Source: http://docplayer.pl/1130855-Instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego-spis-tresci.html
Timestamp: 2016-12-07 11:11:02
Legal References Found: art. 4
 art. 23
 art. 207
 art. 212
 Art. 62
 art. 6
 Art. 62
 art. 4
 Art. 62
 art. 62

Document Content:
⭐Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści
Download "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści"
1 Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń ppoż. oraz gaśnic Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia 9 4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeśli prace takie są przewidywane 9 5. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i przepisami ppoż Załącznik nr Zasady doboru, rozmieszczenia i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego 8. Załącznik nr Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo 9. Załącznik nr Harmonogram stałych terminów do przestrzegania ze względu na ochronę ppoż. 10. Załącznik nr Ćwiczenia ewakuacyjne 11. Załącznik nr Zasady zaznajamiania pracowników z przepisami ppoż. 12. Załącznik nr Wykaz przepisów i norm związanych z bezpieczeństwem 13. Arkusz aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.38 12 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 mieszczącego się w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej 16. Sygnał alarmowy - dzwonkami do ewakuacji 3 dzwonki trwające po 15 sekund 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 mieści się w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej 16. W ramach zespołu szkół funkcjonują następujące szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego, Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego oraz I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Zajęcia odbywają się w trzech obiektach, tj. w budynku głównym, sali gimnastycznej i parterowym pawilonie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie budynku głównego. W budynku głównym można wyróżnić dwa segmenty, a mianowicie zasadniczą część dydaktyczną i część administracyjną. W części zasadniczej budynek jest dwupiętrowy, o wysokości do krawędzi dachu równej 18 m, w całości podpiwniczony z poddaszem użytkowym na 2/3 częściach obiektu. Wymiary gabarytowe parteru części zasadniczej: - długość max 84,63 m - szerokość max 67,65 m - wysokość max 9.30 m obiekt SW (średniowysoki) Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, jednostronnie tynkowane, ściany działowe murowane z cegły obustronnie tynkowanej. Stropy ceglane i ceglano betonowe, schody betonowe w części użytkowej, schody prowadzące z II piętra na strych drewniane. Konstrukcja nośna dachu wykonana z drewna pokryta dachówką. Wewnętrzne drogi komunikacji ogólnej spełniają wymogi stawiane drogom ewakuacyjnym. W budynku występują dwie nieobudowane klatki schodowe, łączące piwnice z II piętrem. Długości przejść i dojść ewakuacyjnych nie zostały przekroczone. Szerokość poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych jest większa od wymaganej. Na poziomie piwnic występują dwa przewężenia na drodze ewakuacyjnej do szerokości 1,1 m i wysokości 1,9 m. Na drogach ewakuacji ogólnej nie występują elementy wystroju wnętrz wykonane z materiałów palnych, a ściany oddzielające drogę ewakuacyjną od pomieszczeń posiadają dwugodzinną odporność ogniową. Na poziomie I piętra ściana oddzielająca bibliotekę od drogi ewakuacyjnej posiada naświetla szklone szkłem zwykły na wysokości 1,8 m. Na klatkach schodowych i korytarzach brak urządzeń do usuwania dymów i gazów pożarowych. Oddymianie klatek schodowych może być przeprowadzone jedynie przez uchylenie okien tam występujących. Z budynku zapewnione jest pięć wyjść ewakuacyjnych, z czego dwa 23 otwarte są przez cały czas pracy szkoły, dwa otwierane doraźnie w trakcie przerw międzylekcyjnych a ostatnie wyjście z części administracyjnej może zostać otwarte w sytuacji zagrożenia. Drugim elementem budynku jest część administracyjna, bezpośrednio połączona z częścią dydaktyczną, posiadającą przejście wewnętrzne na poziomie parteru. Budynek jednopiętrowy, w całości podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Zewnętrzne ściany nośne murowane z cegły pełnej, jednostronnie tynkowanej, ściany wewnętrzne murowane z cegły obustronnie tynkowanej. Na poziomie I piętra wejście na strych obudowane ścianką działową z drewna. Stropy w budynku ceglane i ceglano-betonowe. Schody kondygnacji nadziemnych, zarówno łączące parter z I piętrem jak i I piętro z poddaszem wykonano z drewna, schody prowadzące do piwnicy kamienne. Ponadto na schodach prowadzących z parteru na I piętro zastosowano palną wykładzinę z PCV. Na nie wydzielonej klatce schodowej brak urządzeń do usuwania dymów i gazów pożarowych. Na poziomie I piętra występuje jedno przewężenie drogi ewakuacyjnej, spowodowane palną obudową wejścia na strych. Z budynku poza przejściem do części dydaktycznej zapewniono jedno wyjście bezpośrednio na zewnątrz. Na poziomie piwnic budynku głównego mieszczą się następujące pomieszczenia: węzeł cieplny, harcówka, szatnia uczniowska, pomieszczenie socjalne personelu pomocniczego, bufet z zapleczem, rozdzielnia prądu z głównym wyłącznikiem prądu oraz sale lekcyjne. Na parterze mieści się pokój nauczycielski, sekretariat Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, sanitariaty, portiernia, pracownia komputerowa oraz sale lekcyjne. Na pierwszym piętrze poza salami lekcyjnymi znajduje się biblioteka, gabinet pielęgniarski i sanitariaty. Na drugim piętrze znajduje się aula szkolna, sale lekcyjne i sanitariaty. W części administracyjnej na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe i pokój nauczycielski, na piętrze jedna sala lekcyjna, pokój psychologa oraz dwa pomieszczenia biurowe. Z charakteru obiektu wynika charakter występujących w nim pomieszczeń. Są to w większości sale lekcyjne, w których może przebywać w trakcie zajęć od kilku do kilkudziesięciu osób, liczba uczniów w klasach nie przekracza 33. W tej grupie pomieszczeń występują sale o uniwersalnym przeznaczeniu oraz pracownie specjalistyczne nauki informatyki, chemii, fizyki, geografii czy historii. Poza klasami występuje szereg pomieszczeń i przestrzeni pomocniczych i gospodarczych. W tej grupie wymienić należy m.in. bufet z zapleczem kuchennym, pomieszczenia magazynowe i biurowe, węzeł cieplny oraz aula szkolna. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku głównego znajduje się pawilon wielofunkcyjny. W obiekcie znajdują się dwie klasy lekcyjne, z których przez niewielki przedsionek prowadzi wyjście na zewnątrz budynku. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, posiadający dwa wejścia do części dydaktycznej oraz dwie bramy i wejście do części magazynowo-garażowej. Ściany murowane z cegły pełnej obustronnie tynkowanej, w części dydaktycznej konstrukcja stropu i dachu drewniana, dach pokryty dachówką, w części garażowo-magazynowej stropodach betonowy pokryty papą na lepiku. Budynek zaliczany do budynków niskich (N). Trzecim obiektem na terenie szkoły jest sala gimnastyczna z zapleczem. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany z cegły tynkowanej częściowo dwu, a częściowo jednostronnie. Konstrukcja dachowa drewniana, pokryta dachówką. Do budynku prowadzi jedno wejście. Budynek zaliczany do budynków niskich (N). Zagrożenie pożarowe obiektów i inne miejscowe zagrożenia są związane z jego eksploatacją i wynikają z faktu przebywania w obiekcie dużej liczby osób, których zachowania mogą być bardzo różne, niejednokrotnie stwarzające bezpośrednie zagrożenie, a 34 ponadto z występowania i stosowania materiałów palnych w stanie stałym, ciekłym i gazowym. Stałe materiały palne, to niemal całe wyposażenie obiektu i poszczególnych pomieszczeń oraz część elementów konstrukcyjnych czy budowlanych. Ciecze palne to oleje jadalne wykorzystywane w procesie przygotowywania posiłków oraz różnego rodzaju płyny czyszczące i konserwujące, wykorzystywane podczas sprzątania pomieszczeń. Gaz z kolei używany jest jako paliwo w kotle ogrzewającym część pomieszczeń. Analiza zagrożeń oraz sposoby ograniczania tych zagrożeń są przedmiotem niniejszego opracowania. Klasyfikacja pomieszczeń. Zagrożenie pożarowe poszczególnych pomieszczeń związane jest bezpośrednio z ich przeznaczeniem, wykorzystaniem, powierzchnią, ilością osób przebywających wewnątrz oraz gęstości obciążenia ogniowego, wynikająca z obecności materiałów palnych. Budynki i ich części z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania dzieli się na: - mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określone jako ZL, - produkcyjne i magazynowe, określone jako PM, - inwentarskie, określone jako IN. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów cały obiekt zostaje zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Gęstość obciążenia ogniowego Q d większości pomieszczeń kształtuje się na poziomie 500mMJ/m 2. Większość pomieszczeń znajdujących się w obiektach szkolnych kwalifikuje się również do kategorii ZL III zagrożenia ludzi, występują również pomieszczenia zaliczone do kategorii PM oraz ZL I. Brak w obiekcie stref zagrożonych wybuchem. Wszystkie klasy Lekcyjne i pracownie, sala gimnastyczna, bufet, pokoje nauczycielskie, pomieszczenia biurowe, szatnie, gabinety lekarskie oraz biblioteka zostają zaliczone do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Gęstość obciążenia ogniowego w tych pomieszczeniach z wyjątkiem biblioteki nie przekracza 500 MJ/m 2, w bibliotece gęstość obciążenia ogniowego kształtuje się na poziomie od 1000 do 2000 MJ/m 2. Aula szkolna mieszcząca grupy młodzieży w liczbie ponad 50 osób zostaje zaliczona do kategorii ZL I zagrożenia ludzi. Gęstość obciążenia ogniowego w tym pomieszczeniu nie przekracza 500 MJ/m 2. Pozostałe pomieszczenia jak kuchnia, węzeł ciepłowniczy, magazynki czy warsztat zostają zaliczone do kategorii PM a gęstość obciążenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracza 500 MJ/m 2. Sanitariaty i przestrzenie komunikacyjne nie podlegają klasyfikacji. Jak wynika z powyższej kwalifikacji na terenie szkoły występują pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL III, pomieszczenia zaliczone do kategorii PM, zagrożone pożarem gazu, cieczy i stałych materiałów palnych o różnym obciążeniu ogniowym. Nie występują natomiast pomieszczenia, strefy czy przestrzenie zagrożone wybuchem mieszanin par i gazów czy pyłów z powietrzem, ponieważ gaz spalany jest w normalnym stanie pracy zastosowanych urządzeń. 45 Warunki budowlane. Biorąc pod uwagę wysokość budynku i klasyfikację obiektu do kategorii ZL III zagrożenia ludzi, występujące obciążenia ogniowe, budynek główny winien być wykonany w klasie B odporności pożarowej. Z powyższego wynika wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku, która przedstawia się w sposób następujący: główna konstrukcja nośna nośność ogniowa R 120, konstrukcja dachu nośność ogniowa R 30, strop nośność ogniowa, szczelność ogniowa i izolacyjność ogniowa REI 60, ściany zewnętrzne szczelność i izolacyjność ogniowa EI 60, ściany wewnętrzne szczelność i izolacyjność ogniowa EI 30, pokrycie dachu szczelność ogniowa E 30. Powyższych wymagań nie spełnia konstrukcja nośna dachu, która winna być zabezpieczona środkami ogniochronnymi. Pawilon wielofunkcyjny winien być wykonany w klasie D odporności pożarowej. Z powyższego wynika wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku, która przedstawia się następująco: główna konstrukcja nośna nośność ogniowa R 30, konstrukcja dachu nie stawia się wymagań, strop nośność ogniowa, szczelność ogniowa i izolacyjność ogniowa REI 30, ściany zewnętrzne szczelność i izolacyjność ogniowa EI 30, ściany wewnętrzne nie stawia się wymagań, pokrycie dachu nie stawia się wymagań. Powyższe wymagania w obiekcie zostały spełnione. Instalacje. Obiekt został wyposażony w następujące instalacje: Instalacja grzewcza w budynku głównym centralne ogrzewanie wodne zasilane z wymiennikowni zainstalowanej w piwnicach budynku (dawna kotłownia). Kilka pomieszczeń ogrzewanych jest z kotła gazowego. Są to systemy bezpieczne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej w normalnym stanie pracy urządzeń. Gaz spalany jest w urządzeniach, w związku z czym nie występuje prawdopodobieństwo powstania mieszaniny wybuchowej. Temperatura zewnętrzna zarówno przewodów instalacyjnych jak i grzejników nie przekracza 70 C, w związku z czym instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego. Zagrożenie może wystąpić jedynie w awaryjnym stanie pracy kotłów lub w przypadku rozszczelnienia instalacji. Ponadto jako dodatkowe ogrzewanie, punktowo w pomieszczeniach administracyjnych stosowane są grzejniki elektryczne ze spiralami grzewczymi oraz grzejniki olejowe. W celu zachowania pełnego bezpieczeństwa, urządzenia te wymagają utrzymania pełnej sprawności technicznej oraz zachowania bezpiecznych odległości od materiałów palnych. Instalacja wodno kanalizacyjna: Instalacja zimnej wody zasilana z miejskiej sieci wodociągowej, rozprowadzona w całym obiekcie do wymiennikowni, urządzeń sanitarnych, kuchni, kilku pomieszczeń biurowych i gospodarczych, Instalacja ciepłej wody zasilana jest również z miejskiej sieci wodociągowej podgrzewana w wymiennikowni, 56 Sieć hydrantów wewnętrznych zasilana bezpośrednio z miejskiej sieci wodociągowej, bez lokalnej pompowni podwyższającej ciśnienie, Sieć kanalizacyjna kanalizacja sanitarna i deszczowa podłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Instalacja wodociągowa nie stwarza zagrożenia, a w warunkach pożaru może być wykorzystana w ograniczonym stopniu do gaszenia ognia, szczególnie sieć hydrantów wewnętrznych, która została zbudowana jako instalacja przeciwpożarowa. Instalacja elektryczna występuje pod napięciem 230V i 400V jest wykorzystywana do zasilania oświetlenia oraz pozostałych urządzeń elektrycznych w tym urządzeń grzewczych w kuchni, pomp, silników i wielu innych drobnych urządzeń elektrycznych. Instalacja elektryczna wraz z odbiornikami energii przy nie zachowaniu reżimów technicznych i technologicznych może stworzyć poważne zagrożenie pożarowe, Instalacja gazowa gaz ziemny doprowadzony do obiektu pod niskim ciśnieniem z miejskiej sieci gazowniczej i doprowadzony do kotła grzewczego. Instalacja, która w warunkach pożaru może stworzyć poważne zagrożenie nie tylko gwałtownego rozprzestrzenienia ale i wybuchu, Instalacja dzwonkowa sterowana z portierni pozwalająca również na ogłoszenie alarmów o niebezpieczeństwie, Instalacja odgromowa zastosowana na całym budynku w wykonaniu zwykłym chroni obiekt przed skutkami wyładowań atmosferycznych, Wentylacja we wszystkich niemal pomieszczeniach zastosowano wentylację grawitacyjną ogólną, z wylotami kanałów wentylacyjnych umieszczonymi na dachu budynku. W kilku pomieszczeniach takich jak kuchnia czy część sanitariatów zastosowano dodatkowo wentylację ogólną wymuszoną. W warunkach pożaru wentylacja z jednej strony może dawać pozytywne efekty poprzez usuwanie dymów i gazów spalinowych, z drugiej strony może dostarczać tlenu do strefy spalania, a tym samym powodować rozwój pożaru, Instalacja telefoniczna w obiekcie zainstalowano centralę telefoniczną posiadającą bezpośrednie połączenie z siecią telefoniczną. W sieci wewnętrznej pracują aparaty zainstalowane w pomieszczeniach administracyjnych, pomieszczeniu pielęgniarki, bibliotece i portierni. Zainstalowany system łączności pozwala na płynne przekazanie informacji wewnątrz i alarmowanie służb ratowniczych z zewnątrz w godzinach pracy szkoły. Instalacja antywłamaniowa w części pomieszczeń zainstalowano instalację antywłamaniową wyposażoną między innymi w czujniki ruchu w warunkach pożaru instalacja może przyczynić się do wcześniejszego wykrycia zdarzenia. Powyższe instalacje mogą wpływać na wzrost lub ograniczenie zagrożenia pożarowego, być przydatne podczas akcji ratowniczo gaśniczej lub powodować gwałtowny rozwój pożaru w przypadku jego powstania. Jedne z nich decydują o wzroście drugie zaś ograniczają to zagrożenie i zapewniają bezpieczeństwo. Dla ograniczenia zagrożenia pożarowego do minimum, niezbędna jest znajomość zagrożeń wynikających ze stosowania materiałów palnych oraz systematyczne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i zasad powszechnie uznanych za bezpieczne. Zagrożenie pożarowe obiektu. Zagrożenie pożarowe może wystąpić na skutek: eksploatowania uszkodzonych urządzeń i instalacji, 67 niewłaściwego składowania i magazynowania substancji chemicznych (tzw. powinowactwo chemiczne), niewłaściwego użytkowania i stosowania materiałów łatwo zapalnych, czyszczenie wykładzin podłogowych przy użyciu cieczy palnych, braku lub niewłaściwego zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo, pozostawienie bez dozoru odbiorników energii elektrycznej nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji, stosowania urządzeń grzewczych w odległości mniejszej niż zezwalają na to instrukcje eksploatacyjne w stosunku do materiałów palnych i palnych elementów konstrukcyjnych, stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, wyładowań atmosferycznych, używania w miejscach zagrożonych pożarem otwartego ognia lub porzucania nie zgaszonych niedopałków papierosów i zapałek, wad urządzeń grzewczych, niewłaściwego wykonania i nie terminowego przeprowadzania przeglądów, pomiarów, konserwacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, nadmiernego obciążenia instalacji elektroenergetycznych poprzez włączenie do obwodu niedopuszczalnej liczby odbiorników, podpalenia umyślne. Drogi rozprzestrzeniania się pożaru. Drogi rozprzestrzeniania się pożaru uzależnione są od takich czynników jak: odporność ogniowa elementów budowlanych, przebiegu kanałów dymowych, wentylacyjnych i kablowych, składowania materiałów pod ścianami budynków posiadających otwory okienne, wzajemnego usytuowania otworów okiennych i drzwiowych, rodzaju i ilości zastosowanych palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz, składowania materiałów palnych na drogach komunikacyjnych. Użytkownicy obiektu nie mają wpływu na zastane warunki budowlane, których nie można zmienić bez znacznych nakładów inwestycyjnych, dlatego w celu maksymalnego ograniczenia dróg rozprzestrzeniania się pożaru należy przestrzegać wszelkich norm i zasad bezpieczeństwa podczas składowania materiałów palnych. Z powyższych względów zabrania się uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do: gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, źródeł wody do celów przeciwpożarowych, przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej. Czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu się pożaru. Czynnikami sprzyjającymi rozprzestrzenianiu się pożaru są: późne zauważenie pożaru, brak lub niesprawność podręcznego sprzętu gaśniczego, 78 późne zaalarmowanie straży pożarnej, brak znajomości zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, utrudnienia w dojeździe jednostek interwencyjnych straży pożarnej, braki w przeciwpożarowym zaopatrzeniu wodnym, brak rzetelnej informacji w chwili przybycia jednostek interwencyjnych straży pożarnej. Poprzez wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt i inne urządzenia do gaszenia pożarów, poprzez prowadzenie ćwiczeń i szkoleń na terenie szkoły, wyposażenie obiektu w znaki i tablice zgodne z normami, można w znacznym stopniu wyeliminować wyżej przedstawione czynniki. Stan osobowy. Aktualnie do szkoły uczęszcza ok. 910 uczniów, którzy zdobywają wiedzę w 18 oddziałach I Liceum Ogólnokształcącego, 9 oddziałach Gimnazjum i 5 oddziałach Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Liczba uczniów w poszczególnych klasach jest podobna i kształtuje się na poziomie 29 do 33 osób. W szkole zatrudnionych jest 110 osób, z czego 91 to personel pedagogiczny, a pozostałe 19 to administracja i personel pomocniczy. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 7 10 do i w tym przedziale czasowym liczba osób przebywających w obiekcie może być zbliżona do 800. Zajęcia lekcyjne uczniów gimnazjum i liceum odbywają się w godzinach 7 10 do a dla uczniów LO dla dorosłych w godzinach do W godzinach popołudniowych w sali gimnastycznej oraz w klasopracowniach odbywają się zajęcia pozalekcyjne. Sporadycznie niektóre pomieszczenia są wynajmowane na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dydaktycznych. Sprzątanie pomieszczeń odbywa się po zakończeniu zajęć oraz przed ich rozpoczęciem. W godzinach od do 5 30 budynek szkolny jest zamknięty. W trakcie zajęć lekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów i zabezpieczeniem poszczególnych pomieszczeń czuwają nauczyciele, wychowawcy i personel pomocniczy. Nad ogólnym bezpieczeństwem obiektu, w tym również nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym sprawuje nadzór portier-woźny, pełniący dyżur w portierni przy wejściu głównym do obiektu. Dodatkowym elementem mającym znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa jest system telewizji przemysłowej 16 kamerami rozmieszczonymi na korytarzach i w otoczeniu szkoły oraz monitorem w portierni. Proporcjonalnie do zmiany uczniów przebywających w szkole w ciągu dnia, zmienia się również liczba personelu czuwającego nad bezpieczeństwem młodzieży i nad zabezpieczeniem obiektu. W godzina nocnych oraz w dni świąteczne obiekt pozostaje bez dozoru. Kilka pomieszczeń w budynku zostało wyposażonych w antywłamaniową instalację alarmową. Drogi pożarowe. Drogą pożarową jest ulica Grunwaldzka, przy której stoi budynek i znajduje się główne wjazdy na teren szkoły oraz ulica Bukowska, przy której znajduje się główne wejście na teren szkoły. Uwaga Budynek nie jest przeznaczony do użytkowania przez ludzi o ograniczającej zdolności poruszania się. 89 Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru. Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru to: przestrzeganie ppoż. wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych oraz szczegółowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zakaz samowolnego wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zakaz składowania materiałów łatwo palnych w piwnicy, korytarzach i w pomieszczeniach do tego nieprzeznaczonych, kontrole i usuwanie usterek w instalacjach odgromowej, elektrycznej, wentylacyjnej oraz gazowej. Dobór sprzętu ppoż.. W obiekcie należy zastosować gaśnice przenośne przeznaczone do gaszenia pożarów grup A, B, C (4 lub 6 kg) Rozmieszczenie sprzętu ppoż.. Sprzęt ppoż. należy rozmieścić: na korytarzach przy klatkach schodowych zawiesić na wysokości około 1,7 m, jedna gaśnica na 100 m² powierzchni obiektu, maksymalna odległość od najdalszego punku 30 m. Hydranty. W obiekcie zainstalowano hydranty wewnętrzne 52, w piwnicy i na 3 kondygnacjach przy klatkach schodowych. Hydrant zewnętrzny znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Bukowskiej. 2. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń ppoż. raz gaśnic Instalacja hydrantów wewnętrznych. Instalacja hydrantów wewnętrznych powinna być poddawana przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku. Co 5 lat wymagane jest ciśnieniowe sprawdzenie sprawności węży. Gaśnice. Gaśnice należy poddawać badaniom i konserwacji w okresach corocznych lub zgodnie z zaleceniami producenta. Każdorazowo po użyciu gaśnica powinna być na nowo załadowana. Na kontrolce gaśnicy powinna znajdować się data następnego przeglądu. Natomiast zbiornik gaśnic o wielkościach przekraczających 4 kg w okresach 5-letnich należy dodatkowo poddawać badaniom ciśnieniowym dokonywanym przez organ dozoru technicznego. (Zasady doboru, rozmieszczenia i użycia sprzętu gaśniczego Załącznik nr 1) 910 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. Każdy, kto zauważy pożar, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia osób mogących znaleźć się w strefie zagrożenia, swojego przełożonego (lub dyrektora), jednostki Państwowej Straży Pożarnej, a także podjęcia działań gaśniczych z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego. Decyzję o ewakuacji osób z obiektu i sposobie jej przeprowadzenia podejmuje dyrektor (osoba przez niego wyznaczona) dowódca jednostki PSP przybyłej na miejsce pożaru. Osoba decyzyjna kieruje akcją ratowniczą (w tym ewakuacją), a wszystkie osoby przebywające w obiekcie i na terenie przyległym muszą się jej podporządkować. W pierwszej kolejności ewakuacji podlegają uczniowie i osoby, których życiu lub zdrowiu grozi niebezpieczeństwo. Zadania pracowników szkoły podczas ewakuacji: Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona jest Kierownikiem akcji do czasu przyjazdu straży pożarnej, przeprowadza ewakuację, poleca w miarę możliwości prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych przez wyznaczone osoby personelu szkoły, nauczyciele po usłyszeniu alarmu, przygotowują uczniów do ewakuacji, wyznaczają ucznia do prowadzenia grupy, określają kierunek ewakuacji i sposób ewakuacji w zależności od powstałego zagrożenia, dają polecenie do ewakuacji, jako ostatni opuszczają klasę, biorąc dziennik. Drzwi klasy pozostawiają otwarte (nie zakluczone), dozorca i konserwator otwierają bramy wjazdowe i bramę przesuwną, kierują jednostki straży pożarnej do miejsca zagrożenia, elektryk lub Kierownik Gospodarczy (podczas nieobecności elektryka) wyłącza prąd głównym wyłącznikiem prądu (wymagane jest przeniesienie głównego wyłącznika prądu blisko głównego wejścia do szkoły), Kierownik Gospodarczy (koordynator) przekazuje polecenia sprzątaczką, polecając sprawdzenie wszystkich pomieszczeń, czy wszystkie osoby ewakuowały się. 4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeśli prace takie są przewidywane. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym na terenie obiektu i terenie przyległym mogą być wykonywane jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. Prac niebezpiecznych pod względem pożarowym nie wykonuje się w czasie zajęć szkolnych. (Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo Załącznik nr 2) (Harmonogram stałych terminów do przestrzegania ze względu na ochronę ppoż. Załącznik nr 3) 5. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji. 1011 Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona przeprowadzenia raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w obiekcie. O terminie przeprowadzenia tych działań jest powiadamiany Komendant PSP co najmniej tydzień przed ćwiczeniami. Jednostka PSP może uczestniczyć w zaplanowanych ćwiczeniach. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji polega w szczególności na: weryfikacji tego, czy obiekt w praktyce spełnia obowiązujące wymagania technicznobudowlane i porządkowe w zakresie ewakuacji, sprawdzeniu organizacji ewakuacji, z uwzględnieniem wszystkich ich elementów składowych od alarmu do przyjazdu jednostek straży pożarnej, sporządzeniu wniosków z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. (Ćwiczenia ewakuacyjne Załącznik nr 4) 6. Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i przepisami ppoż. Zaznajamianie pracowników obiektu z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i przepisami ppoż. przeprowadzone jest w ramach wstępnego i okresowego szkolenia bhp, w czasie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, co jest potwierdzone podpisem przez danego pracownika odpowiedniego oświadczenia. (Zasady zaznajamiania pracowników z przepisami ppoż. Załącznik nr 5) Uczniowie z zasadami bezpieczeństwa pożarowego i postępowaniem na wypadek pożaru zaznajamiani są na lekcjach wychowawczych lub na spotkaniach z przedstawicielami PSP. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obowiązuje również pracowników obcych firm, wykonujących prace w obiekcie i na terenie przyległym, których należy zaznajomić z jej treścią przed przystąpieniem do prac, za pisemnym potwierdzeniem. Uwaga!! Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymaga okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata i po takich modyfikacjach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony ppoż. 1112 Załącznik nr 1 ZASADY DOBORU, ROZMIESZCZENIA I UŻYCIA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO Podręczny sprzęt gaśniczy stanowiący wyposażenie przeciwpożarowe wszystkich obiektów, przeznaczony jest głównie do użycia przez pracowników w przypadku konieczności gaszenia zauważonego przez nich pożaru. Do tego sprzętu zalicza się: gaśnice: proszkowe, śniegowe, płynowe (pianowe), agregaty gaśnicze: proszkowe, śniegowe, koce gaśnicze, wewnętrzne hydranty wodne przeciwpożarowe. Budowa i obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego jest następująca: Gaśnice Gaśnica to przenośne urządzenie gaszące o całkowitej masie nieprzekraczającej na ogół 12 kg, które po uruchomieniu samodzielnie wyrzuca środek gaśniczy na skutek działania ciśnienia gazu znajdującego się w zbiorniku gaśnicy lub zmagazynowanego w oddzielnym pojemniku. Gaśnica, niezależnie od rodzaju i wielkości, charakteryzuje się dość krótkim czasem działania. Gaśnice proszkowe Gaśnica proszkowa ma postać cylindrycznego zbiornika zaopatrzonego w zawór z dźwignią zabezpieczającą i uruchamiającą lub w zawór zbijakowy. Środkiem gaśniczym używanym w gaśnicach tego typu są proszki gaśnicze, których głównymi składnikami są związki sodu i potasu /proszki gaśnicze typu B, CE i D/ oraz mieszaniny fosforów amonowych i siarczanu amonu /proszki gaśnicze typu A, B, C, DE/ - odpowiednio spreparowane zapewniają proszkom gaśniczym odpowiednią sypkość i odporność na zawilgocenie. Nośnikiem proszku gaśniczego tj. czynnikiem wyrzucającym na zewnątrz gaśnic proszkowych jest sprężony /do ciśnienia 8-12 atm./ azot lub dwutlenek węgla. Sposób uruchamiania i zasada działania gaśnicy GP-6-Z. W gaśnicach tego typu jako czynnika wyrzucającego użyto dwutlenku węgla zmagazynowanego w stanie ciekłym w specjalnym zbiorniczku pomocniczym. W wyposażenie gaśnic wchodzi elastyczny przewód /wąż/ gumowy długości około 1 m zakończony prądowniczką z zaworem odcinającym. Uruchamianie gaśnicy GP-6-Z należy rozpocząć od wyjęcia zawleczki zabezpieczającej. Następnie, po mocnym wciśnięciu zbijaka, ująć prądownicy pistoletową. Otwarcie prądownicy, które winno nastąpić po około 4 sek. od wciśnięcia zbijaka /czas potrzebny do wypełnienia dwutlenkiem węgla zbiornika gaśnicy, spulchnienia proszku oraz ustabilizowania się ciśnienia do około 8 kg/cm 2 spowoduje wyrzut mieszaniny proszku i dwutlenku węgla z gaśnicy. Po każdorazowym uruchomieniu gaśnicy trzeba oddać ją do ponownego naładowania. 12 Pokazać jeszcze
PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność Bardziej szczegółowo Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury Bardziej szczegółowo kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca Bardziej szczegółowo INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.
Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761 Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW
INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast Bardziej szczegółowo ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 Bardziej szczegółowo Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Bardziej szczegółowo Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu: Bardziej szczegółowo ... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko
Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Bardziej szczegółowo Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce
Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań Bardziej szczegółowo OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)
Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA Bardziej szczegółowo OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym. Bardziej szczegółowo ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH
ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art. Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.
Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127, Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka Bardziej szczegółowo Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej opracował: mgr inż. Leszek Król inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej AGH 1. Podstawy prawne funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, Bardziej szczegółowo ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE
ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia Bardziej szczegółowo Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.
Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu Bardziej szczegółowo PLAN EWAKUACJI GIMNAZJUM IM. JANA III SOBIESKIEGO W ŻÓŁKIEWCE
PLAN EWAKUACJI GIMNAZJUM IM. JANA III SOBIESKIEGO W ŻÓŁKIEWCE CHAREKTYRYSTYKA OBIEKTU SZKOLNEGO Gimnazjum w Żółkiewce położone jest na terenie miejscowości Żółkiewka otoczone ulicami: od strony północnej Bardziej szczegółowo z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu
Podstawa prawna PROTOKÓŁ Zał nr.. z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z Bardziej szczegółowo ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne Bardziej szczegółowo EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki Bardziej szczegółowo Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży. Procedura ewakuacji
Procedura ewakuacji Podstawa prawna - 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.
ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów Bardziej szczegółowo 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania Bardziej szczegółowo Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.
Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. Bardziej szczegółowo System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ
System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich Bardziej szczegółowo OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44
E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Bardziej szczegółowo Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.
Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku
Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES Bardziej szczegółowo E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A
E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny Bardziej szczegółowo EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM I. Cel instrukcji. II. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji. III. Podstawy zarządzenia ewakuacji. IV. Sposób Bardziej szczegółowo Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim
Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, których nastąpiło nieprzewidziane, Bardziej szczegółowo ...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.
Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować, Bardziej szczegółowo Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania.
Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania. Rolą systemów ochrony przeciwpożarowej jest ochrona zdrowia, życia, majątku oraz bezpieczeństwo osób zamieszkujących Bardziej szczegółowo Szkic sytuacyjny terenu
Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012 Bardziej szczegółowo REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania Bardziej szczegółowo ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90
PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa Bardziej szczegółowo PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO
Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI: Bardziej szczegółowo DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A
DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER Bardziej szczegółowo GORE - TECH Zofia Rudnicka
1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl Bardziej szczegółowo PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE
PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE 1. Cel procedury 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia Bardziej szczegółowo REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU
REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest Bardziej szczegółowo Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby
Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia Bardziej szczegółowo Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36
Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r. Bardziej szczegółowo PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY.
ZESPOŁU SZKÓŁ NR W BRODNICY. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ
INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji, Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA
RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455; Bardziej szczegółowo STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY
STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO Bardziej szczegółowo I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA
p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul. Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU PODSTAWA PRAWNA Na podstawie art. 4, ust.5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. Bardziej szczegółowo WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.
1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 2. Temat zajęcia: Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa obiektu. 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić Bardziej szczegółowo st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014
st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą Bardziej szczegółowo Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne
INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe Bardziej szczegółowo Karta charakterystyki obiektu
Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p. zm.) Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego
PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, Bardziej szczegółowo WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.
WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich Bardziej szczegółowo OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z póź. zm. ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Bardziej szczegółowo Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 Mińsk Mazowiecki dnia 05.01.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji Bardziej szczegółowo Nazwa produktu. Wyjście ewakuacyjne. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Nazwa produktu Opis Wyjście ewakuacyjne ewakuacyjnej ewakuacyjnej ewakuacyjnej schodami w dół ewakuacyjnej schodami w dół ewakuacyjnej w górę ewakuacyjnej w górę Kierunek drogi ewakuacyjnej Drzwi ewakuacyjne Bardziej szczegółowo Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych
Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach Bardziej szczegółowo Scenariusz próbnej ewakuacji
1 S t r o n a Scenariusz próbnej ewakuacji Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie 2 S t r o n a Cel ewakuacji: sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem. Ewakuacja doraźna Bardziej szczegółowo Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW
Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały Bardziej szczegółowo Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego
miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel Bardziej szczegółowo mgr inż. Aleksander Demczuk
ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa Bardziej szczegółowo PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU
PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji I. Bardziej szczegółowo E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych
E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st. Bardziej szczegółowo INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE
Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 13/2015/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bardziej szczegółowo Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie
Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza, Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Bardziej szczegółowo Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej
Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. Bardziej szczegółowo INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zlec. 1/P/10/2013 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor : Obiekt sportowy przy ul. Srebrzyńskiej w Łodzi : ul. Srebrzyńska, Park im. Marszałka Józefa Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r.
Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: prowadzenia okresowych przeglądów i badań instalacji, urządzeń użytkowych i zabezpieczających będących na wyposażeniu Bardziej szczegółowo Oznaczenie prowadzącego Zakład:
NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla ZESPOŁU SZKÓŁ w Cmolasie 36-105 Cmolas 269 Autor opracowania: Zatwierdzam i wprowadzam do użytku:... /podpis Dyrektora/ LISTOPAD 2012 Spis treści 1. POSTANOWIENIA Bardziej szczegółowo Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie
EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Bardziej szczegółowo Przedmiotowy System Oceniania
Centrum Edukacji Nova w Sosnowcu Rozkład materiału: Techniczne Bezpieczeństwo Pracy Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Semestr I, w roku szkolnym 2016 Numer programu inż. Grzegorz Guździk Przedmiotowy Bardziej szczegółowo Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski
LISTA KONTROLNA Część II - Ochrona Przeciwpożarowa Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Obiekty i urządzenia przeciwpożarowe Bardziej szczegółowo PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73
PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane Bardziej szczegółowo Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej
Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub Bardziej szczegółowo Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa
EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres