Source: http://docplayer.pl/3516772-Aprobata-techniczna-itb-at-15-8790-2011.html
Timestamp: 2016-10-24 09:11:23
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 1201
 art.120116
 art.110317
 art.110418
 art.112019
 art. 410120
 art. 1201

Document Content:
⭐APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8790/2011"
1 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: EFAR Spółka Jawna W. Narożny, E. Pukacka-Mruk ul. Gołężycka Poznań stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Kurki kulowe JUSHUI w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 30 grudnia 2016 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Marek Kaproń Warszawa, 30 grudnia 2011 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL AT/ Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2011 zawiera 20 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.2 AT /2011 2/20 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Surowce, materiały Właściwości techniczne PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI I WYKRESY..143 AT /2011 3/20 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem aprobaty są kurki kulowe o nazwie handlowej Jushui, przeznaczone do stosowania w instalacjach wodnych jako armatura zaporowa, produkowane przez firmę JUSHUI BRASS INDUSTRY CO LTD w Chinach, której upoważnionym przedstawicielem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest firma EFAR Spółka Jawna, W. Narożny, E. Pukacka-Mruk. Asortyment kurków kulowych Jushui obejmuje kurki kulowe pełnoprzelotowe, proste i czerpalne, o średnicach nominalnych w zakresie DN 15 DN 100. Podstawowe elementy składowe kurków Jushui to: - korpus złożony z dwóch części połączonych w sposób nierozbieralny, z kielichowymi, gwintowanymi króćcami przyłączeniowymi, z gwintami rurowymi wewnętrznymi G¼ G4 lub zewnętrznymi G¼ G2 wg normy PN-EN ISO 228-1:2005, wykonany z mosiądzu, z zewnątrz pokryty warstwą niklu, z króćcami przyłączeniowymi: - kula z otworem pełnym lub przewężonym, z bezpośrednim napędem ręcznym, wykonana z mosiądzu, pokryta warstwą chromu, polerowana (organ zamykający), - dźwignia jednoramienna, stalowa, pokryta tworzywem PVC mocowana na mosiężnym trzpieniu (napęd kuli), - uszczelki kuli i trzpienia. Aprobatą objęte są kurki kulowe wyszczególnione w tablicy 1 i pokazane na rysunkach 1 6. Nr katalogowy (art.) Wielkość nominalna DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 rodzaj Przyłącza gwint wewn. x wewn. gwint zewn. x zewn. wymiar G½ G¾ G1 G1¼ G1½ G2 G2½ G3 G4 G½ G¾ G1 G1¼ G1½ G2 Deklarowane parametry pracy ciśnienie temperatura MPa o C 2, ,5 120 Tablica 1 Rodzaj kurka, napęd, nr rys. kurek prosty, dźwignia, rys. 1. kurek prosty, dźwignia, rys. 2.4 AT /2011 4/20 Tablica 1, c.d. Typ kurka Wielkość nominalna DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 15 DN 20 DN 25 DN 15 DN 20 rodzaj Przyłącza gwint zewn. x wewn. gwint zewn. x wewn. gwint wewn. x wewn. gwint zewn. x końcówka do węża wymiar G½ G¾ G1 G1¼ G1½ G2 G½ G¾ G1 G1¼ G½ G¾ G1 G½ G¾ Deklarowane parametry pracy ciśnienie temperatura o MPa C 2, , , ,6 100 Rodzaj kurka, napęd, nr rys, uwagi kurek prosty, dźwignia, rys. 3. kurek prosty, dźwignia, rys. 4. kurek prosty z filtrem, dźwignia, rys. 5. kurek czerpalny, dźwignia, rys PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Kurki kulowe Jushui są przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wodnych o parametrach pracy (maksymalnej temperaturze i maksymalnym ciśnieniu) podanych w tablicy 1. Zależności między dopuszczalnym ciśnieniem roboczym i dopuszczalną temperaturą roboczą kurków Jushui podano na wykresach 1 i 2. Zgodnie z Atestami Higienicznymi Nr HK/W/0585/01/2008 i HK/W/0060/01/2011, wydanymi przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, kurki kulowe Jushui spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ze względu na poziom emitowanego hałasu kurki kulowe Jushui zostały zakwalifikowane do II-giej grupy akustycznej (wg normy PN-EN 13828:2005). Woda w instalacji centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania normy PN-C :1993. Kurki kulowe mogą pracować tylko w dwóch położeniach organu zamykającego: całkowicie zamknięte lub całkowicie otwarte. Nie powinny być stosowane do regulacji przepływu. Kurki kulowe można instalować w dowolnym położeniu osi kanału przepływowego, w pionie, poziomie lub pod kątem, z zapewnieniem miejsca na sterowanie dźwignią napędu. Przy montażu należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji obsługi.5 AT /2011 5/20 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Surowce, materiały Kurki kulowe Jushui powinny być produkowane z materiałów wymienionych w tablicy 2. Tablica 2 Korpus Kula Nazwa części Trzpień, nakrętka trzpienia Uszczelnienie kuli Uszczelnienie trzpienia Dźwignia Uszczelnienie gwintu wewnętrznego połączenia korpusu Materiał mosiądz MS 58 wg DIN17660:1983, odpow. CW 617 N wg PN-EN 12165:2011, niklowany mosiądz MS 58 wg DIN17660:1983, odpow. CW 617 N wg PN-EN 12165:2011, chromowany mosiądz MS 58 wg DIN17660:1983, odpow. CW 617 N wg PN-EN 12165:2011 teflon PTFE teflon PTFE (kurki przeznaczone do stosowania w temp: 120 o C), kauczuk nitrylowo-butadienowy NBR (kurki przeznaczone do stosowania w temp: 100 o C) stal węglowa pokryta tworzywem PVC klej anaerobowy (metakrylan hydroksypropylu) SGS ANAEROBIC ADHESIVE 352 Właściwości surowców stosowanych do produkcji kurków oraz sposób ich sprawdzania i odbioru nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną ITB i powinny być zapewnione w systemie kontroli jakości producenta Właściwości techniczne Właściwości techniczne kurków kulowych Jushui. Właściwości techniczne kurków kulowych Jushui podano w tablicy 3. Tablica 3 Lp. Właściwości Wymagania Metody badań 1 Wygląd zewnętrzny p oględziny wyrobu 2 Wymiary p p Działanie p p Moment napędowy p PN-EN 13828: Odporność na skręcanie p PN-EN 13838: Odporność na zginanie p PN-EN 13838: Wytrzymałość ograniczników po badaniu kurek nie powinien wykazywać odkształceń, pęknięć i innych uszkodzeń PN-EN 13828:20056 AT /2011 6/20 8 Szczelność a) szczelność zamknięcia b) szczelność zewnętrzna nie powinny wystąpić przecieki i uszkodzenia kurka Tablica 3. c.d. PN-EN 13828:2005 warunki badania: ciśnienie 1,5 x PN, temp.: 20 ± 5 o C, czas 60 s 9 Trwałość p PN-EN 13828: Uszczelnienie kątowe 11 Wytrzymałość hydrauliczna 12 Szczelność i wytrzymałość hydrauliczna w temp. 120 C 1) odległość kątowa między otworem kuli a otworem wlotowym i wylotowym korpusu kurka (w położeniu całkowitego zamknięcia kurka) α 6 o nie powinny wystąpić odkształcenia, pęknięcia lub rozerwanie kurka nie powinny wystąpić przecieki odkształcenia, pęknięcia lub rozerwanie kurka PN-EN 13828:2005 PN-EN 13828:2005 warunki badania: ciśnienie:1,5 x PN, ale nie mniej niż 25 bar, temp.: 20 ± 5 o C, czas 600 s PN-EN ISO 10497:2010 warunki badania: temp.: 120 o C, czas 600 s, ciśnienie:1,5 x PN, ale nie mniej niż 25 bar 13 Właściwości akustyczne 2) II grupa akustyczna wg PN-EN 13828:2005 PN-EN 13828:2005 1) dotyczy kurków kulowych przeznaczonych do stosowania w temp. 120 C 2) dotyczy kurków kulowych DN 15 DN Wygląd zewnętrzny. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez wad i uszkodzeń. Powłoki ochronne powinny być ciągłe, dobrze związane z podłożem. Ostre krawędzie powinny być stępione lub zaokrąglone. Uszczelki nie powinny wystawać do wnętrza kanału przelotowego. Gwinty powinny być czyste, bez naderwań, śladów korozji i zadziorów Wymiary. Wymiary kurków kulowych powinny być zgodne z podanymi na rys Gwinty przyłączeniowe powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 228-1: Działanie. Kurki kulowe powinny zamykać się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Obrót kuli od położenia otwarcia do zamknięcia powinien wynosić 90 i być ograniczony. W położeniach krańcowych obrotu trzpienia kurek powinien być całkowicie otwarty lub zamknięty. Płynny obrót trzpienia, bez zacięć i zahamowań, powinien następować w pełnym zakresie parametrów użytkowych (ciśnienia i temperatury) pod wpływem momentu obrotowego wywołanego siłą przyłożoną do końca ręcznej dźwigni zakładanej na trzpieniu kurka Moment napędowy. Moment napędowy (obrotowy) przy otwieraniu i zamykaniu kurków kulowych nie powinien przekraczać wartości określonych w tablicy 4.7 AT /2011 7/20 Tablica 4 DN Moment napędowy, Nm W przypadku cyklu wstępnego (rozruchu) moment ten nie powinien być większy niż 1,5 x w/w wartości dla kurków DN 15 oraz 2,5 x w/w wartości dla kurków DN 20 DN Odporność na skręcanie. Po wykonaniu próby skręcania, przy zastosowaniu momentów skręcających MT 1 i MT 2, określonych w tablicy 5, kurek powinien pozostać szczelny, bez odkształceń, pęknięć lub innych uszkodzeń. Zmierzony po próbie skręcania moment napędowy kurków kulowych nie powinien być większy niż podany w tablicy 4. Tablica 5 DN Moment skręcający MT 1, Nm Moment skręcający MT 2, Nm Odporność na zginanie. Po wykonaniu próby zginania momentami zginającymi MF 1 i MF 2, określonymi w tablicy 6, kurek powinien być szczelny, bez odkształceń, pęknięć lub innych uszkodzeń. Zmierzony po próbie zginania moment napędowy kurków kulowych nie powinien być większy niż podany w tablicy 4. Tablica 6 DN Moment zginający MF 1, Nm Moment zginający MF 2, Nm Trwałość. Kurki kulowe, po wykonaniu określonej w tablicy 7 liczby cykli otwieranie/zamykanie, nie powinny zmienić swoich właściwości funkcjonalnych zachowując szczelność (korpusu i zamknięcia) i wykazywać uszkodzeń jakiejkolwiek części składowej. Tablica 7 DN Liczba cykli Wpływ na jakość wody. Kurki kulowe Jushui powinny być objęte Atestem Higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, stwierdzającym, że mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.8 AT /2011 8/ Oznakowanie. Kurki kulowe Jushui powinny mieć czytelne i trwałe oznakowanie, umieszczone na korpusie lub na dźwigni kurka, zawierające co najmniej: - logo producenta - nominalny wymiar średnicy np. DN15 - wartość ciśnienia nominalnego np. PN PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Kurki kulowe Jushui powinny być pakowane w pudła tekturowe lub inne opakowania (np. torebki z folii tworzywowej) zapewniające zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwę i adres producenta, - nazwę i typ kurka kulowego, - średnicę nominalną DN, wymiar przyłącza, - numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, - znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz z późniejszymi zmianami). Kurki powinny być przechowywane w opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych od wpływów atmosferycznych i czynników korozyjnych. Kurki powinny być przewożone krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2, pkt 3 oraz art 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyroby znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.9 AT /2011 9/20 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz z późniejszymi zmianami) oceny zgodności kurków kulowych Jushui z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosując system 4. W przypadku systemu 4 oceny zgodności Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez producenta lub na jego zlecenie, b) zakładowej kontroli produkcji. Do czasu ustalenia przez Komisję Europejską wymaganych właściwości, jakie powinny mieć wyroby kontaktujące się z wodą pitną, które podlegać będą w tym zakresie systemowi 1+ oceny zgodności, należy stosować się do postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61/2007, poz. 417) Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości technicznoużytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. Wstępne badanie typu kurków kulowych Jushui obejmuje: a) działanie, b) moment napędowy, c) odporność na skręcanie, d) odporność na zginanie, e) wytrzymałość ograniczników, f) szczelność, g) trwałość, h) uszczelnienie kątowe, i) wytrzymałość hydrauliczną, j) szczelność i wytrzymałość hydrauliczną w temp. 120 C, k) właściwości akustyczne w przypadku kurków DN 15 DN 32. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.10 AT / / Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzanie surowców, materiałów i elementów składowych, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) wyglądu zewnętrznego, b) wymiarów, c) działania, d) szczelności, e) znakowania Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) wytrzymałości ograniczników, b) uszczelnienia kątowego, c) odporności na skręcanie, d) odporności na zginanie, e) szczelności i wytrzymałości hydraulicznej w temp. 120 C, f) trwałości Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.11 AT / /20 Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania należy wykonać według norm i metod wymienionych w tablicy 3 oraz w punktach i Wymiary. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi zapewniającymi wymaganą dokładność pomiarów lub za pomocą sprawdzianów. Sprawdzeniu podlegają wymiary gabarytowe i przyłączeniowe kurka Działanie. Sprawdzenie prawidłowości działania polega na co najmniej dwukrotnym całkowitym otwarciu i zamknięciu kurka w temperaturze otoczenia, bez udziału czynnika roboczego. Kąt obrotu trzpienia należy zmierzyć z dokładnością do 1, sprawdzając wzrokowo współosiowość otworów przepływowych w położeniu całkowitego otwarcia kurka Pobieranie próbek do badań Próbki kurków kulowych do badań należy pobierać losowo, według normy PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna ITB zastępuje Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL AT/ Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest dokumentem stwierdzającym przydatność kurków kulowych Jushui do stosowania w budownictwie, w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z12 AT / /20 Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów, a także nie zwalnia wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tych wyrobów W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie kurków kulowych Jushui należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest ważna do 30 grudnia 2016 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC13 AT / /20 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody PN-EN 12165:2011 Miedź i stopy miedzi. Materiał wstępny obrobiony i nie obrobiony plastycznie na odkuwki PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach. Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie PN-EN ISO 10497:2010 Badania armatury. Wymagania dotyczące próby ogniowej DIN17660: Kupfer-Knetlegierungen - Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing) - Zusammensetzung Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny /W/GP-1/11. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych kurków kulowych do instalacji wodociągowych i grzewczych, produkcji firmy JUSHUI BRASS INDUSTRY CO LTD, Chiny. Instytut Nafty i Gazu, Laboratorium Badań Armatury Gazowniczej i Sanitarnej, Kraków, r. 2. HK/W/0585/01/2008. Atest Higieniczny dla kurków kulowych do wody produkcji firmy JUSHUI BRASS INDUSTRY CO LTD, Chiny. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, r. 3. HK/W/0060/01/2011. Atest Higieniczny dla kurków kulowych do wody produkcji firmy JUSHUI BRASS INDUSTRY CO LTD, Chiny. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, r.14 AT / /20 RYSUNKI I WYKRESY Rys.1 Kurek kulowy art Rys.2 Kurek kulowy art Rys.3 Kurek kulowy art Rys.4 Kurek kulowy art Rys.5 Kurek kulowy z filtrem art Rys.6 Kurek kulowy czerpalny art Wykres 1 Wykres 2 Wykres zależności między dopuszczalnym ciśnieniem roboczym i dopuszczalną temperaturą roboczą kurków art. 1201, 1103, 1104, 1112 Wykres zależności między dopuszczalnym ciśnieniem roboczym i dopuszczalną temperaturą roboczą kurków art i15 AT / /20 1 korpus, 2-wkrętka, 3- uszczelnienie kuli, 4-kula, 5- trzpień, 6- uszczelnienie trzpienia PTFE, 7-podkładka, 8-dźwignia motylkowa, 9-nakrętka Wymiar przyłącza, A B, mm L, mm D, mm H, mm G½ G¾ G G1¼ G1½ G G2½ G G Rys. 1. Kurek kulowy art.120116 AT / / korpus, 2 - wkrętka, 3 - uszczelnienie kuli, 4 - kula, 5 - trzpień, 6- uszczelnienie trzpienia PTFE, 7 - podkładka, 8 - dźwignia motylkowa, 9 - nakrętka Wymiar przyłącza, A DN, mm B mm C, mm D, mm G½ G¾ 18,5 60, G , G1¼ 29 81,8 130,5 62,5 G1½ 37 90,4 130,5 65,5 G ,5 159,5 79 Rys. 2. Kurek kulowy art.110317 AT / /20 1 korpus, 2 - wkrętka, 3 - uszczelnienie kuli, 4 - kula, 5 - trzpień, 6 - uszczelnienie trzpienia, 7 - podkładka, 8 - dźwignia motylkowa, 9 - nakrętka Wymiar przyłącza, A DN, mm B mm C, mm D, mm G½ G¾ 18,5 60, G , G1¼ 29 81,8 130,5 62,3 G1½ 37 90,4 130,5 65,5 G ,5 159,5 79 Rys. 3. Kurek kulowy art.110418 AT / / korpus, 2 - wkrętka, 3 - uszczelnienie kuli, 4 - kula, 5 - trzpień, 6 - uszczelnienie trzpienia, 7- nakrętka, 8 - podkładka, 9 - rączka, 10 - śrubunek, 11 - O-ring, 12 - złączka, Wymiar przyłącza, A B, mm L mm D, mm H, mm G½ G¾ 18,5 80, G G1¼ Rys. 4. Kurek kulowy art korpus, 2 - wkrętka, 3 - uszczelnienie kuli, 4 - kula, 5 - trzpień, 6 - uszczelnienie trzpienia, 7- podkładka, 8 - rączka, 9 - nakrętka, 10 - wkrętka, 11 - filtr AISI 304, 12 - uszczelka PTFE, Wymiar przyłącza, A B, mm L, mm D, mm H, mm G½ G¾ 18, G Rys. 5. Kurek kulowy z filtrem art.112019 AT / / korpus, 2 - wkrętka, 3 - uszczelnienie kuli, 4 - kula, 5 - trzpień, 6 - uszczelnienie trzpienia, 7- podkładka, 8 - rączka, 9 - nakrętka, 10 - uszczelka, 11 - złaczka. Wymiar przyłącza A L, mm D, mm H, mm G½ G¾ Rys. 6. Kurek kulowy czerpalny art. 410120 AT / /20 Wykres 1. Wykres zależności między dopuszczalnym ciśnieniem roboczym i dopuszczalną temperaturą roboczą kurków art. 1201, 1103, 1104, 1112 Wykres 2. Wykres zależności między dopuszczalnym ciśnieniem roboczym i dopuszczalną temperaturą roboczą kurków 1120 i 4101 Podobne dokumenty
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska Bardziej szczegółowo Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę Bardziej szczegółowo Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8465/2010. Zamki wpuszczane bębenkowe wielopunktowe DELTA z zabezpieczeniem przed włamaniem klasy 6 WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8465/2010 Zamki wpuszczane bębenkowe wielopunktowe DELTA z zabezpieczeniem przed włamaniem klasy 6 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6769/2011. Ogniochronny wyrób pęczniejący EXPANDER FR do zabezpieczania elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6769/2011 Ogniochronny wyrób pęczniejący EXPANDER FR do zabezpieczania elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Bardziej szczegółowo Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6752/2005
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3339/2005
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9184/2013. Stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84 WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9184/2013 Stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Piotra SZCZEPANIAKA Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-2777/2004 2/75 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 18 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-3419/2003 2/71 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 17 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl Bardziej szczegółowo 1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne...
SPIS TREŚCI. 1. Część ogólna.... 2 1.1. Przedmiot ST.... 2 1.2. Zakres stosowania ST.... 2 1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST.... 2 1.4. Określenia podstawowe, definicje.... 2 1.5. Ogólne wymagania Bardziej szczegółowo PL-Kraków: Zawory zasuwowe 2012/S 50-081924. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy
1/21 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81924-2012:text:pl:html PL-Kraków: Zawory zasuwowe 2012/S 50-081924 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH pn. ROBOTY BUDOWLANE W NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Temat opracowania: Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj w Strzemiuszczku. Projekt budowlany instalacji sanitarnych Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego Bardziej szczegółowo INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332200-7 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45332300-6
OBIEKT: BUDYNEK DOMU KULTURY w Brzeźnicy 39-200 Dębica Brzeźnica INEWSTOR: URZĄD GMINY DĘBICA 39-200 Dębica ul. Batorego TEMAT: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Bardziej szczegółowo NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA)
NR SPRWY 1/PU/2014 ZŁ. NR 13 SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Inwestycja i temat opracowania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH INWESWTYCJ: DRES OBIEKTU: INWESTOR: TEMT: BRNŻ: Zespół budynków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim ul. Szkolna 5b, 13-300 Bardziej szczegółowo Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Branża : INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obiekt : MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ WARSZAWA AL. J.CH.SZUCHA 25 Inwestor Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Przebudowa laboratorium wody czystej fizykochemia i bakteriologia w Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach, działka Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6
ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331000 6 CPV 45331100 7 CPV 45321000 3 CVP 45320000 6 NAZWA INWESTYCJI: Budynek Placówki Terenowej KRUS ADRES INWESTYCJI: Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH budynek szkoły 05-240 Krusze 37 Przebudowa kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres