Source: http://docplayer.pl/838702-Instrukcja-bezpieczenstwa-pozaroweg.html
Timestamp: 2017-06-24 00:49:51
Legal References Found: Art.1
 Art. 3
 art. 23
 art. 6
 art. 56
 art.26
 art.27

Document Content:
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG - PDF
Download "INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG"
1 NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG2 SPIS TREŚCI 1. REGULACJE PRAWNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBOWIĄZKI OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH POJĘCIA PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU DANE TECHNICZNO BUDOWLANE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PRZEGLĄDY TECHNICZNE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH UZNANIE BUDYNKU ZA ZAGRAŻAJĄCY ŻYCIU LUDZI CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO I WYBUCHOWEGO CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA WYBUCHOWEGO POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU PRZYCZYNY POŻARU MOŻLIWOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU ZASADY ZAPOBIEGANIA POWSTANIA POŻARU WYCIĄG Z PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I WYBRANYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY ROZMIESZCZENIE I DOBÓR GAŚNIC WYPOSAŻENIE OBIEKTU W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY PRZEGLĄDY TECHNICZNE I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE GAŚNIC ZASADY UŻYWANIA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU POWSTANIA 23 POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI INFORMACJE DLA OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH EWAKUACJĘ RODZAJE EWAKUACJI OBOWIĄZKI OSÓB FUNKCYJNYCH DOTYCZĄCE EWAKUACJI PODSTAWOWE OBOWIĄZKI KIERUJĄCEGO AKCJĄ RATOWNICZĄ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI NAJEMCÓW W ZAKRESIE EWAKUCJI PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE EWAKUACJI PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SŁUŻBY OCHRONY W ZAKRESIE EWAKUACJI PRAKTYCZNE SPRAWDZENIE ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU Z TREŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI ORAZ PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZAŁĄCZNIKI WYKAZ PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH NALEŻY POWIADOMIĆ W PRZYPADKU POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA WZÓR OŚWIADCZENIA ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH OZNAKOWANIE INFORMACYJNE. WZÓR ZGŁOSZENIA ZDARZENIA DO PSP. INSTRUKCJA ALARMOWA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO. WSKAZÓWKI DO PROWADZENIA ROZMOWY ZE ZGŁASZAJĄCYM O PODŁOŻENIU BOMBY SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ EWAKUACYJNYCH. KARTA AKTAUALIZACJI INSTRUKCJI. WYKAZ TELEFONÓW ALRMOWYCH. WYKAZ OSÓB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. WSPÓŁDZIAŁANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Z INNYMI SYSTEMAMI W CZASIE POŻARU RYSUNKI ZAGOSPODAROWANIE TERENU: DROGI POŻAROWE, HYDRANTY; PLANY EWAKUACJI. WSPÓŁDZIAŁANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Z INNYMI SYSTEMAMI W CZASIE POŻARU4 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719 z dnia r.). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124,poz.1030 ). 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). Niniejsza instrukcja nie jest oceną rozwiązań technicznych przewidzianych w budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja opracowana została na podstawie danych uzyskanych od właściciela budynku Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną NFM mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia ww. firmy oraz autora z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. Zatwierdził... 45 1. REGULACJE PRAWNE. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 1.1. Ochrona przeciwpożarowa. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej określa podstawowe relacje i obowiązki osób fizycznych i prawnych oraz instytucji, dotyczące problematyki ochrony przeciwpożarowej. Art.1 ustawy określa ochronę przeciwpożarową jako realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Prowadzenie działań ratowniczych. Definiuje ona także szereg podstawowych pojęć związanych z ochroną przeciwpożarową i tak: Zapobieżenie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia to: Zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom. Tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia Obowiązki osób fizycznych i prawnych. Art. 3 i 4 wspomnianego wcześniej aktu prawnego określa, że osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. WŁAŚCICIEL lub UŻYTKOWNIK BUDYNKU, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa powyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 56 Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w powyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich WŁAŚCICIEL lub UŻYTKOWNIK, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczy tylko wyłącznie budynku Narodowego Forum Muzycznego i garażu podziemnego we Wrocławiu przy pl. Wolności 67 1.3. Pojęcia podstawowe. Bezpieczeństwo pożarowe - stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przed pożarem. Budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony do wykonywania funkcji administracji, kultury, oświaty, nauki, służby zdrowia, obsługi bankowej, handlu, usług, itd. Obciążenie ogniowe - ilość materiałów palnych na jednostkę powierzchni w MJ/m 2. Materiały niebezpieczne pożarowo: gazy palne, ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C), materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, materiały mające skłonności do samozapalenia; materiały inne niż wymienione powyżej, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru; Temperatura samozapalenia - najniższa temperatura, w której pary danej cieczy łatwopalnej, zmieszane w odpowiednim stosunku z powietrzem zapalają się bez dostarczenia z zewnątrz iskry lub płomienia. Techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych - techniczne urządzenia, sprzęt, instalacje lub rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Warunki ewakuacji - zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-organizacyjnych, zapewniający ludziom szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Zagrożenie wybuchem - możliwość tworzenia w różnych warunkach przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu, połączonemu ze wzrostem ciśnienia. Strefa pożarowa - przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni. Strefa zagrożona wybuchem - przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną a górną granicą wybuchowości. Urządzenia przeciwpożarowe stałe lub półstałe urządzenia uruchamiane ręcznie lub samoczynnie, służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków w obiektach, w których lub przy których są zainstalowane, a w szczególności : stałe i półstale urządzenia gaśnicze i zabezpieczające urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego instalacje oświetlenia ewakuacyjnego hydranty i zawory hydrantowe pompy w pompowniach przeciwpożarowych przeciwpożarowe klapy odcinające urządzenia oddymiające drzwi i bramy przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania 78 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Ogólna charakterystyka obiektu Bezpieczeństwo ludzi Na poziom bezpieczeństwa ludzi w środowisku pożaru wpływają: wysokie stężenie gazów toksycznych, narażenie na oparzenia oraz urazy mechaniczne. System zabezpieczeń przeciwpożarowych jest dobierany tak, aby w przeznaczonym do ewakuacji czasie: a) użytkownicy obiektu nie byli narażeni na inhalację toksycznych gazów pożarowych w dawkach mogących spowodować szkodliwe skutki; b) gęstość optyczna dymu umożliwiła orientację w budynku, znajdowanie wyjść ewakuacyjnych; c) użytkownicy obiektu nie byli narażeni na oddziaływanie cieplne gazów pożarowych i płomieni w natężeniu mogącym zagrozić życiu i zdrowiu; d) ekipy ratownicze straży pożarnej, prowadzące działania gaśnicze w budynku nie były narażone na zawalenie elementów konstrukcji. Bezpieczeństwo mienia Mienie zagrożone pożarem można podzielić na trzy grupy, tj.: budynek, wyposażenie i otoczenie budynku. System zabezpieczeń przeciwpożarowych został tak dobrany, aby w przypadku pożaru: elementy wyposażenia narażone na bezpośrednie oddziaływanie pożaru znajdowały się nie więcej niż w jednej strefy pożarowej nie zakłada się jednoczesności powstania pożaru w dwu strefach pożarowych; konstrukcja budynku wytrzymała oddziaływanie pożaru przez czas wynikający z klasy odporności pożarowej budynku; uniemożliwić rozprzestrzenianie się pożaru na sąsiednie budynki i innych stref pożarowych; Oprogramowania automatyki pożarowej i central systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie współdziałania na wypadek pożaru obejmują następujące instalacje i systemów: bytowej instalacji wentylacyjnej, wentylacji oddymiającej, dźwigów towarowo osobowych, wodnej instalacji przeciwpożarowej hydrantów i tryskaczy drzwi i bram pożarowych, sygnalizatorów optycznych Systemu Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej System napowietrzania Sali Głównej Koncertowej Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Stałych Urządzeń Gaśniczych aerozolowych 89 Materiały wykorzystane w opracowaniu. 1. Projekt Architektoniczno Budowlany budynku Narodowego Forum Muzyki przy Placu Wolności we Wrocławiu oraz parkingu podziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu Placu. 2. Projekty wykonawcze instalacji i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej. 3. Scenariusz pożarowy Przepisy, normy, wytyczne 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030). 4. Normy przywołane w projektach wykonawczych instalacji i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej Dane techniczno-budowlane. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowana jest na potrzeby budynku Narodowego Forum Muzyki z garażem podziemnym zlokalizowanym na pl. Wolności we Wrocławiu. Cały kompleks składa się z następujących części: - głównej Sali Koncertowej, - foyer dostępnego dla widzów skomunikowanego z małymi salami koncertowymi - zaplecza biurowo-technicznego dla obsługi, muzyków, pracowników oraz gości - garażu podziemnego Główna Sala Koncertowa Kształt obiektu wynika bezpośrednio z jego funkcji. Kształt wnętrza Sali jest bezpośrednim wynikiem studium rozprzestrzeniania się dźwięku w przestrzeni zamkniętej. Bezpośrednio pod widownią i sceną jest jedynie przestrzeń plenum z systemem wentylacji oraz pomieszczenia łączności i pomieszczenia techniczne podnośników sceny. Scena ma trzy hydrauliczne elementy podnośników, które można ustawiać w różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb - powiększają one widownie lub scenę, albo balkon chóru. Za sceną znajduje się przestrzeń organów. Sala oprócz głównego poziomu widowni na którym zasiąść może ok. 860 osób ma również trzy poziomy balkonów. W sumie liczba miejsc wyniesie ok10 Foyer Jest to przestrzeń w całości ogólnodostępna, która łączy funkcję podstawową obiektu z uzupełniającymi. Poziom wejściowy jest jednocześnie poziomem pierwszego balkonu Sali Koncertowej. Po lewej stronie wejścia znajduje się kafeteria z pomieszczeniami zaplecza oraz toalety publiczne, po prawej - kasy i informacja. Na tym poziomie, przy północnej elewacji znajduje się sklepik z pamiątkami, instrumentami i płytami, dostępny bezpośrednio z ulicy oraz z wnętrza obiektu. Główna przestrzeń foyer ma formę atrialną, a szerokie osiowe schody wejściowe prowadzą bezpośrednio na główną kondygnacje Sali Koncertowej czyli na poziom -1 względem poziomu Placu Wolności. Na poziomie trzeciego balkonu zlokalizowana została niewielka salka kameralna o powierzchni ok. 230m 2. Sala ma spełniać rolę zarówno sali prób, sali koncertowej jak i przestrzeni konferencyjnej, dlatego też posiada kilka technicznych pomieszczeń towarzyszących umożliwiających przeprowadzenie różnego typu imprez. Jest to ostatni poziom (+2), z którego widz może dostać się do przestrzeni Głównej Sali Koncertowej. Na poziomie +3 z foyer dostępne są jedynie niewielkie pomieszczenia biurowe do wynajęcia na potrzeby imprezy oraz dział marketingu i sponsoringu. Piętro wyżej, czyli na ostatniej kondygnacji znajduje się niewielka biblioteka tematyczna z widokiem na Promenadę oraz mała kafeteria z widokiem na płytę Placu Wolności. Na głównym poziomie Sali Koncertowej (-1) zlokalizowane na ścianie frontowej schody prowadzą dwie kondygnacje poniżej (-3) do foyer dwóch dodatkowych Sal Kameralnych. Jedna ma powierzchnie ok. 400m 2 i tym samym jest wstanie pomieścić cała orkiestrę symfoniczną. Powierzchnia drugiej to ok. 230m 2. Obie są przystosowane do imprez najróżniejszego typu od prób orkiestr, poprzez koncerty wszelkiego typu muzyki, do spotkań, konferencji, a także projekcji filmów. W foyer przy salach znajdują się szatnie i toalety. Przyjmuje się, że w większej Sali w czasie trwania koncertu może znaleźć się widownia licząca ok. 250 osób, w mniejszej ok Część zaplecza biurowo-technicznego Ta cześć budynku znajduje się bezpośrednio za korpusem głównej Sali Koncertowej. Posiada niezależne wejście z poziomu ulicy Krupniczej i dwa wewnętrzne piony komunikacyjne. Jest to przestrzeń przeznaczona dla muzyków i personelu obsługi Sali Koncertowej oraz administracji całego obiektu. Poziom parteru i pierwsze piętro to głównie pomieszczenia garderób dla muzyków i orkiestr. Na poziomie +1 dla muzyków przewidziane zostało pomieszczenie niedużej kafeterii, które powyżej posiada antresolę. Kondygnacja +2 to przede wszystkim piętro solistów, dyrygentów i gwiazd. Znajduje się na mim 6 apartamentów z własnymi łazienkami, instrumentami i pomieszczeniami odpoczynku oraz kilka mniejszych szatni dla artystów. Kondygnacje pozostałe (+3 i +4) to typowe kondygnacje biurowe dla dyrekcji, administracji i załogi technicznej odpowiedzialnej za funkcjonowanie obiektu. Wszystkie poziomy łączą dwie klatki schodowe i dwie windy. Z tej części budynku prowadzą niezależne wejścia dla artystów do przestrzeni sceny i na balkony chóru. Część biurowa na każdej kondygnacji ma bezpośrednie połączenie z przestrzenią foyer. Parking podziemny Trzykondygnacyjny parking podziemny powstał pod całą powierzchnią placu. Wjazd i wyjazd z parkingu są elementami łączącymi plac z miejskim układem komunikacyjnym ul. Gabaryty. Największa sala kameralna na poziomie 3, chociaż funkcjonalnie przynależna budynkowi Sali koncertowej lokalizacyjnie znajduje się w obszarze parkingu podziemnego. Wyjścia z parkingu podziemnego są również wykorzystywane pośrednio jako wyjścia z budynku Sali Koncertowej. 1011 Inne W budynku ze względu na przyjęta technologię pomieszczenia przeznaczone na miejsca pracy zlokalizowane poniżej terenu to: Kondygnacja -3 2 reżyserki dźwięku i oświetlenia Sal Prób Kondygnacja -2 dyżurka ochrony w parkingu podziemnym Kondygnacja -1 pomieszczenie portiera przy wejściu z garażu podziemnego punkt pierwszej pomocy przy wejściu z garażu podziemnego dyżurka ochrony przy rampie wyładowczej pokój spikera w Sali Głównej reżyserka dźwięku w Sali Głównej reżyserka oświetlenia w Sali Głównej 4 kabiny tłumaczy w Sali Głównej 2 dodatkowe kabiny kontrolne w Sali Głównej W budynku ze względu na przyjęte rozwiązanie występują pomieszczenia miejsc pracy na: Kondygnacja 0 : kasy biletowe (foyer) zaplecze kawiarni (foyer) pomieszczenie projekcyjne w Sali Głównej pokój inspicjenta w Sali Głównej pokój spikera w Sali Głównej 2 kabiny tłumaczy w Sali Głównej Kondygnacja +1 zaplecze salonu VIP (foyer) zaplecze kafeterii pracowników reżyserka transmisji RTV Kondygnacja +3 reżyserka dźwięku Sali Prób reżyserka oświetlenia Sali Prób pokój spikera Sali Prób pomieszczenie reflektorów nad Salą Główną 1112 2.2. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 1. Główne parametry budynku Wysokość budynku do ostatniego stropu nad kondygnacją użytkowa około 21,5 m budynek wielokondygnacyjny średniowysoki. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia użytkowa SALA KONCERTOWA GARAŻ POZIOM powierzchnia (m 2 ) POZIOM powierzchnia (m 2 ) Poziom ,87 Poziom ,86 Poziom ,50 Poziom ,07 Poziom ,73 Poziom ,16 Poziom ,79 Poziom ,04 Poziom ,74 Poziom ,29 Poziom ,87 Poziom ,33 Poziom ,98 Poziom ,61 Poziom ,82 Poziom ,64 Poziom ,09 Poziom ,16 POW. UŻYTKOWA 35343,19 POW. UŻYTKOWA 25606,36 2. Odległość od obiektów sąsiadujących Drogę pożarową do budynku stanowi plac Wolności, która spełnia następujące warunki: układ wewnętrznych dróg i placów. o znajdują się ze wszystkich stron w odległości od 5 do 10 m od budynku, o Szerokość dróg wewnętrznych wynosi 10 m. o Minimalne promienie łuku zewnętrznego dróg nie są mniejsze niż 11 m. Projektowany dopuszczalny nacisk na oś jest nie mniejszy niż 100 kn (kiloniutonów), 3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych Budynek pełni funkcję Narodowego Forum Muzyki z garażem podziemnym. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora w budynku nie będą przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W budynku znajduje się typowe wyposażenie dla tego typu budynku. 1213 4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Wszystkie kondygnacje nadziemne oprócz kondygnacji technicznych zakwalifikowane będą do kategorii zagrożenia ludzi (ZL I, ZLIII). Średnia gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeńi technicznych i garażu podziemnego do 500 MJ/m 2. Zestawienie wartości obciążenia ogniowego występujących pomieszczeń technicznych i magazynowych: L.p. Grupa pomieszczeń Gęstość obciążenia 1. pomieszczenia techniczne oraz garaż do 500MJ/m 2 5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od użytkownika nie będą przechowywane i przetwarzane materiały mogące stworzyć zagrożenie wybuchem. W związku z tym nie ma pomieszczeń sklasyfikowanych jako zagrażające wybuchem, a także nie wyznacza się stref zagrożonych wybuchem. 6. Kategoria zagrożenia ludzi, Pomieszczenie hali koncertowej oraz mniejszych sal koncertowych wraz z przestrzenią Foyer do kategorii zagrożenia ludzi ZL I Część biurowa obejmująca pomieszczenia socjalne, administracyjne, itp. zaliczamy do ZL III Budynek kwalifikuje się do kilku kategorii zagrożenia ludzi: PM do 500 MJ/m 2 na wszystkich kondygnacjach oraz cały garaż 7. Podział obiektu na strefy pożarowe w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi. KONDYGNACJA -3 sali i -4 garażu numer strefy nazwa strefy pow. na kondygnacji [m 2 ] pow. całej strefy [m 2 ] instalacje przeciwpożarowe mające wpływ na wielkość strefy pożarowej 1 WINDA WINDY a FOYER tryskacze i oddymianie 1c KORYTARZ EWAKUACYJNY oddymianie 2 SALA KONC./przestrz.konstr SALA KAMERALNA A oddymianie 4 SALA PRÓB B oddymianie 6 WINDA TOWAROWA WINDY c WENTYLATORNIA i TRAFO m WENTYLATORNIA 2/ m WENTYLATORNIA 2/ m WENTYLATORNIA 2/ n POM. TELETECHNICZNE p POMIESZCZENIE BATERII r WENTYLATORNIA s CZĘŚĆ MAGAZYNOWA14 numer strefy nazwa strefy pow. na kondygnacji [m 2 ] pow. całej strefy [m 2 ] g8 KANAŁ WENTYLACYJNY g8a WENTYLATORNIA g8b WENTYLATORNIA g8c WENTYLATORNIA g8d WENTYLATORNIA g8e PRZEDSIONEK g8f PRZEDSIONEK gh POM. SEPARATORA instalacje przeciwpożarowe mające wpływ na wielkość strefy pożarowej numer strefy KONDYGNACJA -2 sali i -2,5 i -3 garażu pow. na pow. całej instalacje przeciwpożarowe kondygnacji strefy mające wpływ na wielkość nazwa strefy [m 2 ] [m 2 ] strefy pożarowej 1 WINDA WINDY a FOYER tryskacze i oddymianie 2 SALA KONCERTOWA oddymianie 3 SALA KAMERALNA A oddymianie 4 SALA PRÓB B oddymianie 6 WINDA TOWAROWA WINDA c WENTYLATORNIA d POW. TECHNICZNE f POMP. HYDR./PRZYŁ. WODY g ROZDZIELNIA SN i TRAFO j CZĘŚĆ MAGAZYNOWA k POMPOWNIA CHŁODU m WENTYLATORNIA 2/ p POMIESZCZENIE BATERII r WENTYLATORNIA g6 GARAŻ PODZIEMNY tryskacze i oddymianie g7 GARAŻ PODZIEMNY tryskacze i oddymianie g8 KANAŁ ODDYMIANIA GARAŻU g8a WENTYLATORNIA g8b WENTYLATORNIA g8c WENTYLATORNIA g8d WENTYLATORNIA ge ZBIORNIK TRYSKACZY15 numer strefy nazwa strefy pow. na kondygnacji [m 2 ] pow. całej strefy [m 2 ] instalacje przeciwpożarowe mające wpływ na wielkość strefy pożarowej gg ZBIORNIK TRYSKACZY gh POM. SEPARATORA gi POMPOWNIA TRYSKACZY numer strefy nazwa strefy KONDYGNACJA -2a sali i -1,5 i -2 garażu pow. na kondygnacji [m 2 ] pow. całej strefy [m 2 ] instalacje przeciwpożarowe mające wpływ na wielkość strefy pożarowej 3 SALA KAMERALNA A oddymianie 7k POMPOWNIA CHŁODU g2 GARAŻ PODZIEMNY tryskacze i oddymianie g5 GARAŻ PODZIEMNY tryskacze i oddymianie gd POM. TECHNICZNE ge ZBIORNIK TRYSKACZY gf POMIESZCZENIE TECHNICZNE gg ZBIORNIK TRYSKACZY gh POM. BATERII 30,69 30,69 numer strefy nazwa strefy KONDYGNACJA -1 sali i -0,5 i -1 garażu pow. na kondygnacji [m 2 ] pow. całej strefy [m 2 ] instalacje przeciwpożarowe mające wpływ na wielkość strefy pożarowej 1 FOYER tryskacze i oddymianie 1b ZAPLECZE SALA KONCERTOWA oddymianie 2c POMIESZCZENIA OBSŁUGI g POMIESZCZENIA OBSŁUGI SALA KAMERALNA A oddymianie 3 SALA KAMERALNA A oddymianie 4 SALA PRÓB B oddymianie 6 WINDA TOWAROWA WINDA WINDA a CZĘŚĆ MAGAZYNOWA oddymianie (korytarz ewak.) 7b WĘZEŁ CIEPLNY16 pow. na kondygnacji [m 2 ] pow. całej strefy [m 2 ] instalacje przeciwpożarowe mające wpływ na wielkość strefy pożarowej numer strefy nazwa strefy 7c WENTYLATORNIA g ROZDZIELNIA SN m WENTYLATORNIA 2/ m WENTYLATORNIA 2/ m WENTYLATORNIA 2/ g2 GARAŻ PODZIEMNY -1, tryskacze i oddymianie g2 GARAŻ PODZIEMNY -1, tryskacze i oddymianie g3 GARAŻ PODZIEMNY tryskacze i oddymianie g4 GARAŻ PODZIEMNY tryskacze i oddymianie g8 KANAŁ ODDYMIANIA GARAŻU g8a WENTYLATORNIA g8b WENTYLATORNIA g8c WENTYLATORNIA g8d WENTYLATORNIA ga POMPOWNIA HYDRANTÓW gb ZBIORNIK HYDRANTOWY POMIESZCZENIE gc SEPARATORA KONDYGNACJA 0 numer strefy nazwa strefy pow. na kondygnacji [m 2 ] pow. całej strefy [m 2 ] instalacje przeciwpożarowe mające wpływ na wielkość strefy pożarowej 1 FOYER tryskacze i oddymianie 2 SALA KONCERTOWA oddymianie 2h PRZYGOT. CHÓRU j PRZYGOT. CHÓRU CZĘŚĆ SZATNIOWA c WENTYLATORNIA m WENTYLATORNIA 2/ g8 KANAŁ ODDYMIANIA GARAŻU17 numer strefy nazwa strefy KONDYGNACJA +1 pow. na kondygnacji [m 2 ] pow. całej strefy [m 2 ] instalacje przeciwpożarowe mające wpływ na wielkość strefy pożarowej 1 FOYER tryskacze i oddymianie 2 SALA KONCERTOWA oddymianie 6 CZĘŚĆ SZATNIOWA c WENTYLATORNIA m WENTYLATORNIA 2/ g8 KANAŁ ODDYMIANIA GARAŻU numer strefy nazwa strefy KONDYGNACJA +2 pow. na kondygnacji [m 2 ] pow. całej strefy [m 2 ] instalacje przeciwpożarowe mające wpływ na wielkość strefy pożarowej 1 FOYER tryskacze i oddymianie 2 SALA KONCERTOWA oddymianie 5 SALA KAMERALNA C oddymianie 6 CZĘŚĆ SZATNIOWA c WENTYLATORNIA m WENTYLATORNIA 2/ g8 KANAŁ ODDYMIANIA GARAŻU KONDYGNACJA +3 numer strefy nazwa strefy pow. na kondygnacji [m 2 ] pow. całej strefy [m 2 ] instalacje przeciwpożarowe mające wpływ na wielkość strefy pożarowej 1 FOYER tryskacze i oddymianie 2 SALA KONCERTOWA oddymianie 5 SALA KAMERALNA C oddymianie 6 CZĘŚĆ BIUROWA c WENTYLATORNIA m WENTYLATORNIA 2/ g8 KANAŁ ODDYMIANIA GARAŻU18 numer strefy nazwa strefy INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KONDYGNACJA+4 pow. na kondygnacji [m 2 ] pow. całej strefy [m 2 ] instalacje przeciwpożarowe mające wpływ na wielkość strefy pożarowej 1 FOYER tryskacze i oddymianie 2 SALA KONCERTOWA oddymianie 5 SALA KAMERALNA C oddymianie 6 CZĘŚĆ BIUROWA c WENTYLATORNIA m WENTYLATORNIA 2/ m POMIESZCZENIE TECHNICZNE g8 KANAŁ ODDYMIANIA GARAŻU KONDYGNACJA +5 numer strefy nazwa strefy pow. na kondygnacji [m 2 ] pow. całej strefy [m 2 ] 2 SALA KONCERTOWA m POMIESZCZENIE TECHNICZNE instalacje przeciwpożarowe mające wpływ na wielkość strefy pożarowej KONDYGNACJA +6 numer strefy pow. na kondygnacji [m 2 ] pow. całej strefy [m 2 ] nazwa strefy 8l POMIESZCZENIE ŚCIEMNIACZY m POMIESZCZENIE TECHNICZNE n POM. WZMACNIACZY instalacje przeciwpożarowe mające wpływ na wielkość strefy pożarowej 8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Budynek Narodowego Forum Muzyki zaprojektowano w B klasie odporności pożarowej., część dot garażu podziemnego zaprojektowano w klasie C odporności pożarowej. Wymagania dla klas B i C odporności pożarowej: Klasa odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu 3) B R 120 R 30 R E I 60 E I 60 E I 30 4) E 30 C R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 15 4) E 15 R nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., ( ) nie stawia się wymagań. 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w 1819 kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. 4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60, a dla drzwi komór zsypu E I 30. Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego posiada wymagania jak dla B i C klasy odporności pożarowej budynku tj.: Klasa odporności pożarowej budynku elementów oddzielenia przeciwpożarowego ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL stropów w ZL Klasa odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na korytarz i do pomieszczenia na klatkę schodową*) B i C R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 *) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową. 9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe 1. Zakłada się, że w sali koncertowej i foyer będzie łącznie przebywać nie więcej osób niż wynosi maksymalna pojemność Sali koncertowej maksymalna liczba nie przekroczy 2000 (1800 osób na widowni + występujący artyści z obsługą) 2. Przyjmuje się ewakuację etapową. W pierwszej fazie pożaru (po ogłoszeniu alarmu) będą ewakuowane osoby z jednej strefy pożarowej, np. w przypadku pożaru w Sali koncertowej zostanie ogłoszony alarm tylko w tej sali, foyer i na drogach ewakuacyjnych w tej części budynku. W przylegających strefach pożarowych do strefy pożarowej objętej pożarem zostanie ogłoszony alarm cichy informacja dla pracowników o zagrożeniu. Sala widowiskowe oraz pomieszczenia, gdzie znajdować się będą miejsca do siedzenia ustawione w rzędy: 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej oceny zapalności mebli tapicerowanych oraz nie wydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych, 2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń będzie nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym odległość tę ustalono, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń, 3) liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8, 4) szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m przy liczbie osób do 150, a przy większej ich liczbie szerokość tę na zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osób, 5) rzędy siedzeń trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami. Drogi ewakuacyjne: Szerokość poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych zaprojektowano proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku. Szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń zaprojektowano przyjmując 0,6m na 100 osób przebywających w 1920 pomieszczeniu (nie mniej jak 1,4m). Jeżeli w pomieszczeniu może przebywać ponad 50 osób zostały zaplanowane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie minimum 5 m. Główna sala koncertowa: Z sali widowiskowej zaplanowano ewakuację: na poziomie -1 orkiestra i chór ewakuują się na zewnątrz do klatek schodowych. Publiczność z tego poziomu ewakuuje się do foyer stanowiącym odrębną strefę pożarową i dalej na zewnątrz budynku na poziomie 0. na poziomie 0 ewakuacja ludzi odbywa się do sąsiednich stref pożarowych foyer i korytarzy i dalej na zewnątrz budynku na poziomie +1 i +2 ewakuacja odbywa się do foyer i dalej do wydzielonych pod względem pożarowym oraz zabezpieczonych przed zadymieniem klatek schodowych i dalej przez wydzielone pożarowo przedsionki na zewnątrz budynku. Z uwagi na liczbę przebywających osób w Sali koncertowej, łączna wymagana szerokość wyjść ewakuacyjnych z sali wynosi nie mniej niż 12 mb. Sala kameralna na poziomie +2 Z tej sali przeznaczonej dla ok. 220 osób ewakuację zaplanowano przez 2 wyjścia ewakuacyjne. Oba prowadzą do ewakuacyjnych klatek schodowych i z nich bezpośrednio na zewnątrz budynku. Sale kameralne na poziomie -3 Z sal kameralnych położnych na poziomie -3 i przeznaczonych dla około 400 i 220 osób zaplanowano ewakuację poziomymi drogami ewakuacyjnymi do klatek schodowych w przestrzeni parkingu podziemnego. Poziome drogi ewakuacyjne będą wyposażone w wentylację oddymiającą. Z pomieszczeń strefy ZL III poziomymi drogami komunikacji zewnętrznej do jednej z dwóch obudowanych i zabezpieczonych przed zadymieniem klatek schodowych, prowadzących bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych dobrano proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując, co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL zostały podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub zostały wyposażone w instalacje oddymiające. Klatki schodowe w części biurowej obudowane elementami REI60 i zamykane drzwiami EI30 oraz zabezpieczone przed zadymieniem Klatki schodowe w części foyer obudowane elementami REI60 i zamykane drzwiami EI30 oraz zabezpieczone przed zadymieniem Urządzenia przeciwpaniczne: drzwi stanowiące zamknięcia wyjść ewakuacyjnych z Sali widowiskowej oraz z sal koncertowych oraz na drogach ewakuacyjnych prowadzących z tych pomieszczeń na zewnątrz budynku będą wyposażone w zamknięcia przeciw-paniczne. Długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają wartości dopuszczalnych tj.: 40 m dla stref pożarowych zakwalifikowanych do ZL (bez wyposażenia w urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą wykrywania dymu oraz bez tryskaczy), 60 m dla stref ZL wyposażonych w urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą wykrywania dymu, 80 m dla stref ZL wyposażonych w urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą wykrywania dymu oraz tryskacze, 20 Pokazać jeszcze
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Bardziej szczegółowo WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW
WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i Bardziej szczegółowo Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej
Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, Bardziej szczegółowo Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.
Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. Bardziej szczegółowo O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.
O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec Bardziej szczegółowo Ochrona przeciwpoŝarowa
st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, Bardziej szczegółowo Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby
Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia Bardziej szczegółowo ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze
ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych Bardziej szczegółowo OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)
Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA Bardziej szczegółowo 2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.
Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia Bardziej szczegółowo EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne Bardziej szczegółowo 6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5
SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem Bardziej szczegółowo STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
REJESTR: 15/2012 ZADANIE: 55136 STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU WRAZ Z PLANEM ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU PPOŻ I DRÓG EWAKUACYJNYCH ZADANIE Bardziej szczegółowo kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach Bardziej szczegółowo Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie Bardziej szczegółowo KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE
I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/: Bardziej szczegółowo O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.
O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad Bardziej szczegółowo st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014
st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą Bardziej szczegółowo System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ
System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich Bardziej szczegółowo Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.
Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.
PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca Bardziej szczegółowo Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP
Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53 Bardziej szczegółowo Geneza nowych wymagań szczególnych
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu Bardziej szczegółowo Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski
ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3, Bardziej szczegółowo Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa
EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Bardziej szczegółowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:
Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C), Bardziej szczegółowo Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach
KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl Bardziej szczegółowo Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania
Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w Bardziej szczegółowo ... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko
Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Bardziej szczegółowo Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36
Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r. Bardziej szczegółowo SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ
str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ Wykaz zastosowanych przepisów, norm i literatury specjalistycznej. 3 Zakres opracowania. 5 Podstawowe dane o obiekcie. 5 Zestawienie powierzchni. Bardziej szczegółowo SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 Bardziej szczegółowo Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania
Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia Bardziej szczegółowo Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15
BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych Bardziej szczegółowo Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:
Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków Bardziej szczegółowo 13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.
Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane Bardziej szczegółowo EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury Bardziej szczegółowo WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Bardziej szczegółowo CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ
CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy Bardziej szczegółowo st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014
st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych Bardziej szczegółowo GORE - TECH Zofia Rudnicka
ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl Bardziej szczegółowo Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z Bardziej szczegółowo 2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);
Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) Bardziej szczegółowo PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y
BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD Bardziej szczegółowo Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR Bardziej szczegółowo 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania Bardziej szczegółowo SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU
SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU Centrum Kulturalno-Artystycznego wraz z garażem podziemnym w Kozienicach przy ul. Warszawskiej Opracował: Kraków, kwiecień 2013 r. SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania...2 Bardziej szczegółowo Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną
Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną Akty prawne art. 56 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (J.t. Dz. U. nr 156, Bardziej szczegółowo Ekspertyza Techniczna
Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw Bardziej szczegółowo Szkic sytuacyjny terenu
PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa Bardziej szczegółowo mgr inż. Aleksander Demczuk
ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa Bardziej szczegółowo Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie
EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Bardziej szczegółowo NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13 tel. kom. 0-600-212-901 OBIEKT : BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO LOKALIZACJA Bardziej szczegółowo Ekspertyza techniczna
Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012 Bardziej szczegółowo 2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992
1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL
ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 113 Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABUDOWIE DODATKOWYCH Bardziej szczegółowo CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY
CZĘŚĆ II INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Legionowie opis techniczny. 13 INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy
Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o Bardziej szczegółowo OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym. Bardziej szczegółowo INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.
Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761 Bardziej szczegółowo OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania
1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie Bardziej szczegółowo B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738
B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA: Bardziej szczegółowo Karta charakterystyki obiektu
Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy Bardziej szczegółowo Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula
Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki Bardziej szczegółowo Zawartość opracowania:
Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru. Bardziej szczegółowo W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.
U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56 Bardziej szczegółowo 4.0 ZASADY PROWADZENIA EWAKUACJI MIEJSCE EWAKUACJI 5.0 SCENARIUSZ EWAKUACJI I WSPÓŁDZIAŁANIA INSTALACJI P.POŻ.
Spis treści 1.0 WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA 2.0 CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU 3.0 SCENARIUSZ WSPÓŁDZIAŁANIA INSTALACJI 4.0 ZASADY PROWADZENIA EWAKUACJI MIEJSCE EWAKUACJI 5.0 SCENARIUSZ EWAKUACJI I WSPÓŁDZIAŁANIA Bardziej szczegółowo Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych
Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych DR INŻ. MARIUSZ PECIO Plan prezentacji Podstawy prawne Dane na temat ilości budynków wysokościowych Bardziej szczegółowo PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY
OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT Bardziej szczegółowo DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A
DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER Bardziej szczegółowo Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu: Bardziej szczegółowo CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH
NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA Bardziej szczegółowo Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.
Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ
INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji, Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO
SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ Bardziej szczegółowo Czuba Latoszek Sp. z o.o.
Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM Bardziej szczegółowo Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45
Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana... Bardziej szczegółowo Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej
Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Bardziej szczegółowo Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej
Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w Bardziej szczegółowo WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość Bardziej szczegółowo PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 87-305 ZBICZNO INWESTOR: GMINA ZBICZNO GENERALNY Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Bardziej szczegółowo ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM
ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo Bardziej szczegółowo E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych
E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st. Bardziej szczegółowo MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.
MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl Bardziej szczegółowo PZ PP. Tarnowskie Góry r.
31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity Bardziej szczegółowo Opracował: Sławno maj 2016 r.
EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LIKWIDACJA STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Opracował: inż. Krzysztof Szczepanowski Rzeczoznawca Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres