Source: http://daleszyce.bip.cc/index.php?p=tender&det=323
Timestamp: 2019-07-24 00:16:26
Legal References Found: art. 12
 art. 24
 art. 86
 art. 24
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38

Document Content:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce (2)
Numer: GMR.ZP.271.36.2018
Ogłoszenie nr 602707-N-2018 z dnia 2018-08-09 r.
Gmina Daleszyce: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”
Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.36.2018
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami. Inwestycja, będzie polegała na rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce, pod kątem zwiększenia przepustowości i spełnienia wymagań Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r (91/271/EWG) w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika oraz parametrów jakie narzuca Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U.2014. poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami). Oczyszczalnia obsługuje część gminy Daleszyce. Planując zakres rozbudowy uwzględniono przejęcie i oczyszczenie do wymaganych parametrów ścieków noworealizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kranów i Brzechów, gm. Daleszyce. Kanalizacja ta wykonywana będzie wg. odrębnych opracowań i nie wchodzi w zakres niniejszej inwestycji. W ujęciu ogólnym zamówienie dla oczyszczalni w miejscowości Daleszyce obejmuje: § sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego; § sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów, opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę i zgłoszeniami dla robót niewymagających pozwolenia; § sporządzenie projektów wykonawczych; § wykonanie robót budowlanych; § dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów, § dostawa i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA i monitorowania stanów pracy w zmodernizowanych i rozbudowanych obiektach, z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni (na podstawie wykonanego projektu), § przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie co najmniej zgodna (lub lepsza) z normami: § polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) i z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). § europejskimi określonymi w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzupełnieniem nr 98/151/UE z dnia 27.02.1998 roku. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczania ścieków bytowych odbieranych przez system kanalizacyjny aglomeracji Daleszyce w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami, przy obciążeniu oczyszczalni ≤ 9500 RLM i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej 1000 m3/d. Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Daleszycach oraz rozwiązanie problemu gospodarki osadowej.
Określenie warunków: a) wykonanych robót i usług Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: • jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową/ przebudową oczyszczalni ścieków o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto każda. lub • jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków oraz wykonał • jedną dokumentację projektową związaną z budową/rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków Łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min. 1 500 000,00 zł brutto każda. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty i usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i posiada doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) inwestycji związanej z budową/przebudową oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Q d. śr.400 m³/d, • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. • Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń. Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ. 2. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 3. Zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) – załącznik 2 do SIWZ 5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 ) 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b).
Wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Data: 2018-08-27, godzina: 09:00,
Dodano 14 sierpnia 2018 godz. 08:40 przez
Daleszyce, 13.08.2018r.
Zamawiający wybrał technologię niskoobciążonego osadu czynnego przedstawioną w PFU jako właściwą do przeprowadzenia rozbudowy oczyszczalni ścieków w Daleszycach.
Z uwagi na zwiększone dopływy ścieków zawierających tłuszcze (2 zakłady przetwórstwa mięsnego) Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie nośnika biomasy – kształtek z tworzywa sztucznego.
Czy wymienione w PFU koparko-ładowarka i wózek widłowy są w zakresie realizacji Inwestycji przewidzianym dla Wykonawcy?
Wymienione w PFU: koparko-ładowarka i wózek widłowy są w zakresie realizacji Inwestycji przewidzianym dla Wykonawcy i są szczegółowo opisane w pkt 1.7.27 PFU.
W PFU w punktach 13.3, 2.1.6; 22.5.2 oraz 22.5.3 poruszona jest kwestia uwzględnienia kompostowania osadów. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, ponieważ w zakresie projektu i realizacji Inwestycji nie jest przewidziana kompostownia osadów ściekowych.
Zamawiający potwierdza, iż w zakresie projektu i realizacji Inwestycji nie jest przewidziana kompostownia osadów ściekowych. Zamawiający zmienia treść zapisów w PFU w następujący sposób:
W pkt 1.3.3 Istniejący zapis – “rozruch technologiczny z uwzględnienie kompostowni osadów ściekowych” – zmieniono na: “rozruch technologiczny z uwzględnieniem linii do higienizacji i granulacji osadu odwodnionego”.
W pkt. 2.1.6 Istniejący zapis – “sporządzenie projektu rozruchu technologicznego z uwzględnienie kompostowni osadów ściekowych” – zmieniono na: “sporządzenie projektu rozruchu technologicznego z uwzględnieniem linii do higienizacji i granulacji osadu odwodnionego”.
W pkt.. 22.5.2 Istniejący zapis – “rozruch technologiczny z uwzględnienie kompostowni osadów ściekowych” – zmieniono na: “rozruch technologiczny z uwzględnieniem linii do higienizacji i granulacji osadu odwodnionego”.
W pkt. 22.5.3 Istniejący zapis – “kontrola procesów kompostowania osadów ściekowych pod względem jakości i zgodności z możliwością wykorzystania na cele rolnicze” – zmieniono na: “kontrola procesów higienizacji i granulacji osadów ściekowych pod względem jakości i zgodności z możliwością wykorzystania polepszacz glebowy”.
Dodano 16 sierpnia 2018 godz. 15:30 przez
Daleszyce, 16.08.2018r.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ:
Prosimy o sprostowanie fragmentu podpunktu 9.4.2 w dokumencie SIWZ (strona 11), zacytowanego poniżej:
„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
• jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową/przebudową oczyszczalni ścieków o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto każda.
• jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków
oraz wykonał
• jedną dokumentację projektową związaną z budową/rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków
Łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min. 1 500 000,00 zł brutto każda."
Domniemywamy, że słowo „każda" jest niepotrzebnie użyte, ale proszę o ustosunkowanie się do tej kwestii.
Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 9.4.2 a) SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
a) wykonanych robót i usług
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
• jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj
w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową/ przebudową oczyszczalni ścieków o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto.
• jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane
z budową/rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków
Łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min. 1 500 000,00 zł brutto.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty i usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Ze względu na okres urlopowy zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 03.09.2018r.
W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.
Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 30.08.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce,
gmina Daleszyce”
„Nie otwierać przed 30.08.2018 r. godz. 09:20”.
20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat pok. 25), w terminie do dnia
30.08.2018r. do godz. 09:00
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – (świetlica pokój 13) w dniu 30.08.2018 r.
o godz. 09:20.
Dodano 21 sierpnia 2018 godz. 19:54 przez
Daleszyce, 20.08.2018r.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania.
Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót lub z funkcją projektanta (SIWZ, podpunkt 9.4.2)?
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót lub funkcją projektanta.
Dodano 22 sierpnia 2018 godz. 15:20 przez
Daleszyce, 22.08.2018r.
“Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odniesienie się do poniższych kwestii:
1) Prosimy o potwierdzenie mocy nominalnej silnika pompy zatapialnej osadu zagęszczonego (oznaczenie urządzenia 19-P-7), ponieważ dostępne na rynku pompy spełniające specyfikację tego urządzenia mają silniki o mocy nominalnej ok. 3kW.
2) Podane w wymaganiach specyfikacji technicznej dokładne masy urządzeń oraz dokładne moce instalowanych silników elektrycznych mogą wskazywać na konkretnego producenta danego urządzenia. Uprzejmie prosimy o zmianę wymagań, tj. podanie tolerancji dla obu parametrów.
1) W przypadku braku dostępności na rynku pompy spełniającej specyfikację pompy osadu zagęszczonego 19-P-7 (moc nominalna silnika pompy 2,3 kW) Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy o mocy nominalnej silnika 3 kW.
2) Zamawiający podaje tolerancje w zakresie masy i mocy urządzeń zamieszczonych w specyfikacji technicznej: ± 20% w stosunku do wartości zamieszczonych w specyfikacjach technicznych.
Dodano 28 sierpnia 2018 godz. 15:25 przez
Daleszyce, 28.08.2018r.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Prosimy o dokonanie zmiany wymagań PFU odnośnie materiału wykonania szaf elektrycznych ze stali nierdzewnej na stal malowaną proszkowo. Nasze doświadczenia realizacyjne wykazują, że szafy stalowe malowane proszkowo są równie odporne na korozje, jak te wykonane ze stali nierdzewnej, przy znacznie lepszej dostępności u bezpośrednich producentów.
W związku z wyjaśnienie treści SIWZ w terminie krótszym niż na 2dni przed upływem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.
Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 03.09.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:
„Nie otwierać przed 03.09.2018 r. godz. 09:20”.
03.09.2018r. do godz. 09:00
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – (świetlica pokój 13) w dniu 03.09.2018 r.
Dodano 30 sierpnia 2018 godz. 15:30 przez
Daleszyce, 30.08.2018r.
dla Wykonawców nr 6
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) dokonuje modyfikacji treści SIWZ:
1. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 1.1.17.1 załącznika nr 9 do SIWZ (PFU) znajdującego się na stronie 67 z zapisów:
1.1.17.1 Urządzenie Oczyszczania Mechanicznego
Urządzenie oczyszczania mechanicznego należy zaprojektować jako kontener ze szczelnymi pokrywami, wewnętrznym przelewem awaryjnym i zamontowanymi wewnątrz urządzeniami:
- urządzenie cedzące: sito zintegrowane z transporterem i praską do skratek - Sposób czyszczenia sita z zanieczyszczeń bez użycia szczotek przy pomocy kosza obrotowego
- piaskowniki poziomy z poziomym transporterem piasku i skośnym przenośnikiem ślimakowym odwadniającym piasek
- instalacja napowietrzania piaskownika
- zgarniacz tłuszczu
- pompa tłuszczu z instalacją podającą tłuszcz do strefy prasowania skratek,
- zintegrowana płuczka piasku.
Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami wraz z transporterem skratek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej i wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). Obudowa urządzenia powinna posiadać króćce, umożliwiające podłączenie do instalacji biofiltra.
Do urządzenia należy doprowadzić będzie wodę, służącą do okresowego płukania strefy prasowania skratek w sicie, strefy prasowania skratek i płuczki piasku. Woda pod ciśnieniem 3-5 bar z pompy wysokiego ciśnienia zainstalowanej w Pomieszczeniu Oczyszczania Mechanicznego.
Nad urządzeniem zaprojektowano belkę jezdną i urządzenie wciągające z napędem ręcznym o udźwigu max 1000 kg..
Skratki i piasek gromadzone będą w szczelnych workach polietylenowych. Po napełnieniu worki będą czasowo składowane pod wiatą do czasu wywiezienia z terenu oczyszczalni, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.
Do oddzielania grubszych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego zaprojektowano sito szczelinowe z praską odwadniającą skratki.
Sito wyposażone w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie zapewnia stałą wydajność urządzenia niezależnie od czasu eksploatacji (w sitach ze stałym elementem cedzącym czyszczonym szczotkami są one elementem szybkozużywającym się - w miarę zużywania się szczotek spada wydajność).
Sito zintegrowane z transporterem i prasą do odwadniania skratek pozwala na połączenie w jednym urządzeniu funkcji oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek.
Urządzenie wyposażone w układ noży tnących części włókniste na dopływie do strefy bębnowej sita.
Doprowadzenie ścieków surowych do sita rurociągiem DN250.
Specyfikacja techniczna sita:
- przepustowość sita: Q = 40 l/s
- średnica sita: D = 780 mm
- perforacja sita: e = 3 mm
- średnica transportera skratek: d = 273 mm
- transporter skratek: ślimakowy-wałowy, 13 obr/min
- zamknięta rynna zrzutowe skratek z obejmą do podwieszania worków
- sito zintegrowane z prasą odwadniającą skratki
- zbiornik sita wyposażony w zintegrowany przelew awaryjny
- stopień odwodnienia skratek 35 -40 % sm.
- czyszczenia sita: przy pomocy kosza obrotowego
- silnik napędzający: P = 1,1 kW
zabezpieczenie: EExeIIT3
izolacja silnika: IP65
- układ automatycznego przemywania strefy prasy skratek
- przyłącze wody płuczącej: 1”
- zużycie wody płuczącej: ~ 98 l/min
- standardowe ustawienie czasu płukania: 30 s raz dziennie
- wymagane ciśnienie wody płuczącej: 5 bar
- jakość wody płuczącej: pozbawiona zanieczyszczeń > 0,2 mm
- system płukania kosza sita i transportera
ślimakowego w formie układu dysz płuczących skratki,
wypłukujących i rozpuszczających części organiczne,
umożliwiający osiągnięcie następujących parametrów skratek:
- redukcja rozpuszczalnych części organicznych: nie mniej niż 80%
- redukcja wagi sprasowanych skratek: nie mniej niż 30%
- redukcja objętości sprasowanych skratek: nie mniej niż 70%
Proces automatycznego przepłukiwania skratek w ustalonych
interwałach czasowych kontrolowany przez panel sterujący.
Grupy dysz płuczących wyposażone są w odcinające zaworki
Wymagane ciśnienie wody płuczącej: 4-7 bar
- zużycie wody płuczącej :
- zapotrzebowanie w ciągu jednego cyklu płukania: ok. 24,6 l
- czas trwania jednego cyklu płukania: 15 sek.
- zapotrzebowanie chwilowe: 98 l/min
- zapotrzebowanie średnie: 5,85m3/h
- przyłącze wody płuczącej: 1 1/4”
- PIASKOWNIK:
Do oddzielania zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego zaprojektowano piaskownik poziomo-wirowy z separatorem piasku zintegrowany ze zbiornikiem sita, wyposażony w system usuwania piasku, tłuszczu i instalację napowietrzającą.
Urządzenie wyposażone w zintegrowany kanał obejściowy.
Wysoka zdolność separacji zapewniona dzięki wydzieleniu dwóch stref piaskownika: napowietrzanej i nienapowietrzanej oraz zastosowaniu w części nienapowietrzanej kanału doprowadzającego typu „hydro – duct” wraz z odbiorem sklarowanych ścieków przelewem pilastym umieszczonym na całej szerokości urządzenia.
Zatrzymane w piaskowniku części mineralne transportowane za pomocą transportera ślimakowego poziomego do zintegrowanej płuczki piasku.
Zbiornik piaskownika szczelny, zamknięty, wyposażony w zintegrowany, wewnętrzny przelew awaryjny i króciec do wentylacji.
Urządzenie wyposażone w kieszeń tłuszczownika wraz z automatycznym zgarniaczem i pompą tłuszczu, kierującą tłuszcz do strefy prasowania skratek. W dostawie musi znajdować się kompletna instalacja sterowania zgarniaczem i pompą.
Odprowadzenie ścieków oczyszczonych po zestawie sito - piaskownik do Bloku Oczyszczania Biologicznego – obiekt nr 19 za pośrednictwem dwóch rurociągów DN 250 ze stali nierdzewnej z zabudowaną zasuwą nożową.
W przypadku konieczności opróżnienia piaskownika należy odkręcić zawór kulowy DN 50 znajdujący się w najniższej części urządzenia i poprzez wąż elastyczny opróżnić stację.
Specyfikacja techniczna piaskownika
- przepustowość maksymalna: Q = 40 l/s
- zakładana efektywność usuwania piasku: nie mniej niż 90 % dla średnicy
ziaren nie mniejszych niż d = 0,2
mm - dla przepływu < 40 l/s
- rodzaj transporterów piasku: poziomy ślimakowy - wałowy
- wykonanie materiałowe: wszystkie elementy mające kontakt ze medium wraz z transporterami piasku wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), wytrawiane w kąpieli kwaśnej.
- urządzenie wyposażone w pomost obsługowy z drabinką,
- instalacja napowietrzania
- kieszeń do flotacji tłuszczu wyposażona w zgarniacz i pompę tłuszczu,
- silnik napędzający poziomy transporter: P = 0,55 kW, 400V
liczba obrotów: 5,7 obr/min
zabezpieczenie: EExeIIT3,
- piaskownik napowietrzany i wyposażony w tłuszczownik - w skład instalacji wchodzą:
- rozdzielacz powietrza wraz z armaturą
- instalacja połączeniowa
- rury napowietrzające ze stali nierdzewnej
- wydajność: 17m3/h
- nadciśnienie na wylocie: 7 m
- moc silnika: 0,55 kW
- napięcie: 400V
- stopień ochrony: IP 55
- komora tłuszczownika
- zgarniacz tłuszczu:
- moc znamionowa: 0,12 kW
- prąd znamionowy: 0,42A
- liczba obrotów: 13,5 obr/min
- typ ochrony: IP65
- ochrona Ex: EExeIIT3
- pompa tłuszczu:
- wydajność: 6,0 m3/h
- wysokość samozasysania: napływ
- wysokość podnoszenia: 5,0 m
- przyrost ciśnienia: 1 bar
- gęstość: ok. 1,1 kg/m3
- moc na wale pompy: 0,8 kW
- moc silnika: 1,5 kW
- obroty napędu / pompy: 250 1/min
- żeliwo szare GG25 z wymiennym przednim i tylnym osiowym elementem ochronnym ze stali utwardzanej
- szybkodemontowalna pokrywa
- swobodny przelot Ø25 mm /zdolność przenoszenia ciał stałych
- obudowa części pompowej i przekładniowej w konstrukcji blokowej
- jednostronne ułożyskowanie wałów i szybko demontowalna pokrywa
- łatwowymienne tłoki rotacyjne i uszczelnienia
- uszczelnienie wałów: - bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne SI NBR z komorą smarująco-zabezpieczającą
- tłoki rotacyjne: - dwuskrzydłowe, tłoki całkowicie powleczone elastomerem NBR, wał oraz rdzeń tłoka bez kontaktu z pompowanym medium.
- pomost operacyjny z drabinką do obsługi urządzenia w wykonaniu materiałowym – stal 1.4301.
PŁUCZKA PIASKU:
Piasek odseparowany w urządzeniu oczyszczania mechanicznego transportowany będzie bezpośrednio do leja zasypowego płuczki piasku. Zadaniem płuczki piasku jest wypłukanie części organicznych zawartych w odseparowanym piasku, i jego odwodnienie po płukaniu.
Do płuczki pasku należy doprowadzić wodę do płukania piasku. Odseparowany w płuczce piasek gromadzony będzie w szczelnych workach polietylenowych.
Piasek gromadzony będzie w szczelnych workach polietylenowych. Po napełnieniu worki będą czasowo składowane pod wiatą do czasu wywiezienia z terenu oczyszczalni, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.
Specyfikacja techniczna płuczki piaski
- przeznaczenie: Instalacja do optymalnego wypłukiwania części organicznych zawartych w zanieczyszczonym piasku. Po doprowadzeniu piasku do zbiornika następuje wypłukiwanie z piasku zanieczyszczeń organicznych w dolnej strefie zbiornika w strefie fluidyzacyjnej. Proces płukania piasku jest wspomagany wolnoobrotowym mieszadłem. W strefie płukania piasku dochodzi do rozdziału części organicznych i mineralnych na zasadzie różnicy gęstości. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą transportera ślimakowego ze stali nierdzewnej. Odprowadzany transporterem piasek jest jednocześnie odwadniany grawitacyjnie.
- zrzut piasku do kontenera odbywać się będzie przy pomocy zamkniętej rynny zrzutowej skratek z obejmą do podwieszania worków
- maks. obciążenie piaskiem zanieczyszczonym: 100kg/h
- redukcja zanieczyszczeń organicznych do poziomu: ≤ 3% strat przy prażeniu
- efektywność separacji: 95% (dla uziarnienia ≥ 0,2 mm)
- zapotrzebowanie na wodę: 1 m³/h
- ciśnienie medium płuczącego: 2 ÷ 4 bar
- przyłącze wody użytkowej: 1"
- króciec do opróżniania urządzenia: 2”
- napęd transportera ślimakowego:
- moc: 0,75 kW
- liczba obrotów: n=5,1 min-1
- klasa ochrony: IP 65
- napęd mieszadła:
- moc: 0,55kW
- napięcie / częstotliwość: 400V / 50Hz
- liczba obrotów: n=5,7 min-1
- Wszystkie elementy mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), wytrawiane w kąpieli kwaśnej – charakterystyczna matowa powierzchnia.
Na zapisy:
Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami wraz z transporterem skratek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307, 1.4301 lub lepszej i wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). Obudowa urządzenia powinna posiadać króćce, umożliwiające podłączenie do instalacji biofiltra.
Nad urządzeniem należy zaprojektować belkę jezdną i urządzenie wciągające z napędem ręcznym o udźwigu max 1000 kg..
Sito wyposażone w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie zapewnia stałą wydajność urządzenia niezależnie od czasu eksploatacji.
- transporter skratek: ślimakowy-wałowy,
- silnik napędzający: P = 1,1 kW ± 30%
- system płukania kosza sita i transportera ślimakowego w formie układu dysz płuczących skratki,
wypłukujących i rozpuszczających części organiczne, umożliwiający osiągnięcie następujących parametrów skratek:
Proces automatycznego przepłukiwania skratek w ustalonych interwałach czasowych kontrolowany przez panel sterujący. Grupy dysz płuczących wyposażone są w odcinające zaworki elektromagnetyczne.
Wysoka zdolność separacji zapewniona dzięki wydzieleniu dwóch stref piaskownika: napowietrzanej i nienapowietrzanej.
ziaren nie mniejszych niż d = 0,2 mm - dla przepływu < 40 l/s
- wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami wraz z transporterem wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307, 1.4301 lub lepszej i wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk).
- silnik napędzający poziomy transporter: P = 0,55 kW ± 30%, 400V
- moc silnika: 0,55 kW ± 30%
- moc znamionowa: 0,12 kW ± 30%
- wydajność: 2,0 ÷ 6,0 m3/h
- gęstość medium ok. 1,1 kg/m3
- moc silnika: 1,5 kW ± 30%
- swobodny przelot Ø25 mm /zdolno�ź przenoszenia cia³ sta³ych
- tłoki rotacyjne: - dwuskrzydłowe powleczone elastomerem NBR, wał oraz rdzeń tłoka bez kontaktu z pompowanym medium.
- pomost operacyjny z drabinką do obsługi urządzenia w wykonaniu materiałowym – stal minimum 1.4301.
- maks. obciążenie piaskiem zanieczyszczonym: 100 kg/h
- efektywność separacji: 90% (dla uziarnienia ≥ 0,2 mm)
- zapotrzebowanie na wod�: < 1,5 m³/h
- moc: 0,75 kW ± 30%
- moc: 0,55kW ± 30%
- wykonanie materiałowe: wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307, 1.4301 lub lepszej i wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk).
2. W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.
Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 05.09.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:
„Nie otwierać 05.09.2018 r. godz. 09:20”.
05.09.2018r. do godz. 09:00
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – (świetlica pokój 13) w dniu 05.09.2018 r.
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:06
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:07
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:08
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:28
Dodany: 14.08.2018 godz. 8:40
Dodany: 16.08.2018 godz. 15:30
Dodany: 21.08.2018 godz. 19:54
Informacja nr 4 dla Wykonawców
Dodany: 22.08.2018 godz. 15:20
Informacja nr 5 dla Wykonawców
Dodany: 28.08.2018 godz. 15:25
Informacja nr 6 dla Wykonawców
Dodany: 30.08.2018 godz. 15:30
Dodany: 05.09.2018 godz. 12:31
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:14
5 września 2018 godz. 09:00
Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 9 sierpnia 2018
dnia 9 sierpnia 2018 godz. 15:06
1477 od 9 sierpnia 2018 godz. 15:06 (średnio 5.24 odsłon/dobę)