Vobl - strumień powietrza zewnętrznego odniesiony do warunków obliczeniowych dla instalacji ogrzewczych; w przypadku braku danych należy przyjąć minimalny strumień objętości powietrza wentylacyjnego wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej lub zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw, pomnożony przez współczynnik korekcyjny cm zgodnie z tabelą 2, m3/h.
Wartości rocznego zapotrzebowania na ciepło, na ogrzanie niepożądanego strumienia powietrza napływającego przez nieszczelności okien i drzwi Q0inf, Q1inf, oblicza się ze wzoru:
[GJ/rok] (12)
a - jak we wzorze (10),
1 - jak we wzorze (10),
two, te(m), - jak we wzorze (4),
Ld(m) - jak we wzorze (4).
TABELA 2. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW KOREKCYJNYCH DO WYZNACZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO NA CELE WENTYLACJI, W PRZYPADKU GDY DOPROWADZANIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO ODBYWA SIĘ PRZEZ NAWIEWNIKI ŚCIENNE LUB OKIENNE, NIESZCZELNOŚCI OKIEN LUB DRZWI I JEST OGRZEWANE W POMIESZCZENIU PRZEZ CENTRALNY SYSTEM GRZEWCZY
Lp. Wyszczególnienie przyczyn wpływających na zapotrzebowanie ciepła na cele wentylacji Wartości współczynników korekcyjnych *)
1. Wentylacja naturalna.
Szczelność okien i drzwi, charakterystyka nawiewnika lub obserwowany poziom wentylacji
Współczynnik cr Współczynnik cm
a) okna bardzo nieszczelne (a ≤ 4) lub obserwowana nadmierna wentylacja powodująca wyziębianie pomieszczeń 1,1-1,3 1,2-1,5
b) okna szczelne (0,5 < a < 1), okno ze skrzydłem rozwieralno-uchylnym lub opcją rozszczelniania; warunki wentylacji normalne 1,0 1,0
c) okna bardzo szczelne (a<0,3) z nawiewnikami powietrza regulowanymi ręcznie 0,85 1,0
d) okna bardzo szczelne (a<0,3) z nawiewnikami powietrza regulowanymi automatycznie 0,70 1,0
e) okna szczelne, obserwowana niewystarczająca wentylacja **) 0,4-0,7 0,6-0,8
2. Wentylacja mechaniczna wywiewna. Szczelność okien i drzwi, charakterystyka nawiewnika lub obserwowany poziom wentylacji współczynnik cr Współczynnik cm
a) otwory nawiewne bez możliwości regulacji lub okna bardzo nieszczelne (a <4) oraz otwory nawiewne z możliwością regulacji 1,1-1,3 1,2-1,5
b) okna bardzo szczelne (a<0,3) 1,0 1,0
z nawiewnikami powietrza regulowanymi ręcznie lub automatycznie
c) współczesne szczelne okna bez nawiewników powietrza, obserwowana niewystarczająca wentylacja **) 0,4-0,7 0,6-0,8
3. Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Współczynnik cw
a) budynek na otwartej przestrzeni lub budynki wysokie 1,2
b) inne budynki 1,0
*) - współczynniki korekcyjne odnoszą się wyłącznie do budynków, w których
sposób odprowadzenia powietrza spełnia wymagania przepisów techniczno-
budowlanych i Polskich Norm,
**) - instalację wentylacji należy poddać modernizacji.
TABELA 3. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZEPŁYWU a0, a1
Rodzaj przegrody a0,a1 [m3/(m·h·daPa 2/3)]
OKNA I DRZWI BALKONOWE STARE
Okna i drzwi balkonowe drewniane, bez uszczelek, z luzem wrębowym 5 mm 3,0-4,0 *)
Okna i drzwi balkonowe drewniane, bez uszczelek, z luzem wrębowym 3 mm 2,0
Okna i drzwi balkonowe drewniane, bez uszczelek, z luzem wrębowym 2 mm 1,5
Okna i drzwi balkonowe drewniane, z uszczelkami samoprzylepnymi z miękkiego PCW, z luzem wrębowym do 5 mm 2,0
Okna i drzwi balkonowe drewniane, z uszczelkami samoprzylepnymi z EPDM, z luzem wrębowym do 5 mm 1,2
Okna i drzwi balkonowe drewniane, z uszczelkami samoprzylepnymi z pianki PU, z luzem wrębowym do 5 mm 0,8
Okna i drzwi balkonowe drewniane, z uszczelkami silikonowymi 0,5
OKNA AKTUALNIE PRODUKOWANE
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe, drewniane i z PCW, trwale rozszczelnione lub z mikrouchyleniem 0,5-1,0
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe, drewniane i z PCW z nawiewnikami powietrza <0,3
*) - Wartość współczynnika a przyjmuje się w zależności od stanu technicznego okna.
1.3. Metoda oceny opłacalności i wyznaczania optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzący do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej jest to wariant, dla którego prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) przyjmuje wartość minimalną, przy czym porównuje się warianty o tym samym zakresie ulepszeń.
Nw - planowane koszty robót związanych z modernizacją systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zł,
ΔOrW - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne lata z n wykorzystanych źródeł energii, zł/rok.
Wartość rocznej oszczędności kosztów energii ΔOrW n-tego źródła oblicza się ze wzoru:
ΔOrW = (x0·Q0w·O0z - x1·Q1w·Q1z)+12·(y0·q0w·O0m - y1·q1w·O1m)+12·(Ab0 - Ab1), [zł/rok] (14)
x0, x1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na energię przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
Q0w, Q1w, - zapotrzebowanie na energię przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, związane ze zmianą parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza doprowadzanego do pomieszczeń, należy określać indywidualnie na podstawie projektu technicznego, GJ/rok,
q0w, q1w - zapotrzebowanie na moc cieplną przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, związane ze zmianą parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza doprowadzanego do pomieszczeń, oraz moc niezbędną do realizacji tego celu należy określać indywidualnie na podstawie projektu technicznego, MW,
Ab0, Ab1 - jak we wzorze (2).
2. METODA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PROWADZĄCEGO DO ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyinego, związanego ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, jest to wariant, dla którego prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) przyjmuje wartość minimalną, przy czym porównuje się warianty o tym samym zakresie ulepszeń.
Dla wyznaczenia optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy korzystać z zależności określonej wzorem:
Ncw - planowane koszty robót związanych z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej, zł,
ΔOrcw - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z n wykorzystanych źródeł energii, zł/rok.
Wartość rocznej oszczędności kosztów energii ΔOrcw n-tego źródła oblicza się ze wzoru:
Całkowitą sprawność systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej η0w, η1w oblicza się ze wzoru:
ηew - sprawność wykorzystania ciepła, przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw.
3. METODA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJĄCEGO SPRAWNOŚĆ CIEPLNĄ SYSTEMU GRZEWCZEGO
Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego poprawy sprawności cieplnej systemu grzewczego jest to wariant, dla którego prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) przyjmuje wartość minimalną, przy czym porównuje się warianty o tym samym zakresie ulepszeń.
Do wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy korzystać z zależności określonej wzorem:
Nco - planowane koszty robót wynikające z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego poprawy sprawności systemu grzewczego , zł,
ΔOrco - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z n wykorzystanych źródeł energii, zł/rok.
Wartość rocznej oszczędności kosztów energii ΔOrco n-tego źródła oblicza się ze wzoru:
ΔOrco = (x0 · wt0 · wd0 · Q0co · O0z/η0 - x1 · wt1 · wd1 · Q1co · O1z/η1) + 12 · (y0 · q0m · O0m - y1 · q1m ·O1m) + 12(Ab0 - Ab1),[zł/rok](18)
Całkowitą sprawność systemu grzewczego η0, η1 oblicza się ze wzoru:
η0, η1 = ηg · ηd · ηe · ηs, [-](19)
ηs - sprawność akumulacji ciepła przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw lub z dokumentacji technicznej.
TABELA 4. WSPÓŁCZYNNIKI UWZGLĘDNIAJĄCE PRZERWY W OGRZEWANIU W OKRESIE TYGODNIA wt
Czas ogrzewania Typ budynku
lekki*) Ciężki
7 dni 1,00 1,00
5 dni 0,75 0,85
*) - Budynek lekki, którego masa części ogrzewanej odniesiona do kubatury ogrzewanej nie przekracza 150 kg/m3.
TABELA 5. WSPÓŁCZYNNIKI UWZGLĘDNIAJĄCE PRZERWY W OGRZEWANIU W OKRESIE DOBY wd
Czas przerw w ogrzewaniu Typ budynku
Bez przerw 1,00 1,00
4 godziny 0,96 0,98
8 godzin 0,93 0,95
12 godzin 0,85 0,91
16 godzin 0,79 0,88
Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych typu lekkiego i ciężkiego, w których nie stosuje się przerw w ogrzewaniu w okresie doby, a zainstalowano termostatyczne zawory grzejnikowe i podzielniki kosztów lub mieszkaniowe liczniki ciepła oraz wprowadzono rozliczenie kosztów ogrzewania indywidualnie dla poszczególnych odbiorców, przyjmuje się wartość współczynnika wd = 0,95 jako uwzględnienie stosowanych indywidualnie przerw w ogrzewaniu.
4. METODA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO
4.1. Celem wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, o którym mowa w § 6 pkt 4 rozporządzenia, przeprowadza się dla wskazanych poszczególnych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych składających się z zestawu ulepszeń dotyczących zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane, modernizacji systemu wentylacji i instalacji ciepłej wody użytkowej oblicza się kolejno:
a) planowane koszty całkowite N, w tym koszty opracowania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej oraz koszty związane ze spełnieniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, również w przypadku gdy działanie to nie przynosi oszczędności energii,
b) kwotę rocznych oszczędności ΔOr przewidzianą do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia obliczoną zgodnie ze wzorem:
ΔOr = (wt0 · wd0 · Q0co · O0co/η0 + Q0cw/η0w) · O0z - (wt1 · wd1 · Q1co/η1 + Q1cw/η1w) · O1z + 12 · [(q0m + q0cw) · O0m - (q1m + q0cw) · O1m] + 12(Ab0 - Ab1), [zł/rok](20)
c) zmniejszenie ( w %) zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu wyjściowego przed termomodernizacją, z uwzględnieniem sprawności całkowitej,
d) kwotę środków własnych i kwotę kredytu,
e) obliczenie wysokości premii termomodernizacyjnej wg art. 5 ust. 1 i 2 ustawy
4.2. Pierwszy z kolejnych wariantów, dla którego wartość w kolumnie 5 tabeli część 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia spełnia wymagania ustawy określone w art. 3 ust. 1 ustawy, a wysokość premii jest określona zgodnie z art. 5 ustawy, oraz wartości w kolumnie 6 tabeli część 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora wielkości środków własnych i kwoty kredytu, o których mowa w § 5 pkt 3, uznaje się jako optymalny. W przypadku gdy żaden z wariantów nie spełnia wymogów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy inwestycja nie kwalifikuje się do otrzymania premii termomodernizacyjnej.
Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantów spełniający art. 3 ustawy, a wysokość premii termomodernizacyjnej oblicza się zgodnie z art. 5 ustawy.
TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
1. DANE IDENTYFIKACYJNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
1.1 Nazwa źródła ciepła 1.2 Rok budowy
(*w przypadku
cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości)
.......................... 1.4 Adres źródła
ul. ...............nr.....
kod ....miejscowość.......
tel .....fax ............. ul. .......................nr.......
PESEL.......... kod ......miejscowość...............
Nazwa ...........nr....... powiat.........województwo..........
1...................................................str........
2...................................................str........
3...................................................str........
4...................................................str........
5...................................................str........
6...................................................str........
7...................................................str........
8...................................................str........
9...................................................str........
10..................................................str........
TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
1. Charakterystyka technologiczna
Wyszczególnienie Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji
1. Moc zainstalowana [kW]
2. Rodzaj i ilość paliwa:
a. stałe [t/rok]
b. ciekłe [t/rok]
c. gazowe [Nm3/rok]
3. Typ kotłów (urządzeń)
1. Zapotrzebowanie na moc cieplną odbiorców [kW]
2. Straty mocy cieplnej [kW]
3. Potrzeby własne źródła [kW]
4. Zapotrzebowanie na moc cieplną źródła [kW]
5. Obliczeniowe zużycie energii na ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej odbiorców [GJ/rok]
6. Straty przesyłania [GJ/rok]
7. Potrzeby własne źródła [GJ/rok]
8. Ilość wytwarzanego ciepła [GJ/rok]
9. Sprawność eksploatacyjna [%]
10. Zużycie energii pierwotnej [GJ/rok]
3. PROGNOZA BILANSU CIEPŁA
Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zapotrzebowanie na moc cieplną źródła [kW]
Obliczeniowe zużycie energii na ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej odbiorców [GJ/rok]
Prognoza efektów ekonomicznych [zł/rok]
4. Efekty termomodernizacji i wyniki analizy ekonomicznej
Roczne zmniejszenie zużycia energii [%]
Całkowity koszt wytwarzania wyjściowy
Całkowity koszt wytwarzania docelowy [zł/rok]
Roczne oszczędności [zł/rok]
Jednostkowy koszt wytwarzania wyjściowy
Planowana kwota kredytu [zł]
Planowane koszty całkowite [zł]
METODA SPORZĄDZANIA BILANSU CIEPŁA I WYZNACZANIA EFEKTÓW ENERGETYCZNYCH DLA LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
1. Bilans ciepła dla lokalnego źródła ciepła sporządza się, uwzględniając:
1) prognozę zapotrzebowania na moc cieplną i ciepło opracowaną na podstawie:
a) zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców wynikającego z analizy zapotrzebowania wszystkich budynków zasilanych z lokalnego źródła, wykonanej dla każdego budynku oddzielnie na podstawie audytu energetycznego, pomiarów rzeczywistego zużycia z ubiegłych sezonów grzewczych lub obliczeń zgodnych z Polską Normą dotyczącą obliczania zapotrzebowania na ciepło lub zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw przy uwzględnieniu podjętych lub planowanych działań mających na celu zmniejszenie zużycia ciepła dostarczanego do budynków; analiza uwzględniać powinna planowane podłączenia nowych budynków i likwidację lub odłączenia istniejących budynków,
b) straty przesyłania ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej określone na podstawie audytu energetycznego,
c) potrzeby własne lokalnego źródła na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej określone na podstawie audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła;
2) sprawność eksploatacyjną lokalnego źródła ciepła wyznaczaną jako stosunek ilości wyprodukowanego (pozyskanego) ciepła do energii pierwotnej, rozumianej jako energia chemiczna spalonego paliwa.
2. Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza się ze wzoru:
ηw - sprawność eksploatacyjna źródła dla stanu przed termomodernizacją,
ηi - sprawność eksploatacyjna źródła dla rozpatrywanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
TABELA 1. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ I CIEPŁO LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
Lp. Obiekt Stan przed termomodernizacją Okres spłaty kredytu [lata]
1. 2. 3. 4. 5. n-1 n
Q GJ/ rok q kW Q GJ/ rok q kW Q GJ/ rok q kw Q GJ/ rok q
Q GJ/ rok q kW Q GJ/ rok q
GJ/ rok
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. n-1 n
I Straty przesyłania
II Potrzeby własne źródła
III Razem
q- zapotrzebowanie na moc cieplną budynku, straty mocy cieplnej sieci w warunkach obliczeniowych lub zapotrzebowanie na
moc cieplną budynku (pomieszczeń) kotłowni, kW,
Q - roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej uwzględniające sprawności
systemu c. o., roczne straty przesyłania ciepła lub roczne zużycie energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
w budynku (pomieszczeniach) kotłowni, GJ/rok
TABELA 2. BILANS CIEPŁA DLA LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA DLA STANU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ I WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO ORAZ EFEKTY ENERGETYCZNE
Lp. Wyszczególnienie Stan przed termomodernizacją Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant n
1 Zapotrzebowanie na moc cieplną źródła [kw]
2 Moc cieplna zainstalowana [kW]
3 Zapotrzebowanie na ciepło źródła [GJ/rok]
4 Sprawność eksploatacyjna [%]
5 Zużycie energii pierwotnej [GJ/rok]
6 Efekt energetyczny Ei [%]
METODA OBLICZANIA KOSZTÓW WYTWARZANIA CIEPŁA I WYZNACZANIA EFEKTÓW EKONOMICZNYCH DLA LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
1. Koszt wytwarzania ciepła składa się z kosztów stałych i kosztów zmiennych.
1) W kosztach stałych należy uwzględnić następujące pozycje: koszt stały zakupu ciepła, amortyzację, wynagrodzenia, koszty funduszu płac, koszty finansowe, koszty ogólne, remonty i konserwacje, oraz inne czynniki mające wpływ na wytworzenie kosztów stałych;
2) W kosztach zmiennych należy uwzględnić następujące pozycje: koszt zmienny zakupu ciepła, energię elektryczną, koszty zakupu paliwa, transport, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
2. Koszty zmienne wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła określone dla ostatniego roku rachunkowego poprzedzającego podjęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy przeliczyć na warunki roku standardowego według wzoru:
Ks - koszt zmienny w roku standardowym, zł/rok,
Kr - koszt zmienny w roku rzeczywistym, zł/rok,
Sd r - liczba stopniodni w sezonie rzeczywistym (ostatni rok rachunkowy), dzień K/rok,
Sd - liczba stopniodni w sezonie standardowym, obliczona ze wzoru (3) w części 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dzień K/rok,
ucw - udział produkcji na potrzeby ciepłej wody użytkowej w całkowitej produkcji w roku rzeczywistym.
3. Efekty ekonomiczne dla wybranych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wyznaczyć jako różnicę kosztów wytwarzania (pozyskania) ciepła dla stanu wyjściowego i rozpatrywanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kalkulację kosztów przeprowadza się oddzielnie dla każdego roku objętego harmonogramem spłat inwestycji przy uwzględnieniu prognozy ilości ciepła wytwarzanego podanej w tabeli 1 części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
TABELA 1. ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYTWARZANIA CIEPŁA DLA STANU WYJŚCIOWEGO I POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO ORAZ EFEKTÓW EKONOMICZNYCH
Lp. Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Koszty/efekty [zł/rok] 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok rok rok
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. n-1. n.
1. Stan przed termomodernizacją Koszt wytwarzania ciepła
2. Wariant 1 Koszt wytwarzania ciepła
3. Wariant 2 Koszt wytwarzania ciepła
4. Wariant 3 Koszt wytwarzania ciepła
n-1 Wariant n-1 Koszt wytwarzania ciepła
n Wariant n Koszt wytwarzania ciepła
METODA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
1. Dla każdego rozpatrywanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oblicza się:
1) prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) ze wzoru:
SPBT = N/ ΔOtmin, [lata] (1)
ΔOtmin - minimalny efekt ekonomiczny wybrany spośród efektów obliczonych dla poszczególnych lat spłaty kredytu, określonych w tabeli 1 części 3, zł/rok,
N- planowane koszty całkowite wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w tym koszty opracowania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej, zł;
2) zmniejszenie (w %) zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu wyjściowego przed termomodernizacją, z uwzględnieniem sprawności całkowitej;
3) kwotę środków własnych i kwotę kredytu;
4) wysokość premii termomodernizacyjnej wg art. 5 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Następnie sprawdza się spełnienie warunków określonych w art. 3 ustawy dotyczących oszczędności energii oraz zgodnie z art. 5 ustawy określa się wysokość premii termomodernizacyjnej dla przyjętych wysokości środków własnych. Postępowanie powtarza się aż do znalezienia pierwszego wariantu spełniającego wszystkie warunki ustawy.
TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
1. DANE IDENTYFIKACYJNE LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
1.1 Nazwa sieci ciepłowniczej 1.2 Rok budowy
.......................... 1.4 Adres sieci ciepłowniczej
ul. ................nr....
kod .....miejscowość......
tel .....fax ............. ul. ........................nr......
PESEL......... kod ......miejscowość...............
TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
1. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA
Ogólna długość sieci [m]
Temperatury obliczeniowe [°C]
Przepływ nominalny [t/h]
Straty mocy cieplnej w warunkach obliczeniowych [kW]
Całkowite straty ciepła [GJ/rok]
3. EFEKTY TERMOMODERNIZACJI I WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ
Całkowity koszt wytwarzania wyjściowy [zł/rok]
Jednostkowy koszt wytwarzania wyjściowy [zł/GJ]
TABELA 1. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA SIECI
Lp. Średnica nominalna [mm] Długość sieci [m] Technologia (producent)
Głębokość posadowienia [m] Stan izolacji
Armatura (wymienić)
METODA OBLICZANIA CAŁKOWITYCH STRAT CIEPŁA W LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
1. Całkowite straty ciepła sieci.
Całkowite straty ciepła sieci stanowią sumę strat ciepła przez przenikanie i strat ciepła spowodowanych jej nieszczelnością.
2. Straty ciepła przez przenikanie
2.1. Straty ciepła przez przenikanie E stanowiące sumę strat ciepła w okresie sezonu grzewczego i poza nim dla każdego odcinka sieci ciepłowniczej wyróżnionego w charakterystyce konstrukcyjnej sieci zawartej w tabeli 1 części 2 załącznika nr 3 oblicza się według wzoru:
E = Es + E1 , [GJ/rok] (1)
Es - straty ciepła w sezonie grzewczym, obliczane według wzoru poniżej, GJ/rok,
E1 - straty ciepła w sieci poza sezonem grzewczym, obliczone według wzoru poniżej, GJ/rok.
2.2. Straty ciepła w sezonie grzewczym Es oblicza się według wzoru:
Es = 10-5 · 8,64 · qs · Li · Ds, [GJ/rok] (2)
Ds - liczba dni działania sieci na ogrzewanie [dni],
Li - długość odcinka sieci; w przypadku gdy odcinek sieci wyposażony jest w armaturę, jego długość należy odpowiednio zwiększyć zgodnie z ogólnymi zasadami obliczania strat rurociągów, m,
qs - średnie jednostkowe straty w sieci w sezonie grzewczym, określane na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji sieci według ogólnych zasad obliczania strat ciepła w sieciach przy uwzględnieniu rzeczywistego stanu technicznego sieci i izolacji termicznej, W/m.
2.3. Straty ciepła w sieci poza sezonem grzewczym oblicza się według wzoru:
E1 = 10-5 · 8,64 · q1 · Li · (365 - Ds) , [GJ/rok](3)
q1 - średnie jednostkowe straty w sieci poza sezonem, określane jak wyżej, W/m,
Li, Ds - jak we wzorze (2).
2.4. Straty ciepła w warunkach obliczeniowych oblicza się według wzoru:
Qo = 10-3 · qo · Li , [kW] (4)
qo- jednostkowe straty ciepła sieci w warunkach obliczeniowych qo, W/m,
Li - jak we wzorze (2).
3. Straty ciepła spowodowane nieszczelnością sieci
Straty ciepła spowodowane nieszczelnością sieci równe są ilości ciepła potrzebnego do podgrzania wody uzupełniającej. Strumień masy wody uzupełniającej, konieczny do uzupełnienia ubytków spowodowanych nieszczelnościami sieci, należy określić jako różnicę pomiędzy całkowitym strumieniem masy wody uzupełniającej w źródle ciepła a sumą strumieni masy wody uzupełniającej w instalacjach wewnętrznych.
TABELA 1. ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH STRAT CIEPŁA W SIECI
Lp. Średnica [mm] Charakterystyka odcinka
Straty ciepła spowodowane nieszczelnością sieci
TABELA 2. WYZNACZENIE EFEKTÓW ENERGETYCZNYCH (OSZCZĘDNOŚCI ENERGII) DLA ROZPATRYWANYCH ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH
Lp. Odcinek sieci Wyszczególnienie prac (określenie ulepszenia) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Efekt
ΔE [GJ/rok]
Straty spowodowane nieszczelnością sieci
TABELA 1. ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCE DO ZMNIEJSZENIA STRAT PRZESYŁANIA CIEPŁA W LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT
Lp. Oznaczenie elementu sieci Wyszczególnienie prac (określenie ulepszenia) Planowane koszty całkowite Efekt energetyczny (ΔE) SPBT
[zł] [GJ/rok] [lata]
METODA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
SPBT = N/ ΔO, [lata] (1)
ΔO - efekt ekonomiczny rozumiany jako suma efektów ekonomicznych dla poszczególnych ulepszeń, wchodzących w skład rozpatrywanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wyznaczonych zgodnie z § 10 pkt 4 rozporządzenia, zł/rok,
2) zmniejszenie ( w %) zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu wyjściowego przed termomodernizacją, z uwzględnieniem sprawności całkowitej;
4) wysokości premii termomodernizacyjnej wg art. 5 ust. 1 i 2 ustawy
2. Następnie sprawdza się spełnienie warunków ustawy określonych w art. 3 ustawy dotyczących oszczędności energii oraz zgodnie z art. 5 ustawy określa się wysokość premii termomodernizacyjnej dla przyjętych wysokości środków własnych. Postępowanie powtarza się aż do znalezienia pierwszego wariantu spełniającego wszystkie warunki ustawy.
TABELA. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO W LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
TABELA 1. STRONA IDENTYFIKACYJNA CZĘŚCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU
1. DANE IDENTYFIKACYJNE CZĘŚCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU
1.1 Nazwa ................................... 1.2 Rok budowy
.......................... 1.4 Adres budynku
TABELA 2. KARTA AUDYTU REMONTOWEGO.
TABELA 3. TABELA 3. ZESTAW ULEPSZEŃ WCHODZĄCYCH W ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA REMONTOWEGO NIEZBĘDNYCH DO SPEŁNIENIA WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZMNIEJSZENIA ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO I OCENA UZYSKANYCH OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
* dotyczy tylko przypadku 1 i 4 z tabeli 2 części II
TABELA 4. RZECZOWY ZAKRES PRAC OBJĘTYCH WNIOSKOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM WRAZ Z KOSZTAMI PRAC.
Wykaz prac Koszt w zł.
Lp. Rodzaj robót Obliczenie ilości robót Cena jednostkowa Koszt robót (Wartość robót)
VAT ..............%
Prace towarzyszące (np. audyt, projekt, itp.)
Całkowity szacowany koszt przedsięwzięcia remontowego
Koszt przedsięwzięcia remontowego odniesiony do 1m2 powierzchni użytkowej
Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celów premii gwarancyjnej
Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego
TABELA 5. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DANYCH I WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA
Lp. Rodzaj danych lub wskaźników Wartość
1. Koszt przedsięwzięcia remontowego w zł
2. Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego
3. Wskaźnik kosztów wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych
4. Suma wartości wskaźników kosztów (poz. 2) + (poz. 4)
5.* Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania ciepła w stosunku do stanu sprzed remontu lub ulepszenia termomodernizacyjnego w [%]
6. Przewidywany udział środków własnych w [zł]
7. Przewidywana kwota kredytu [zł]
8. Przewidywana premia remontowa w [zł]
9. Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do kredytu [%]
10. Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do kosztu przedsięwzięcia [%]
* dotyczy tylko przypadku 1 i 4 z tabeli 2
TABELA 6. UZASADNIENIE KOSZTÓW ROBÓT REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH W TABELI 4 *)
Lp. Rodzaj robót Koszt robót Uzasadnienie przyjętego kosztu
*) do tabeli należy dołączyć dokumenty określające szacowany koszt przedsięwzięcia
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. (Dz.U.2015.1606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2015 r.
3 § 2 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. (Dz.U.2015.1606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2015 r.
4 § 5 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. (Dz.U.2015.1606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2015 r.
5 § 6 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.
6 § 8 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.
7 § 10 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.
8 § 12 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. (Dz.U.2015.1606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2015 r.
9 Załącznik nr 1:
- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. (Dz.U.2015.1606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2015 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.
10 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.
11 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.
12 Załącznik nr 4:
- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. (Dz.U.2015.1606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2015 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.
I SA/Ke 80/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
III SA/Łd 812/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi