Source: http://gzwik.zebrzydowice.pl/index.html
Timestamp: 2017-04-25 00:54:31
Legal References Found: art. 93
 art. 24
 art. 89
 art. 24
 art. 89
 art. 89
 art. 89
 art. 2
 art. 89
 art. 2
 art. 89
 art. 24
 art. 89
 art. 24
 art. 89
 art. 89
 art. 2
 art. 89
 art. 2
 art. 24
 art. 89
 art. 18
 art. 24
 art. 5

Document Content:
Awarie/utrudnienia
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach. Pragniemy za pośrednictwem naszej strony www przedstawić Nasz Zakład, jak również ułatwić kontakt z Nami. Na stronie znajdą państwo wszelkie aktualne informacje związane z naszą działalnością. GZWiK jest czynne: poniedziałek, wtorek, środa, od godz. 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 17.00,
4693654; 4693525
Całodobowe zgłaszanie awarii pod numerem telefonu 994
dla dzwoniących z tel komórkowych: 324694595
Dyrektorem GZW i K jest:
Zdzisław Wira GZWiK (14.04.2017) - GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię" PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 14.04.2017 r
postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię" Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 861.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Oferta nr 1. REMONTEX-EX Sp. z o.o.
Cena oferty - 1.136.233,34 zł w tym podatek VAT w wysokości 212.466,40 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 5 lat
GZWiK (04.11.2017) Zaktualizowano dział badania wody
Protokół z badań nr SB/27164/04/2017
miejsce poboru:
Przedszkole Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 22, ujęcie podziemne
Protokół z badań nr SB/26437/03/2017
SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna - woda podziemna podawana do sieci
Protokół z badań nr SB/26435/03/2017
SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska TOM, woda podziemna podawana do sieci.
Protokół z badań nr SB/26432/03/2017
Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28, ujęcie powierzchniowe
GZWiK (22.03.2017) GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię
Dnia 30.03.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię ".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2017 r. pod nr 54778 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=43e541b3-1a6f-4633-bd5b-a1a8c7f4a8c1&path=2017%5c03%5c20170330%5c54778_2017.html
Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:
Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
SIWZ z załącznikami (POBIERZ)
GZWiK (22.03.2017) -GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię" Zebrzydowice, dnia 22.03.2017 r.
GZWiK - przetarg 1/2017
postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"
Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
GZWiK (20.03.2017) - GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię" PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 20.01.2017 r
Cena oferty - 1.390.306,40 zł w tym podatek VAT w wysokości 259.975,99 zł
GZWiK (15.03.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię”
Zebrzydowice, dnia 15.03.2017 r.
GZWiK – przetarg 01/2017 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowęSUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię” ------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z przedmiarem / poz. nr 32 i nr 33 / w zakres zadania wchodzą drzwi stalowe zewnętrzne. Prosimy Zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych drzwi.
Odp. Dla drzwi należy przyjąć maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).
Zgodnie z przedmiarem / poz. nr 38 / w zakres zadania wchodzą okna PCV. Prosimy zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych okien.
Dla okien należy przyjąć maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,1 W/(m2K).
Zgodnie z przedmiarem / poz. 173 / w zakres zadania wchodzą drzwi aluminiowe D1, natomiast zgodnie z dokumentacją projektową / Magazyn Podchlorynu Zebrzydowice Rzeczna, zestawienie ślusarki, rysunek nr A05 / należy zastosować drzwi stalowe. Prosimy zamawiającego o jednoznaczne określenie z jakiego materiału powinny być wykonane drzwi oraz o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych drzwi.
Należy przyjąć drzwi stalowe o maksymalnej wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).
Zgodnie z dokumentacją projektową / Magazyn Podchlorynu Zebrzydowice Rzeczna, zestawienie ślusarki, rysunek nr A05 / drzwi D1 powinny być całe przeszklone, natomiast na rysunku A03 jest zaznaczone w drzwiach przeszklenie o wymiarach 50/40 cm. Prosimy zamawiającego o jednoznaczne określenie jakie przeszklenie należy zastosować w w/w drzwiach.
Należy przyjąć drzwi stalowe bez przeszklenia o maksymalnej wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).
Zgodnie z przedmiarem / poz. 174 / w zakres zadania wchodzi brama garażowa. Prosimy zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całej bramy oraz materiału z jakiego ma być wykonana brama.
Należy przyjąć bramę garażową o maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K). Skrzydło bramy wykonane ma być z paneli stalowych wypełnionych materiałem izolacyjnym (np. pianką poliuretanową). Skrzydło bramy malowane proszkowo. Konstrukcja bramy z elementów stalowych zabezpieczonych przez cynkowanie. Brama do zastosowania zewnętrznego.
Zgodnie z przedmiarem / poz. 188 / w zakres zadania wchodzi dostawa i montaż drzwi. Prosimy zamawiającego o podanie materiału z jakiego mają być wykonane drzwi.
Zgodnie z przedmiarem / poz. 312 / w zakres zadania wchodzą drzwi stalowe. Prosimy zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych drzwi.
Dla drzwi należy przyjąć maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).
Prosimy zamawiającego o udostępnienie rzutu dachu kontenerowej stacji uzdatniania wody. Rysunek ten jest niezbędny w celu rzetelnego oszacowania kosztów wykonania pokrycia dachu z uwzględnieniem niezbędnych wykończeń i uszczelnień.
Zamawiający nie posiada rzutu dachu. W celu oszacowania kosztów wykonania wymiany pokrycia dachu z uwzględnieniem niezbędnych wykończeń i uszczelnień należy wykonać wizję z terenie.
GZWiK (08.03.2017) Pobierz Obszarową ocenę jakości wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) przedstawia poniżej sporządzoną za 2016 r. dla GMINY ZEBRZYDOWICE obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
GZWiK (08.03.2017) Zaktualizowano dział aktualne badania wody
Protokół z badań nr SB/15391/03/2017
Zespół Szkół Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55 - woda mieszana
GZWiK (08.03.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię. Dnia 08.03.2017 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię". Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2017 r. pod nr 39171 - 2017.
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=20f571b6-9adb-4905-aa53-cbcb842141c1&path=2017%5c03%5c20170308%5c39171_2017.html -
OGŁOSZENIE (PDF) .
GZWiK (08.03.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię”
Zebrzydowice, dnia 08.03.2017 r.
GZWiK – przetarg 01/2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę
SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię”
W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :
Zgodnie z rysunkiem nr T4 projektu przebudowy KSUW należy wykonać centralę wentylacyjną wraz z przewodami wentylacyjnymi oraz akcesoriami typu: anemostaty, czerpnie powietrza, kratki wywiewne, kratki transferowe, nawiewniki z grzałką, wentylator kanałowy, wyrzutnię dachową. Brak w przedmiarze pozycji obejmujących w/w roboty. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.
Zgodnie z opisem technicznym przebudowy KSUW pkt. 9.4 zalecane jest wykonanie konserwacji konstrukcji nośnej i podkonstrukcji otworów drzwiowych i okiennych poprzez jej oczyszczenie i malowanie. Prosimy o potwierdzenie, czy roboty te mają być wykonane. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związane z tymi robotami.
Prosimy o podanie parametrów technicznych, jakim powinny odpowiadać projektowane podłogi podniesione w KSUW / np. klasę obciążenia /. Brak tych parametrów uniemożliwia wykonanie prawidłowej wyceny.
Odp. Parametry podłóg:
a/ Obciążenie zmienne użytkowe min. 3 kN/m2
b/ Płyty dopuszczone do pomieszczeń wilgotnych / mokrych
c/ Wykończenie : płytki gresowe lub ceramiczne
d/ Udział płyt z otworami wentylacyjnymi 5-10%
Przedmiar nie obejmuje robót związanych z wykonaniem cokołów do dachów skośnych wskazanych w dokumentacji technicznej a niezbędnych do zamocowania wentylatorów i podstaw dachowych. Prosimy o uzupełnienie.
Przedmiar nie obejmuje robót związanych z wykonaniem zadaszeń nad jednostkami zewnętrznymi projektowanych klimatyzatorów oraz rysunków konstrukcyjnych tych zadaszeń. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje. Zadaszenie należy wykonać w oparciu o dostępne na rynku rozwiązania. Zaleca się wykonać zadaszenia w formie daszków poliwęglanów osadzonych na ramie z aluminiowych profili. Daszki mocowane za pomocą stalowych wsporników przykręcane za pomocą typowych śrub do konstrukcji obiektu. Pytanie 6.
Zgodnie z opisem technicznym przebudowy KSUW pkt 11 należy wykonać chodnik z wylewki betonowej oraz podest ze zdejmowanych krat pomostowych wraz z okuciem z kątownika. Brak tych robót w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.
W dokumentacji technicznej nie określono parametrów technicznych dla kraty pomostowej w pomieszczeniu zespołu pomp hydroforowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Należy przyjąć kraty ocynkowane zgrzewane płaskownik nośny 30x3 mm oczko 34,3x38,1 mm.
Projekt przebudowy zbiornika zakłada zamontowanie zdemontowanych z wyburzanego zbiornika sond poziomu wody. Brak pozycji w przedmiarze związanych z tymi robotami. Prosimy o uzupełnienie. Ponadto prosimy o określenie odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy na „adaptowane” sondy.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje. Adaptowane sondy nie będą objęte gwarancją.
Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej przebudowy zbiornika pkt. 6.3.5 dopiero po jego wyłączeniu z użytkowania będzie można oszacować dokładny zakres prac remontowych zbiornika oraz wykonać projekt jego wzmocnienia taśmami z włókien węglowych. Czy zamawiający dopłaci za ewentualne zwiększenie zakresu robót oraz za wykonanie wzmocnień?
Odp. Tak jak zostało opisane w projekcie wzmocnienia, dokładne oszacowanie ilości ewentualnych obszarów do naprawy na płaszczu oraz dnie zbiornika będzie możliwe po uzyskaniu do niego pełnego dostępu oraz wykonaniu inwentaryzacji stwierdzonych uszkodzeń. Inną sprawą jest konieczność wykonania wzmocnień z taśm z włókien węglowych, które są niezbędne z powodu wykonania wewnętrznej przegrody. Konieczność wykonania wzmocnienia z taśm węglowych jest niezależna od stanu technicznego płaszcza i dna zbiornika. Po oczyszczeniu zbiornika należy dobrać ilość oraz rodzaj taśm z włókien węglowych na podstawie wyników obliczeń oraz wniosków zwartych w ocenie stanu technicznego. Koszty związane z oceną stanu technicznego jak i obliczeń oraz doboru w/w taśm należy ująć w kosztach ogólnych wyceny zadania. Ilość taśm zamawiający rozliczy wg ich zużycia / zamontowania /.
Zgodnie z rysunkiem nr A06 przebudowywanego zbiornika, średnica zewnętrzna stropodachu wynosi 2x8,19=16,38 m. W pozycjach przedmiaru dotyczących izolacji i wykończenia dachów błędnie przyjęto średnicę zewnętrzną zbiornika równą 15,6 m, nie doliczając okapu. Prosimy o zmianę wartości pozycji nr 248 oraz pozycji nr 287. Ponadto w pozycji nr 284 przedmiaru przyjęto grubość izolacji termicznej równą 15 cm, a zgodnie z rys. A08 przebudowy zbiornika, izolacja powinna mieć grubość 25 cm.
Odp. Poprawiono pozycje w przedmiarze
W dziale nr 1.3.1.6 przedmiaru robót – „wykończenie powierzchni wewnętrznej zbiornika” w poz. Nr 295 uwzględniono izolację połączeń pionowych pomiędzy ścianą istniejącą a projektowaną. Nie uwzględniono natomiast nigdzie izolacji połączeń poziomych pomiędzy ścianą a dnem zbiornika wykazanych na rys. A08 przebudowy zbiornika. Prosimy o uzupełnienie.
W przedmiarze robót nie uwzględniono kosztów wywozu i utylizacji papy oraz izolacji termicznej pokrycia dachowego z wyburzanego zbiornika. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje
W projektowanym wzmocnieniu konstrukcji przebudowywanego zbiornika nie określono parametrów technicznych taśm z włókien węglowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. W projekcie dotyczącym przebudowy zbiornika wykazano ilość zbrojenia jaka jest niezbędna do prawidłowej pracy konstrukcji po wykonaniu ściany wewnętrznej. Obliczenia niedoboru zbrojenia wykonano dla stali gatunku A-II o fyd=310 MPa . Na podstawie tak przyjętych parametrów wytrzymałościowych oszacowano brakujące pole nawierzchni zbrojenia we wzmacnianym obszarze. Firma wykonująca wzmocnienie powinna dobrać rodzaj taśm z włókien węglowych oraz ich ilość i przekrój poprzeczny na podstawie wskazanego niedoboru zbrojenia w wybranym przez siebie systemie wzmocnienia.
W celu doboru zamienników pomp prosimy o wskazanie jakimi parametrami powinien dysponować zespół pomp hydroforowych przewidzianych do wymiany. Prosimy również o wskazanie w jaki sposób ma być realizowane jego sterowanie.
Odp. W istniejącym obiekcie znajduje się zestaw hydroforowy składający się z pięciu agregatów pompowych typu CR-16 /962019/ CR-16-50 A-F-A Bube. Wydajność Q=16 m3/h, wysokość podnoszenia H=58,4 m, n=2900r/min razem z układem zasilania i sterowania. Zestaw współpracuje ze zbiornikiem wody V=1000 m3 / sondy poziomu zwierciadeł /. Należy przyjąć kompletny zestaw hydroforowy o wskazanych powyżej parametrach hydraulicznych. W skład zestawu powinny wchodzić następujące elementy: 5 szt agregatów pompowych, szafa sterownicza, 1 szt sondy hydrostatycznej i 2 szt sond konduktometrycznych / zamontowane w jednej komorze przebudowywanego zbiornika/, kompletne kolektory tłoczny i ssawny razem z przetwornikami ciśnienia, naczynie/naczynia przeponowe. Układ należy dopasować do istniejących rurociągów tłocznych i ssawnych obiektu.
Należy pozostawić idee istniejącego układu sterowania – po wykonanej przebudowie jeden zbiornik zostanie podzielony na dwie odrębne komory. Praca zestawu hydroforowego odbywać się będzie na podstawie wskazań sond poziomu zwierciadła wody / w dwóch komorach przebudowanego zbiornika / oraz wartości ciśnienia w kolektorze tłocznym i ssawnym zestawu.
Prosimy o określenie wymaganych parametrów chloratora.
Odp. Wymieniony w przedmiarze chlorator to urządzenie znajdujące się w budynku KSUW. Zmianie podlega tylko lokalizacja urządzenia – chlorator podlega przeniesieniu do nowego pomieszczenia dozowania podchlorynu. W przedmiarze dodano pozycję opisującą demontaż i ponowny montaż.
W związku z powyższym załączony zostaje nowy przedmiar, ujmujący wszystkie brakujące pozycje i według którego należy wycenić ofertę.
POBIERZ ZAŁĄCZNIK (NOWY PRZEDMIAR)
Jednocześnie informujemy, ze zostaje przedłużony termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert – do dnia 20.03.2017 r do godz. 09:45
Termin otwarcia ofert – w dniu 20.03.2017 r o godz. 10:00.
W załączonej dokumentacji przetargowej w dniu 23.02.2017 r - w projekcie umowy w paragrafie 20 pkt 1 usuwa się ppkt f.
(07.03.2017] Aktualne badania wody
Protokół z badań nr SB/15082/02/2017
Kończyce Małe, ul. Kasztelańska - Przychodnia Lekarska - ujęcie podziemne. Pobierz
Protokół z badań nr SB/15062/02/2017
miejsce poboru: SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna - woda podziemna podawana do sieci. Pobierz
(23.02.2017] GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię. Dnia 23.02.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię ".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2017 r. pod nr 30763 - 2017.
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=1dcd8ae0-3cf4-4306-88f9-2dff6bdab8f1&path=2017%5c02%5c20170223%5c30763_2017.html
(07.02.2017] Aktualne badania wody
Protokół z badań nr SB/05342/01/2017
Protokół z badań nr SB/05341/01/2017
Oczyszczalnia Ścieków w Kończycach Małych, ul. Korczaka - ujęcie podziemne
Protokół z badań nr SB/05340/01/2017
SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska 'TOM' - woda podziemna podawana do sieci
Protokół z badań nr SB/05339/01/2017
Kaczyce, ul. Sobieskiego, studzienka zakupowa SmVak - woda powierzchniowa
[11.01.2017] Harmonogram Planowanych Przetargów w 2017 r.
Harmonogram Planowanych Przetargów w 2017 r.
[03.01.2017] GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice" Dnia 03.01.2017 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice".
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2017 r. pod nr 1267 - 2017.
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=5bbb6156-9a01-4ff2-a29b-c438e0580b3f&path=2017%5c1%5c20170103%5c1267_2017.html -
OGŁOSZENIE (PDF).
[28.12.2016] Aktualne badania wody
Protokół z badań nr 71847/2016
SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna - woda podziemna podawana do sieci, woda pitna
Protokół z badań nr 71846/2016
Kończyce, ul. Staffa "Karolinka" - SUW - woda podziemna podawana do sieci, woda pitna
Protokół z badań nr 71845/2016
miejsce poboru: KSUW Zebrzydowice, ul. Rzeczna - woda mieszana podawana do sieci, woda pitna
[23.12.2016] Życzenia
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku składają
Dyrekcja i pracownicy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
GZWiK (08.12.2016) - GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice" Zebrzydowice, dnia 14.12.2016 r.
GZWiK Nr 4/2016
Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"
Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku w/w postępowania wybrano ofertę firmy:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
WIiRO Stanisław Łacek Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Istebna 1241
Cena oferty - 2.152.379,26 zł w tym podatek VAT w wysokości 402.477,42 zł
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 8 lat
- Cena - 60 %
- Okres udzielonej rękojmi i gwarancji 40%
Oferta nr 1. ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o.o.
Zduny Pyrzyce 46 - przyznana łączna punktacja - 68,72 pkt / 28,72 pkt + 40 pkt /
Istebna 1241 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /
Oferta nr 3. AQUA-TECHNIC Maksymilian Lasek
Częstochowa ul. Wiolinowa 26 - przyznana łączna punktacja - 91,9 pkt / 51,9 pkt + 40 pkt /
Oferta nr 4. MIKO-TECH Sp. z o.o.
Łaziska Górne ul. Świerczewskiego 11 b - przyznana łączna punktacja - 79,31 pkt / 39,31 pkt + 40 pkt /
Oferta nr 5. AQUA-SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko - Biała ul. Witosa 118 - przyznana łączna punktacja - 87,98 pkt / 47,98 pkt + 40 pkt /
Oferta nr 6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19 - przyznana łączna punktacja - 82,21 pkt / 42,21 pkt + 40 pkt /
Oferta nr 7. Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o., Sp. K.
Ustroń ul. Kreta 5 a - przyznana łączna punktacja - 75,10 pkt / 45,10 pkt + 30 pkt /
Oferta nr 8. INSTAL CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pierścień ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 85,97 pkt / 45,97 pkt + 40 pkt /
GZWiK (08.12.2016) - Zaktualizowana dział Badania wody
Protokół z badań nr 67004/2016
Kończyce Małe - ul Jagiellońska - Przedszkole - woda podziemna - monitoring kontrolny, woda pitna
Protokół z badań nr 67003/2016
Zebrzydowice - SUW Kończyce, ul. Staropolska "TOM" - woda podziemna podawana do sieci. Woda pitna.
Protokół z badań nr 67002/2016
miejsce poboru: Kaczyce- ul Sobieskiego - Studzienka zakupowa - woda powierzchniowa, woda pitna
GZWiK (05.12.2016) - GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice" PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 5.12.2016 r
postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice" Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 3.200.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Zduny Perzyce 46
Cena oferty - 4.496.899,57 zł w tym podatek VAT w wysokości 840.883,66 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat i 1 miesiąc
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat
Oferta nr 3. AQUA - TECHNIC Maksymilian Lasek
Częstochowa ul. Wiolinowa 26
Cena oferty - 2.488.714,21 zł w tym podatek VAT w wysokości 457.889,65 zł
Łaziska Górne ul. Świerczewskiego 11 b
Cena oferty - 3.285.199,50 zł w tym podatek VAT w wysokości 614.305,60 zł
Oferta nr 5. AQUA - SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko - Biała ul. Witosa 118
Cena oferty - 2.691.845,52 zł w tym podatek VAT w wysokości 503.353,23 zł
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19
Cena oferty - 3.059.562,09 zł w tym podatek VAT w wysokości 572.113,24 zł
Ustroń ul. Kreta 5 a
Cena oferty - 2.863.575,66 zł w tym podatek VAT w wysokości 535.465,37 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 6 lat
Oferta nr 8. INSTAL-CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pierścień ul. Graniczna 22
Cena oferty - 2.809.458,74 zł w tym VAT w wysokości 525.345,94 zł
GZWiK (24.11.2016) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice Dnia 24.11.2016 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania
"Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice".
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2016 r. pod nr 350847 - 2016.
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=ed2f7b9b-5819-45be-8cdc-c289498c5777&path=2016%5c11%5c20161124%5c350847_2016.html -
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_04_2016_BZP_20161124.pdf(POBIERZ)
SIWZ + Załączniki.pdf (POBIERZ)
GZWiK (24.11.2016) - GZWiK - Odpowiedzi na zapytania - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice Zebrzydowice, dnia 24.11.2016 r.
GZWiK - Przetarg 4/2016
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice” --------------------------------------------------------------------------------------------------------
W projekcie budowlanym dot. ul. Zielonej w pkc 12.3 napisano iż do budowy wodociągu należy stosować rury PE 100 SDR 17, natomiast w tym samym pkc poniżej podana jest rura PE 100 Dz110x10, co oznacza iż jest to rura w SDR 11. Prosimy o wskazanie jaką rurę należy faktycznie zastosować?
Odp. Należy zastosować rurę SDR 11 PE 100
W projekcie budowlanym dot. ul. Zielonej w pkc 12.3 napisano iż do budowy wodociągu należy stosować rury PE 100 zwykłe a w przypadku zastosowania technologii bezwykopowych rury opancerzone typu RC, natomiast w tym samym pkc poniżej podana jest rura opancerzona typu RC na całym zakresie tego zadania. Prosimy o wskazanie jaką rurę należy faktycznie zastosować?
Odp. Rury opancerzone RC zastosować tylko na przewiertach.
W projekcie budowlanym dot. SUW Myśliwska w pkc 6.3 zapisano, iż należy wymienić zainstalowane obecnie agregaty pompowe na nowe, natomiast w przedmiarze w pozycjach 37, 39 oraz 56 opisany jest ponowny montaż tych samych pomp. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 37, 39 oraz 56 zawartych w przedmiarze robót?
Odp. Należy zabudować pompy zdemontowane zgodnie z przedmiarem.
W projekcie budowlanym dot. SUW Myśliwska w pkc 6.3 zapisano iż zestaw hydroforowy nr 1 ma zawierać dwa agregaty pompowe 1+1 rezerwa czynna o parametrach: Q=16 m3/h, H=24 m, moc 1,1 kW. Wg informacji otrzymanych od producenta nie ma takich pomp o takiej mocy, aby osiągnęły parametry z projektu. Czy przy podanych parametrach praca zestawu nie powinna być 2+1 lub czy możliwa jest zmiana parametrów mocy np. do 3 kW?
Odp. Są to pompy istniejące znajdujące się w budynku SUW "TOM" przy ul. Staropolskiej. Pompy podlegają przeniesieniu do budynku "Myśliwska" będącym przedmiotem dokumentacji projektowej.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna referencje - jedna polegająca tylko na budowie lub przebudowie sieci wodociągowych, a druga referencja polegająca tylko na przebudowie, remoncie, budowie SUW?
Łącznie obie referencje będą o łącznej wartości 2.600.000 zł brutto, w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto.
Odp. Zamawiający uzna te referencje.
Zamawiający informuje, że w dniu 24.11.2016 r. w BZP zamieszczone jest ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Termin składania ofert zostanie przesunięty do dnia 05.12.2016 r do godz. 09:45. Dyrektor
GZWiK (18.11.2016) - GZWiK - Odpowiedzi na zapytania - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice Zebrzydowice, dnia 18.11.2016 r.
W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:
W nawiązaniu do SIWZ w w/w postępowaniu i spisu oferty do której trzeba załączyć kosztorys ofertowy uproszczony z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, zwracamy się z prośbą o udostępnienie wykonawcom przedmiarów / kosztorysu inwestorskiego - bez cen / z podstawami wyceny w wersji edytowalnej / ath /. Zakres opracowania i ilość pozycji przedmiarowych jest tak obszerna / 880 pozycji /, że wersja elektroniczna kosztorysu byłaby ogromną pomocą i ułatwieniem dla oferentów.
Odp. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji ath.
Zgodnie z pkt 5.2.5 SIWZ "Wykonawca który zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza stosowne informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia". Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o informacje na temat braku podstaw do wykluczenia w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, a nie o spełnianiu warunków udziału. Jednocześnie
Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w taki sposób, aby Wykonawca mógł zawrzeć w tym oświadczeniu informacje na temat braku podstaw do wykluczenia dla przewidywanych podwykonawców, do czego obliguje go ustawa Prawo zamówień publicznych / par. 25a ust. 5 pkt 2 /. W aktualnej wersji oświadczenia brak możliwości złożenia oświadczenia dotyczącego podwykonawcy.
Odp. Każdy z wykonawców składa oddzielnie oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający informuje, że będzie jeszcze jedna zmiana ogłoszenia i w związku z tym termin składania ofert zostanie przesunięty do dnia 05.12.2016 r do godz 09:45.
GZWiK (04.11.2016) - Zaktualizowana dział Badania wody
Protokół z badań nr 59643/2016
Kaczyce - Zespół Szkół - ul. Harcerska 13 - woda powierzchniowa, woda pitna
Protokół z badań nr 59642/2016
Przedszkole, Marklowice Górne, ul. Szkolna - woda powierzchniowa - monitoring kontrolny
Protokół z badań nr 59640/2016
miejsce poboru: Hydrofornia, ul. Graniczna Kończyce małe - woda mieszana, woda pitna
GZWiK (03.11.2016) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice Dnia 03.11.2016 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice".
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2016 r. pod nr 335982 - 2016.
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=bf5910a5-158d-4c1c-acf0-3719798813b2&path=2016%5c11%5c20161103%5c335982_2016.html -
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_04_2016_BZP_20161103.pdf
SIWZ_z1_6_DO_EDYCJI.pdf (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
SIWZ_z1_6_DO_EDYCJI.doc (POBIERZ
GZWiK (28.10.2016) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice Dnia 28.10.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2016 r. pod nr 332717 - 2016.
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=27ff8739-17c9-4bf5-bcb7-533d88835cda&path=2016%5c10%5c20161028%5c332717_2016.html -
ogloszenie_04_2016_o_zamowieniu_BZP_20161028.pdf (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik8_Przedmiar.pdf (POBIERZ)
podkatalog SIWZ_zalacznik9_Dokumentacja_Projektowa_ST (POBIERZ spakowany podkatalog)
podkatalog SUW ul. Myśliwska
Wentylacja SUW.pdf
Zmiana sposobu uzytkowania SUW.pdf podkatalog Wodociąg przy ul. Chmielnej
katalog Rys
Dok formalne uzgodnienia-Chmielna.pdf
Projekt, opis techniczny-Chmielna.pdf Specyfikacja techniczna-Chmielna.pdf
podkatalog Wodociąg przy ul. Kochanowskiego
Dok formalne, Uzgodnienia-Koch.pdf
Projekt - droga wojewodzka-Koch.pdf
Projekt, opis techniczny-Koch.pdf
Specyfikacja Techniczna-Koch.pdf
podkatalog Wodociąg przy ul. Orzeszkowej
Dok formalne i uzgodnienia-Orzesz.pdf
Projekt przez drogę wojewódzką-Sł (Orzesz).pdf
Projekt, opis techniczny-Orzesz.pdf
Specyfikacja techniczna-Orzesz.pdf podkatalog Wodociąg przy ul. Zielonej
Dok formale uzgodnienia-Zielona.pdf
Projekt - droga wojewodzka-Jg (Zielna).pdf
Projekt, opis techniczny-Zielona.pdf
Specyfikacja techniczna-Zielona.pdf
GZWiK -
Zaktualizowano dział badania wody (28.10.2016)
Protokół z badań nr 51542/2016
Kończyce Małe, ul. Korczaka, oczyszczalnia ścieków, woda podziemna. Woda pitna.
SUW Kończyce Małe, Botaniczna, woda podawana do sieci. Woda pitna
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach" Zebrzydowice, dnia 14.09.2016 r.
IR- postępowanie GZWiK 03/2016
o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn."Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach" W związku z nie podpisaniem umowy przez F.H. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula, ul. Osada 4, 32-310 Klucze, w dniu 14.09.2016r. udzielono zamówienia na w/w zadanie firmie:
ul. Jastrzębska 53
Wartość umowy - 33.198,93 zł w tym podatek VAT w wysokości 6.207,93 zł
GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach" Zebrzydowice, dnia 31.08.2016 r.
Dyrektor GZWIK Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach"
F.H. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula
ul. Osada 4, 32-310 Klucze
Cena oferty - 24.000,00 zł + VAT
1. F.H. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula
ul. Osada 4, 32-310 Klucze, Przyznana punktacja - 100 pkt
2. EKO-SERVICE Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sowia 6b, 32-500 Chrzanów, Przyznana punktacja - 62,5 pkt
3. INSE-TOX Jan Stromidło
ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, Przyznana punktacja - 57,69 pkt
4. PIPE CONTROL Łukasz Lis
ul. Gorliczyńska 162, 37-200 Przeworsk, Przyznana punktacja - 44,12 pkt
5. P.U.H. KOZAK
ul. Łęgi 2, 01-329 Warszawa, Przyznana punktacja - 34,78 pkt
6. BLEJKAN S.A.
ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin, Przyznana punktacja - 27,09 pkt
7. USŁUGI ASENIZACYJNE Stanisław Korgól
ul. Jastrzębska 53, 44-304 Wodzisław Śląski, Przyznana punktacja - 88,92 pkt
8. ON-SERVICE Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 71, 32-540 Trzebinia, Przyznana punktacja - 55,56 pkt
GZWiK - Zaktualizowano dział badania wody (30.08.2016)
Protokół z badań nr 45893/2016
Woda podziemna. Przychodnia Lekarska Kończyce Małe, ul. Kasztelańska. Woda pitna
Protokół z badań nr 45892/2016
SUW Kończyce, ul Staropolska "TOM - woda podziemna podawana do sieci. woda pitan
GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach" Zebrzydowice, dnia 18.08.2016 r.
Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0–32/ 4693654 fax /0–32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.
Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach
Zakres obejmuje wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej Φ 300 oraz 400 mm / łączna długość ok. 1600 mb/ wraz z opracowaniem raportu zawierającego film oraz wykres spadków pomiędzy studniami. Przed rozpoczęciem czynności związanych z monitoringiem należy wykonać czyszczenie kanału, nieczystości wydobyte z rur należy zutylizować i przedstawić kartę odpadu.
Zakres oraz lokalizację kanału przeznaczonego do monitoringu przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
Za każdy dodatkowy odcinek niezaznaczony w załączniku mapowym wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg ceny jednostkowej.
Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45232000-2
Termin realizacji umowy – nie później niż do 20.09.2016 r
Każdy oferent określa własny termin opracowania dokumentacji.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej –
www.gzwik.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - tel. 32/ 4755107, pokój nr 40.
Termin składania ofert – do dnia 26.08.2016 r. do godz. 09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2016 r. o godz. 10:00 w UG Zebrzydowice - pokój nr 38.
SIWZ_zalacznik1_Mapowy.pdf (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik2_Mapowy.pdf (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik3_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik4_umowa.pdf (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik3_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik3_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej" Dnia 18.07.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej".
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2016 r. pod nr 141331 - 2016.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141331&rok=2016-07-18 -
GZWiK (07.07.2016) GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej" Zebrzydowice, dnia 7.07.2016 r.
GZWiK Nr 3/2016
Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej"
Kiełczów ul. Wilczycka 14
Cena oferty - 543.660,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 101.660,00 zł
Okres rękojmi - 60 miesięcy
- Cena - 98 %
- Okres rękojmi - 2 %
Oferta nr 1. WODROL Teodor Świątecki
Kiełczów ul. Wilczycka 14 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98,0 pkt + 2,0 pkt /
Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6
Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn
Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6 - przyznana łączna punktacja - 84,03 pkt / 82,03 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 3. PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 88,94 pkt / 86,94 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 4. Usługi instalatorskie, wod - kan i sprzętowo - budowlane Seweryn Całus
Cieszyn ul. Chrobrego 5/11
Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 3 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania / wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania /, a następnie na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 5 Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
Oferta nr 5. SIM Mariusz Świerkosz
Goleszów ul. Ustrońska 46 - przyznana łączna punktacja - 84,70 pkt / 82,70 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 6. INSTAL CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pierścień ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 83,73 pkt / 81,73 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 7. Konsorcjum firm:
Pszczyna ul. Bielska 36
Bojszowy Nowe ul. Kowala 11- przyznana łączna punktacja - 78,12 pkt / 76,12 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 8. ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 60,49 pkt / 58,49 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 9. PPHU BUDREN Władysław Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25 - przyznana łączna punktacja - 71,01 pkt / 69,81 pkt + 1,20 pkt /
Oferta nr 10. AQUA-SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko Biała ul. Stwosza 118 - przyznana łączna punktacja - 53,42 pkt / 51,42 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 11. INSTAD Sp. z o.o.
Rybnik ul. Zapłocie 42 k - przyznana łączna punktacja - 65,65 pkt / 64,45 pkt + 1,2 pkt /
Oferta nr 12. HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 98,85 pkt / 96,85 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 13. PUP ROL-BUD Sp. J. Pastor Kazimierz
Kobielice ul. Rolna 4 - przyznana łączna punktacja - 70,57 pkt / 68,57 pkt + 2,0 pkt /
GZWiK (06.07.2016) - Zaktualizowano dział badania wody
Protokół z badań nr 28128/2016
KSUW Zebrzydowice, ul Rzeczna - woda mieszana podawana do sieci
Protokół z badań nr 28127/2016
Zebrzydowice - SUW Kończyce il. Staropolska "TOM" - woda podziemna podawana do sieci
GZWiK (29.06.2016) - GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego" Dnia 29.06.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego".Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2016 r. pod nr 110463 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=110463&rok=2016-06-29 - OGŁOSZENIE (PDF).
GZWiK (26.06.2016) - O G Ł O S Z E N I E
Uwaga mieszkańcy Kaczyc! W dniu 26.06 2016r.(niedziela) w godzinach 8-15 z powodu awarii zestawu hydroforowego nastąpi przerwa w dostawie wody. Przepraszamy za nieudogodnienia.
GZWiK (23.06.2016) - O G Ł O S Z E N I E
Informacja dla mieszkańców gminy Zebrzydowice
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w okresie panujących upałów i suszy w najwyżej położonych terenach Gminy Zebrzydowice mogą wystąpić spadki ciśnienia w sieci wodociągowej spowodowane dużymi chwilowymi rozbiorami wody.
Prosimy o racjonalne korzystanie z wody.
GZWiK (17.06.2016) - O G Ł O S Z E N I E
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 20.06.2016r. / poniedziałek / w godz. 8 00 – 17 00
nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic G. Mocinka i Stalmacha w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac przełączeniowych na sieci wodociągowej. Za nieudogodnienia przepraszamy.
GZWiK (10.06.2016) - O G Ł O S Z E N I E
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 15.06.2016r. / środa / w godz. 8 00 – 17 00
nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy Sobieskiego boczna w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac przełączeniowych na sieci wodociągowej. Za nieudogodnienia przepraszamy.
GZWiK (10.06.2016) - Odpowiedzi na zapytania „Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej”
Zebrzydowice, dnia 10.06.2016 r
GZWiK – przetarg 03/2016
Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej”
W związku z zapytaniem które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:
Proszę o załączenie do przetargu przedmiaru robót w wersji ATH lub przynajmniej przedmiaru z wyszczególnionymi Katalogami Nakładów Rzeczowych co znacznie ułatwi rzetelną wycenę tematu.
Odp. Kosztorys ofertowy należy wycenić zgodnie z przedmiarem i specyfikacja techniczną, korzystając z załączonych materiałów .
Zamawiający z uwagi na równe traktowanie oferentów nie udostępnia przedmiaru w wersji edytowalnej. GZWiK (09.06.2016) - UWAGA!
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 09.06.2016r. / czwartek / w godz. 8 00 – 17 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Słoneczna i Pogodna w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej. Za nieudogodnienia przepraszamy.
GZWiK (09.06.2016) - UWAGA!
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 09.06.2016r. / czwartek / w godz. 10 00 – 14 00 nastąpi przerwa
w dostawie wody w rejonie ulic Jutrzenki, Przedwiośnie, Pochyła w Zebrzydowicach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej. Za nieudogodnienia przepraszamy.
GZWiK (08.06.2016) - GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania \"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. j. Słowackiego" Zebrzydowice, dnia 8.06.2016 r.
GZWiK Nr 2/2016
Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku postępowania powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. j. Słowackiego" wybrano ofertę firmy:
PUPH SARMATA S.C. I. Harmata - Sarapata, R. Sarapata
Klecza Górna Barwałd Średni 282
Usługi budowlano - instalacyjne gospodarki wodno - ściekowej i melioracyjnej mgr inż. R. Sarapata
Cena oferty wynosi 2.818.127,03 zł w tym podatek VAT w wysokości 526.966,84 zł
Okres udzielonej rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
Tarnów ul. Przemysłowa 27 - przyznana łączna punktacja - 92,37 pkt / 90,37 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 2. PPUH WOLIMEX Eugeniusz Wojak
Limanowa ul. Tarnowska 33
Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą / , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
Oferta nr 3. RPM S.A.
Lubliniec ul. Niegolewskich 7 - przyznana łączna punktacja - 71,98 pkt / 70,38 pkt + 1,6 pkt /
Oferta nr 4. Konsorcjum firm:
BUSKOPOL S.A.
Busko Zdrój ul. Kilińskiego 41
Kielce ul. Sandomierska 105
Oferta nr 5. INSTALBUD Sp. z o.o.
Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 6 a
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym w poz. 63 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania i do wyceny przyjęto rurę fi 200 a nie fi 225, nie ujęto podsypki i osypki piaskowej rur, udzielona przez wykonawcę odpowiedź że będzie wykorzystywał piasek z wykopów jest modyfikacją SIWZ /. Brak kosztorysu szczegółowego uniemożliwił zamawiającemu dalszą ocenę oferty pod kątem rażąco niskiej ceny.
Oferta nr 6. KAN-EKO Sp. z o.o.
Ustroń ul. Katowicka 207
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Pzp - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia / rażąco niska cena sposobu kalkulacji stawki roboczogodziny, brak przedstawienia dowodów na zastosowane materiały i sprzęt /. Ponadto wysokość Rg = 7,00 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami /
AWT REKULTIVACE PL Sp. z o.o.
Cieszyn Plac Wolności 3
Delficka 41/884 - przyznana łączna punktacja - 66,19 pkt / 64,19 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 8. Konsorcjum firm:
Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6 - przyznana łączna punktacja - 87,74 pkt / 85,74 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o.
Tarnów ul. Starodąbrowska 20 - przyznana łączna punktacja - 73,77 pkt / 71,77 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 10. Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 91,83 pkt / 89,83 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 11. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.
Krynica Zdrój Mochnaczka Wyżna 118
Oferta nr 12. Konsorcjum firm:
Klecza Górna Barwałd Średni 282 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98,0 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 13. SKAŃSKA S.A.
Warszawa ul. Gen. Zajączka 9 - przyznana łączna punktacja - 71,44 pkt / 69,44 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 14. Konsorcjum firm:
Skoczów Pierścień ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 90,48 pkt / 88,48 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 15. Zakład robót inżynieryjnych WODPOL mgr inż. Janusz Włoch
Żywiec ul. Ks. Pr. ST. Słonki 24
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w poz. 20,21, 22 nie uwzględniono materiału i sprzętu, w poz. 36 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - przyjęto do przewiertu rurę fi 200 zamiast fi 225 /. Ponadto wysokość Rg = 8,00 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz.U. 200 poz. 1679 z późn. zmianami /
Oferta nr 16. HYDROGOP Sp. z o.o.
Katowice ul. Tartaczna 20 - przyznana łączna punktacja - 60,42 pkt / 58,42 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 17. WODPOL Sp. z o.o.
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w poz. 20,21, 22 nie uwzględniono materiału i sprzętu, w poz. 36 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - przyjęto do przewiertu rurę fi 200 zamiast fi 225 /.
Oferta nr 18. SIB S.C. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
Przyszowice ul. Polna 29 c - przyznana łączna punktacja - 98,26 pkt / 96,26 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 19. PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a
Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą/ , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
Oferta nr 20. Konsorcjum firm:
Rybnik ul. Brzezińska 8 a
Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
Oferta nr 21. Konsorcjum firm:
REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
REMONT-Ex Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11- przyznana łączna punktacja - 63,41 pkt / 61,41 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 22. BUDROST Sp. z o.o.
Stryszawa 1 a - przyznana łączna punktacja - 84,70 pkt / 82,70 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 23. PPH OMNIX Sp. z o.o.
Zabrze ul. Jana Styki 24 - przyznana łączna punktacja - 66,53 pkt / 64,53 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 24. Konsorcjum firm:
TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
Gołkowice ul. Borowicka 46 a
PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 80,47 pkt / 78,47 pkt + 2,0 pkt /
Oferta nr 25. Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o., Sp. K.
Ustroń ul. J. Kreta 5 a
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w poz. 20,21, 22 nie uwzględniono materiału i sprzętu, w poz. 36 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - przyjęto do przewiertu rurę fi 200 zamiast fi 225 /. Ponadto wysokość Rg = 7,00 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami /
Oferta nr 26. Usługi instalatorskie wod-kan, co i sprzętowo - budowlane Seweryn Całus
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Pzp - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia / Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zostały uznane przez zamawiającego za niewiarygodne w zakresie dowodów przedłożonych na potwierdzenie cen materiałów, sprzętu i Rg. Dodatkowo z kosztorysu ofertowego wynika że nie uwzględniono właściwej ilości podsypki piaskowej oraz zmieniono materiały w pozycji dot. wykonania podbudowy drogowej /. Wysokość Rg=6,63 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami /.
Oferta nr 27. INSTAD Sp. z o.o.
Rybnik ul. Zapłocie 42 k
Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania / firma która złożyła ofertę nie wniosła wadium w wymaganej wysokości /, a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
GZWiK (02.06.2016) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej Dnia 02.06.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej ".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2016 r. pod nr 66555 - 2016.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=66555&rok=2016-06-02 -
ogloszenie_03_2016_o_zamowieniu_BZP_20160331.pdf (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.pdf (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.pdf (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik7_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa (POBIERZ spakowany podkatalog)
katalog dokumenty formalne 1_Wyrys_miejscowy_plan.pdf
2_Protokół_Narady_Koordynacyjnej.pdf
3_Warunki_Techniczne.pdf
4_Decyzja_Dróg_Gminnych_1.pdf
5_Decyzja_Dróg_Gminnych_2.pdf
6_Decyzja_Dróg_Powiatowych.pdf
7_Uzg_projektu_GZWiK.pdf
8_Uzg_GZWiK.pdf
9_Uzg_Tauron_cd.pdf
10_Uzg_Tauron.pdf
11_Uzg_Gaz.pdf
12_Uzg_Orange.pdf
13_Opinia_Wojewódzki_Urząd_Ochrony_Zabytków.pdf
14_Zgoda_Skarb_Państwa.pdf
15_Lasy Państwowe.pdf
Informacja_BIOZ.pdf
SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ
SIWZ_zalacznik10_Specyfikacja Techniczna.pdf (POBIERZ
podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.doc (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.odt (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.odt (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (POBIERZ)
SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.odt (POBIERZ)
GZWiK (30.05.2016) - OGŁOSZENIE
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 01.06.2016r. / środa / w godz. 8 00 – 20 00
nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Ludowa, Harcerska, Mała, Spokojna, Jabłoni, Pocztowa w Kaczycach.
Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej. Za nieudogodnienia przepraszamy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446.) i art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 139), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2016 rok do 30 czerwca 2017 rok opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.
§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016 roku.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/167/16
z dnia 24 maja 2016 r. Pobierz
GZWiK (27.05.2016) - OGŁOSZENIE
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 30.05.2016r. / poniedziałek / w godz. 8 00 – 18 00
nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Stalmacha i Morcinka w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej. Za nieudogodnienia przepraszamy.
GZWiK (23.05.2016) - OGŁOSZENIE
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 24.05.2016r. / wtorek / w godz. 8 00 – 18 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulicy Ogrodniczej w Kaczycach. Utrudnienia spowodowane będą koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej. Za nieudogodnienia przepraszamy.
Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa. Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
►►► więcej Archiwum >>>[Rok 2007] >>>[Rok 2008] >>>[Rok 2009] >>>[Rok 2010]>>>[Rok 2011] >>>[Rok 2012] >>>[Rok 2013] [Rok 2014] [Rok 2015] [Rok 2016]
odwiedziło nas: internautów