Source: https://www.elektro.info.pl/artykul/kable-i-przewody/153740,trasy-kablowe-a-dyrektywa-cpr-wymagania-wybranych-norm-i-przepisow
Timestamp: 2020-03-31 16:26:17
Legal References Found: art. 4
 art. 6
 art. 8
 art. 4
 art. 8
 art. 17

Document Content:
Trasy kablowe a dyrektywa CPR – wymagania wybranych norm i przepisów | elektro.info
Trasy kablowe a dyrektywa CPR – wymagania wybranych norm i przepisów
Cable run and the CPR directive – requirements of selected standards and regulations
mgr inż. Karol Kuczyński | elektro.info 1-2/2020 | 2020-02-19
Trasy kablowe a dyrektywa CPR – wymagania wybranych norm i przepisów, fot. pixabay.com
Ponieważ odporność na ogień wyrobów budowlanych jest bardzo istotnym elementem dla bezpieczeństwa pożarowego budynków, Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie, wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. nazywane w skrócie CPR (Construction Products Regulation) to rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące wyrobów budowlanych. Klasyfikuje ono wyroby budowlane, a także precyzuje przepisy dotyczące metod ich testowania. Regulacje dotyczące oznakowania CE wyrobów budowlanych zgodnie z CPR wprowadziły szereg zmian zarówno w zakresie zasad i procedur oznakowania CE wyrobów budowlanych jak i obowiązków podmiotów gospodarczych [1, 5]. Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR) obejmuje wszystkie wyroby budowlane lub zestawy wyprodukowane i wprowadzone do obrotu przeznaczone do trwałego zainstalowania w budynkach i budowlach (obiektach budowlanych), wliczając w to kable i przewody [5, 6].
Konsekwencją wdrożenia tej dyrektywy dla producentów kabli jest obowiązek wystawienia deklaracji właściwości użytkowych (z ang. DoP – Declaration of Performance) oraz znakowania wyrobów przeznaczonych do budowli znakiem CE według wymagań w/w rozporządzenia [5, 6].
Rozporządzenie oficjalnie weszło w życie 1 lipca 2013 r., natomiast w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego dla kabli i przewodów dyrektywa odwołuje się do zharmonizowanej normy europejskiej EN 50575:2014, której pierwotna data wdrożenia została ustalona na 01.07.2016. Nowa norma EN 50575, obejmuje swoim zakresem przewody zasilające, telekomunikacyjne i sygnałowe, przeznaczone do trwałego zainstalowania w obiektach budowlanych. Na jej podstawie 27.12.2016r. została opublikowana polska norma PN-EN 50575:2015-03P Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej.
Stosownie do art. 4 ust. 1 rozporządzenia Nr 305/2011, jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu. Przez sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi przez siebie właściwościami użytkowymi dla określonych zasadniczych charakterystyk wyrobu odpowiednich dla zamierzonego zastosowania (art. 4 ust. 3 i art. 6 ust. 3 rozporządzenia Nr 305/2011). Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Nr 305/2011, oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych zgodnie z art. 4 i 6 rozporządzenia [1].
W myśl art. 8 ust. 3 rozporządzenia [1] dla każdego wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub dla którego wydana została europejska ocena techniczna oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, objętych tą normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną. Państwa członkowskie nie wprowadzają zatem do środków krajowych żadnych odniesień lub wycofują z nich wszelkie odniesienia do innego niż oznakowanie CE oznakowania potwierdzającego zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk objętych normą zharmonizowaną.
Wyjaśnić należy, iż mając na uwadze art. 17 ust. 5 rozporządzenia [1] za normy zharmonizowane należy uważać normy ujęte w aktualnym wykazie odniesień do norm zharmonizowanych opublikowanym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Komunikatem Komisji w ramach wykonania rozporządzenia [1] ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG dotyczącym publikacji tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii. Komunikaty Komisji są dostępne m.in. w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej.
Zgodnie z Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 09.03.2018r. 2018/C 092/06 Komisja Europejska zdecydowała, że okres przejściowy wdrożenia normy EN 50575:2014 wraz z aktualizacją A1:2016 zakończył się 1.07.2017 r.
Norma PN-EN 50575:2015-03P
Wymagania ogólne w zakresie wymagań formalnych, deklaracji właściwości użytkowych oraz metod weryfikacji odporności na ogień kabli i przewodów zebrano w normie EN 50575:2014. Szczegółowe wymagania znajdują się w normach powiązanych min.:
PN-EN 13501-6: Klasyfikacja kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień. Norma określa zakres i metodykę badań niezbędnych do oceny własności użytkowych kabli pozwalającą na sklasyfikowanie kabli do odpowiedniej klasy [5, 6].
Wpływ kabli zasilających, sterujących i telekomunikacyjnych na rozwój pożaru należy zweryfikować zgodnie z metodami badawczymi odpowiednimi dla deklarowanych klas. W praktyce każdy producent przed wystawieniem DoP musi przebadać i sklasyfikować produkowane kable wg normy EN 13501-6:2014.
Wpływ kabli na rozwój pożaru jest klasyfikowany w odniesieniu do wartości opałowej brutto, rozprzestrzeniania się płomienia, całkowitego uwolnionego ciepła, szczytowego współczynnika uwolnienia ciepła oraz współczynnika wzrostu pożaru (FIGRA) i jest uzupełniony dodatkową klasyfikacją z uwagi na dymotwórczość, tworzenie płonących kropli/cząstek oraz kwasowość [3].
Zgodność kabli i przewodów elektroenergetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych z postanowieniami normy PN-EN 50575:2015-03P i z właściwościami użytkowymi (łącznie z klasami) deklarowana przez producenta w deklaracji właściwości użytkowych (DoP) należy wykazać poprzez [2]:
ustalenie typu wyrobu,
zakładową kontrolę produkcji producenta, w tym ocenę wyrobu.
Producent powinien zawsze zachować całkowitą kontrolę i dysponować niezbędnymi środkami, aby wziąć odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
W zależności od klasy reakcji na ogień zastosowanie będą miały różne procedury postępowania [3, 6]:
System 4 – klasyfikacja do klasy Fca dokonywana przez producenta polegająca na stwierdzeniu, że kable nie spełniają żadnej innej klasy reakcji na ogień,
System 3 – klasyfikacja do klasy Eca i Dca dokonywana przez producenta na podstawie badań przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium,
System 1+ – klasyfikacja do klasy Aca, B1ca, B2ca i Cca dokonywana przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą poprzez badanie kabli oraz audyty procesu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.
Procedura wystawiania DoP dla klas wyższych będzie możliwa po spełnieniu następujących warunków [6]:
1. Ogłoszenia w dzienniku urzędowym normy EN 50575 co nastąpiło 10.06.2016
2. Ogłoszenie normy pozwoli jednostkom certyfikującym starać się o notyfikację dla tej normy
3. Po uzyskaniu notyfikacji, jednostki certyfikujące będą mogły przystąpić do procesu wydawania certyfikatów polegającym na:
Przeprowadzeniu badań w zakresie reakcji kabli na ogień
Przeprowadzenia audytów procesów produkcyjnych i zakładowej kontroli produkcji
Wydaniu certyfikatu.
DoP będą mogły być wystawiane po spełnieniu warunków formalnych przez jednostki certyfikujące oraz po przebadaniu kabli, czyli w pierwszej kolejności dostępne będą dla klas Fca, Eca, Dca, czyli tych, dla których wymagana jest ocena przez laboratorium notyfikowane. Następnie pojawią się DoP dla klas Cca, B2ca i B1ca, dla których wymagana jest ocena przez jednostkę notyfikującą.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.,
Norma PN-EN 50575:2015-03P Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej,
J. Nowastowski, Nowe obowiązki producentów kabli i przewodów dla budownictwa, PIGE, Bydgoszcz 2016,
J. Wiatr, Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR), „elektro.info” 12/2018,
K. Kuczyński, nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe, „elektro.info” 1-2/2017,
K. Kuczyński, Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru, „elektro.info” 10/2019,
PN-EN 50577:2016-02 E Kable i przewody elektryczne. Badanie odporności na ogień kabli i przewodów bez ochrony specjalnej (klasyfikacja P).
Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r. poz. 1332, 1529 z późniejszymi zmianami).
• Norma PN-EN 50575:2015-03P
• Badania typu według PN-EN 50575:2015-03P
Artykuł omawia wybrane wymagania prawne i normalizacyjne dotyczące tras kablowych.
The article discusses selected legal and standardization requirements for cable run.
dyrektywa cpr normy kable kable i przewody zespoły kablowe trasy kablowe przepusty kablowe