Source: http://docplayer.pl/1739776-Dzialania-zmierzajace-do-ograniczania-strat-wody-w-systemach-jej-dystrybucji.html
Timestamp: 2017-04-24 15:58:22
Legal References Found: art. 18
 art. 18
 art. 24
 art.18
 art. 18
 art. 18
 Art.24

Document Content:
Działania zmierzające do ograniczania strat wody w systemach jej dystrybucji - PDF
Download "Działania zmierzające do ograniczania strat wody w systemach jej dystrybucji"
1 Działania zmierzające do ograniczania strat wody w systemach jej dystrybucji Florian Piechurski 1. Wstęp W normalnie i poprawnie działającym systemie dystrybucji wody nie do uniknięcia jest sytuacja, w której pewna objętość wody wydobytej i wtłoczonej do systemu wodociągowego jest tracona i przedsiębiorstwa wodociągowe mimo poniesionych nakładów nie uzyskują z niej przychodów. Ograniczenie strat wody i jej racjonalne zużycie jest jednym z ważniejszych czynników oceny ekonomicznej działalności przedsiębiorstw wodociągowych. Obecnie, wobec stale rosnącego udziału opłat za wodę i ścieki w budżetach gospodarstw domowych, ograniczenie strat jest najprostszym sposobem obniżenia kosztów produkcji i poprawienia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa, a w konsekwencji ograniczenia wzrostu opłat za wodę. Także coraz większa świadomość, w tym dotycząca ochrony środowiska i zasobów wód, odbiorców i samorządów, będących w ogromnej większości właścicielami przedsiębiorstw wod- -kan i zatwierdzającymi taryfy opłat wymusza podejmowanie skutecznych działań w celu ograniczania strat wody. Podstawowym warunkiem do oceny poprawności pracy systemu dystrybucji wody jest znajomość i możliwość analizy warunków technicznych eksploatowanej sieci. W każdym systemie dystrybucji wody istnieją możliwości wydzielenia obszarów stref, w których można zabudować urządzenia do pomiaru przepływu i ciśnienia oraz ich regulacji, co może prowadzić do znaczącego ograniczenia strat wody. 2. Bilans wodny w systemie dystrybucji wody Bilansowanie wody w sieci jest uznawane za podstawowy element oceny efektywności pracy całego układu dystrybucji wody w aspekcie zużycia i strat wody. Szczególnie ważne dla prawidłowej oceny szeroko pojętych warunków techniczno-eksploatacyjnych dla sieci wodociągowej jest uwzględnienie następujących wielkości: objętość wody dostarczonej do sieci (V DS ); objętość wody dostarczonej odbiorcom i zafakturowanej(v SP ); objętość wody wtłoczonej do sieci i zużytej na potrzeby własne wodociągu (np. płukanie sieci, na cele gospodarcze przedsiębiorstwa) (V TS ); objętość strat wody w sieci wodociągowej (V STR ). Objętość wody zużytej na potrzeby własne wodociągu (V TS ) z reguły nie jest dokładnie mierzona, często podawana szacunkowo, pomijana lub bardzo często zawyżana dla zmniejszenia obliczeniowego, procentowego wskaźnika strat wody. Trudności w przypadku rozliczeń objętości zużycia wody w systemie dystrybucji wynikają z różnorodnych czynników, które dzielą się na: zależne i częściowo niezależne od przedsiębiorstwa zarządzającego tym systemem. Streszczenie: Awarie w sieci wodociągowej są zjawiskiem naturalnym i nieuniknionym ze względu na stan techniczny rur i armatury. Obecnie istnieją możliwości ograniczenia strat wody. Działania związane z szybkim usuwaniem awarii wiążą się z wykorzystaniem urządzeń do monitoringu przepływu. Szczególnie ważne są tu analizy Minimalnych Nocnych Przepływów (MNP) i pomiar ciśnienia oraz Aktywnej Kontroli Wycieków (AKW). Organizacja w przedsiębiorstwie dystrybucji wody powinna być podporządkowana szybkiemu i sprawnemu oraz opartemu na procedurach usuwaniu awarii. Niezbędnym warunkiem do ograniczenia poziomu strat jest odpowiednia optymalizacja ciśnienia w sieci wody dzięki regulacji czasowej lub modulacyjnej. Należy podkreślić, że rury i armatura sieci ulegają procesom starzenia i są zdekapitalizowane, co zmusza do ich odnowy wymiany, które niestety generują bardzo wysokie koszty. Działania zmierzające do ograniczenia strat wody muszą być prowadzone według ustalanej strategii, która powinna być weryfikowana, a związana z uzyskiwanymi efektami obniżenia start wody. MINIMIZING WATER LOSES ACTIONS IN WATER DISTRIBUTION SYSTEMS Abstract: Water network failures are natural and unavoidable as a result of age and condition of network and it's armature. Nowdays we have a plenty of methods allowing minimization of water loses. Water loses minimizing actions are based mainly on water monitoring system. Very important are Night Flows Analysis, pressure measurement and Active Leackage Control. Internal organization of water distribution company should be focused on fast and effective failure removal based on protocol. Important factor leading to loses minimization is pressure optimization realized with time or modular regulation. One should be aware of the fact that pipes and armature is getting older. That leads to the fact that old parts need to be replaced. Replacing old parts of the network generates high costs for water distribution company. It is important to prepare a schedule of water loses minimization actions that should be verified and modified according to obtained results. Do czynników zależnych należą: przecieki wody z nieszczelnego uzbrojenia wodociągowego; płukanie sieci wodociągowej; nieszczelności na złączach przewodów wodociągowych. 68 Nr 1 Styczeń 2014 r.2 Rys. 1. Pomiary strumienia objętości wody w systemie wodociągowym [11] Czynniki częściowo niezależne to: kradzieże wody; awarie wodociągowe; klasa dokładności zastosowanych urządzeń pomiarowych. Przy zamontowaniu urządzeń pomiarowych (rys. 1) sporządzenie bilansu wody w systemie wodociągowym nie powinno stwarzać obecnie żadnych problemów technicznych, pod warunkiem zastosowania odpowiednio dokładnych systemów urządzeń pomiarowych monitoringu. Przedstawiony schemat układu pomiarowego jest bardzo rozbudowany, ale pozwala na pełną kontrolę systemu zaopatrzenia w wodę. Z punktu widzenia dystrybucji wody istotny jest pomiar objętości wody, która dopływa do obszarów stref i poprawny pomiar objętości pobieranej przez odbiorców w danej strefie. Wprowadzenie odczytów radiowych jest rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia wykonywania bilansu wody w danej strefie oraz w całym systemie dystrybucji wody. Definicje podstawowych składników bilansu wody w sieci wodociągowej wg standardu IWA (International Water Assccition) są następujące [1]: objętość dostarczona to objętość dostarczona w ciągu roku do części systemu zaopatrzenia w wodę, będącej podmiotem badań; rejestrowane zużycie to roczna objętość zmierzonej i niezmierzonej wody, zużytej przez zarejestrowanych klientów, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz innych zarejestrowanych odbiorców; straty wody różnica pomiędzy objętością dostarczoną i rejestrowanym zużyciem. W innym ujęciu, według IWA, standard dotyczący tworzenia rocznego bilansu wody dla przedsiębiorstw wodociągowych dzieli wodę na dwie grupy: wodę użytą na konsumpcję i straty. Kolejnych i dokładniejszych podziałów wody konsumowanej w sposób autoryzowany dokonano w oparciu o sposób jej rozliczenia i obecność przyrządów pomiarowych. Straty wody podzielono na pozorne i rzeczywiste. Za straty pozorne uważa się nieautoryzowaną konsumpcję, do której można zaliczyć: kradzieże wody, błędy związane ze złym działaniem urządzeń pomiarowych. Straty rzeczywiste dotyczą strat wody ponoszonych na skutek obecności nieszczelności i przecieków występujących w sieci dystrybucji, a także w zbiornikach magazynujących. Z punktu widzenia opracowania strategii ograniczenia start wody wykonanie rzetelnego bilansu wody w danym systemie dystrybucji jest warunkiem wyjściowym. Jeżeli brakuje urządzeń pomiarowych gwarantujących odpowiednią dokładność zarówno przy poborze, jak i sprzedaży wody, bilansowanie będzie bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Dlatego wprowadzenie monitoringu przepływu i objętości wody jest pierwszym krokiem w walce ze stratami. 3. Straty wody w sieci wodociągowej Różnicę między objętością wody wyprodukowanej zakupionej (wtłoczonej do sieci), a wodą sprzedaną odbiorcom nazywa się stratami wody, dzielonymi na rzeczywiste i pozorne. Pozorne straty są oceniane jako te spowodowane błędami w pomiarach wodomierzy, błędnego szacowania czyli braku pomiaru objętości wody do płukania sieci lub na cele przeciwpożarowe. Nr 1 Styczeń 2014 r. 693 Straty rzeczywiste są wynikiem złego stanu technicznego materiału przewodów, złączy i armatury. Za najczęstszą przyczynę nieszczelności rur, armatury i złączy uważa się korozję i nadmierne ciśnienie. Na wysokość strat wpływają głównie nieszczelności i awarie sieci oraz przyłączy wodociągowych. Równie ważnymi czynnikami są: rodzaj materiału sieci i armatury; liczba przyłączy wodociągowych; dokładność pomiarów objętości sprzedaży wody; sprzedaż wody w oparciu o ryczałty (brak oszczędności wody przez odbiorców); różnice w dokładności pomiarów wodomierzy; kradzież i nielegalny pobór wody (uszkadzanie wodomierzy; nielegalne podłączenia do sieci wodociągowej); nadmierne i nieuzasadnione technicznie ciśnienie w sieci wodociągowej. Nie istnieją żadne normy określające dopuszczalne wielkości straty wody. W celu obniżenia strat pozornych wody należy podjąć następujące działania: likwidacja rozliczania za wodę ryczałtowo; zalegalizowanie wodomierzy w terminie; zastosowanie wodomierzy odpornych na działanie pola magnetycznego; sprawdzenia poprawności doboru wodomierzy przy ich wymianie; kontrola nieuczciwych odbiorców wody; montaż przepływomierzy w ujęciach wody, strefach dystrybucji; pomiar objętości wody zużywanej na potrzeby własne przed i po wtłoczeniu; pomiar i rozliczenia za objętość wody pobraną, a nie fakturowaną. Często błędnie straty wody są traktowane jako nieopomiarowany pobór wody. Woda ta może być zarówno rozliczana, jak i nie. Do takich poborów wody zaliczamy: kradzieże wody; pobory rozliczane ryczałtowo; udostępnienie wody na cele gospodarcze i budowlane z hydrantów; wodę nierejestrowaną ze względu na przewymiarowane wodomierze; płukanie sieci Ograniczenie strat wody Ograniczenie wielkości strat wody oraz jej racjonalne zużycie powinno być jednym z głównych celów działalności przedsiębiorstw wodociągowych. Wśród działań zmierzających do ograniczenia strat wody można wymienić: ciągły monitoring strat wody; poprawne prowadzenie bilansu wody; analizę zużycia wody przez odbiorców; opracowanie grupy wskaźników opisujących straty wody. Ważna jest tutaj precyzja i jednoczesność pomiaru poszczególnych składników bilansu, gdyż od tego głównie zależy dokładność i poziom błędów popełnionych w bilansie. Błędy te mogą być bardzo wysokie, ze względu na to, że straty wody są niestety w większości jedynie wielkościami szacowanymi. Analiza zużycia wody przez odbiorców poprzez porównanie z poprzednimi okresami rozliczeniowymi stwarza warunki do zauważenia pewnych anomalii świadczących o nieprawidłowościach pomiarów lub kradzieżach wody Wskaźniki strat wody Należy przyjąć grupę wskaźników opisujących straty wody, które pomagają porównać i monitorować poziom straty oraz uzyskać pewne informacje o prawidłowości i celowości podjętych działań. Do tych wskaźników należą: objętość wody wtłoczonej do sieci; objętość wody sprzedanej; objętość wody sprzedanej odbiorcom domowym; objętość wody dostarczonej i zużytej przez przedsiębiorstwo wodociągowe; objętość strat wody; liczba mieszkańców przypadająca na 1 km sieci; gęstość przyłączy; jednostkowa objętość wody dostarczonej; wskaźnik intensywności uszkodzeń; jednostkowa sprzedaż wody ogółem; jednostkowa sprzedaż wody w gospodarstwach domowych; objętość wody niesprzedanej; jednostkowy wskaźnik strat wody w sieci wodociągowej; jednostkowy wskaźnik strat wody na 1 mieszkańca, 1 przyłącze. Wszystkie wymienione wskaźniki oblicza się na dobę, na jednego mieszkańca lub jednostkę długości sieci. Na podstawie porównania tych wskaźników można określać poziom wielkość strat wody w sieci dystrybucji wody. Oprócz wymienionych wskaźników bardzo przydatny do oceny strat wody w sieci wodociągowej jest wskaźnik infrastrukturalnego indeksu wycieków ILI. Rzeczywiste straty wody można określić: na podstawie rocznego bilansu wody, z różnicy całkowitych strat i zużycia wody na potrzeby własne systemu; na podstawie badań terenowych, m.in. przez pomiar i analizę przepływów oraz poboru wody w godzinach nocnych (1:00 4:00) w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej Procentowy Wskaźnik Strat (PWS) Procentowy wskaźnik strat wody jest szeroko stosowany w wielu krajach, lecz jest on mało precyzyjny. Określa poziom strat wody w systemie wodociągowym poprzez porównanie objętości wody wtłoczonej i straconej. PWS = V STR V WTŁ 100 [%] V STR objętość wody straconej; V WTŁ objętość wody wtłoczonej Obliczenie wskaźników strat wody według standardów IWA W międzynarodowym raporcie Allana Lamberta, dotyczącego tematu strat wody, zostały przedstawione porównania róż- 70 Nr 1 Styczeń 2014 r.4 nych systemów dystrybucji z zastosowaniem następujących wskaźników [1]: RLB wskaźnik jednostkowy strat rzeczywistych (Real Los Basic); ILI infrastruktury indeks wycieków (Infrastructure Leakage Index); NRWB wskaźnik objętości wody niedochodowej (Non-Revenue Water Basic); RLB Wskaźnik Jednostkowy Strat Rzeczywistych Występują w literaturze zalecane dwie alternatywne wersje tego wskaźnika. Wybór wersji zależy od gęstości przyłączy przypadających na 1 km przewodów sieci. Jeżeli gęstość przyłączy DC (Density of Service Connection) wynosi [1]: DC < 20 przył/km, to stosujemy jednostkowy wskaźnik strat rzeczywistych odniesiony do długości przewodów sieci (bez przyłączy), wyrażony [m 3 / km*d]; DC 20 przył/km, to stosujemy jednostkowy wskaźnik strat rzeczywistych przypadających na 1 przyłącze, wyrażony [dm 3 / przył]; RLB = V STR 1000 (Lpx365) V STR objętość strat wody, [m 3 /rok]; Lp. liczba przyłączy, [szt]. ILI Infrastruktury Indeks Przecieków Indeks ILI został wyznaczony za pomocą ułamka: ILI = V STR UARL [ ] VSTR objętość rocznych rzeczywistych strat wody, [m 3 /rok]; UARL objętość rocznych nieuniknionych strat rzeczywistych (Unavoidable Annual Real Losses), [m 3 /rok]. Licznik ułamka (objętość rocznych rzeczywistych strat wody) wynika z bilansu wodnego, natomiast mianownik (objętość strat nieuniknionych UARL) oblicza się jako sumę trzech składników: przecieki nieuniknione na przewodach sieci (magistralne + rozdzielcze bez przyłączy), jako 18 dm 3 /km/dobę/metr ciśnienia; przecieki nieuniknione na przyłączach (do granicy nieruchomości), jako 0,8 dm 3 /przyłącze/dobę /metr ciśnienia; przecieki nieuniknione na przyłączach (od granicy nieruchomości do wodomierza głównego), jako 25 dm 3 /km/dobę /metr ciśnienia. Straty nieuniknione to takie, których usuwanie w systemie wodociągowym, ze względu na ich niski poziom, nie ma większego uzasadnienia ekonomicznego. W wytycznych niemieckich z 1986 r. zawarto na przykład dane o granicznych dopuszczalnych jednostkowych stratach wody w zależności od rodzaju gruntu [2]: dla gruntów piaszczystych wartość tego wskaźnika winna wynosić 1,2 1,6 m 3 /d km; dla gruntów żwirowych 2,4 6,0 m 3 /d km; dla gruntów skalistych spękanych 4,81 4,4 m 3 /d km. Wynik obliczeń objętości rocznych strat nieuniknionych UARL jest technicznie możliwy do osiągnięcia w systemie dystrybucji wody: o dobrej kondycji infrastruktury (niska częstotliwość uszkodzeń i wysoki poziom usług); z efektywnym programem aktywnej kontroli przecieków; przy szybkim i dobrym jakościowo wykonaniem napraw wszystkich wykrywanych przecieków i uszkodzeń. Stosowanie indeksu ILI pozwala na porównanie i ocenę podejmowanych działań zmierzających do obniżenia strat wody w sieci wodociągowej, a także umoliwia ocenę stanu technicznego tej sieci. I tak, w zależności od wartości indeksu ILI rozróżniamy stan sieci [6]: bardzo dobry, gdy ILI < 1,5; dobry, gdy 1, 5 < ILI < 2,0; średni, gdy 2, 0 < ILI < 2,5; słaby, gdy 2,5 < ILI < 3,0; bardzo słaby, gdy 3,0 < ILI < 3,5; niedopuszczalny, gdy ILI > 3,5. NRWB Wskaźnik Objętości Wody Niedochodowej Wskaźnik objętości wody niedochodowej odpowiada stosowanemu w Polsce wskaźnikowi wody niesprzedanej. Wyrażany jest w %. Obliczany według wzoru: V NS = [(V DS V SP ) V DS ] 100% V NS wskaźnik objętości wody niedochodowej, [%]; V DS objętość wody dostarczonej do sieci, [m 3 /rok]; V SP objętość wody sprzedanej odbiorcom, [m 3 /rok]. 4. Podatność przewodów wodociągowych na awarie Głównym problemem eksploatacyjnym są awarie powodujące wycieki i straty wody oraz wtórne zanieczyszczenie wody w sieci. Aby pozbyć się problemu dysfunkcyjności rurociągów oraz armatury, trzeba przewód prewencyjnie poddać renowacji, modernizacji. Doraźne rozwiązanie, takie jak naprawa miejscowa, to tylko tymczasowa metoda odzyskania sprawności, nie likwidująca przyczyny awarii. Problem nieszczelności i utraty wody jest dużo szerszy. Możemy przeciwdziałać przyczynom, na które mamy wpływ, takim jak m.in. nadmierne ciśnienie, nieprawidłowy montaż powodujący awarie. Najefektywniejszym przeciwdziałaniem nieszczelności rur eksploatowanych najczęściej na obszarze Polski (stalowych, żeliwnych), poza wymianą, jest obniżenie i stabilizacja ciśnienia [7]. Na przestrzeni 8 lat i powiększeniu sieci o ok. 24% zmniejszyła się jej awaryjność o ok. 30%. Powodem jest w dużej mierze rehabilitacja oraz modernizacja sieci, jednak duże znaczenie ma również regulacja ciśnienia wprowadzana przez wiele przedsiębiorstw wodociągowych [10]. Opisując awarie w sieci wodociągowej, należy wspomnieć o trwałości armatury. Obecnie armatura wykonana jest najczęściej z żeliwa szarego lub sferoidalnego, stosowane są również materiały takie, jak PVC U i PE HD. Przeważają jednak materiały żeliwne. Na trwałość armatury, takiej jak zasuwy, kształtki, i inne urządzenia sieciowe, mają wpływ wady konstrukcyjne, Nr 1 Styczeń 2014 r. 715 produkcyjne, nieprawidłowy transport, zła eksploatacja, a nawet nieprawidłowe składowanie u producenta czy odbiorcy w oczekiwaniu na montaż. Ważne są tu warunki składowania, czyli temperatura, wilgotność powietrza czy stopień nasłonecznienia. Istotnym elementem eksploatacji armatury jest wpływ uderzeń hydraulicznych i kawitacji na trwałość materiału. Kawitacja: jest zjawiskiem wywołanym zmiennym polem ciśnień cieczy, polegającym na tworzeniu się, powiększaniu i zanikaniu pęcherzyków lub innych obszarów zamkniętych (kawern), zawierających parę danej cieczy, gaz lub mieszaninę parowo-gazową. Jest to zespół zjawisk, w którym następuje zamiana wody w bąble pary wodnej, spowodowana miejscowym zmniejszeniem ciśnienia lub zwiększeniem temperatury, oraz implozja, czyli zapadanie, kurczenie się tych bąbli, co powoduje wytworzenie niszczącej fali uderzeniowej. Lokalne zmiany ciśnienia przekraczają ciśnienie płynu nawet kilkaset razy i mogą powodować zniszczenie dowolnego materiału. Szczególnie podatne na kawitacje są elementy sieci pracujące i odpowiadające za regulację dławieniem, np. zasuwy wbrew zaleceniom producenta. Badania potwierdzają, iż największą podatność na awarie mają przewody wykonane ze stali, szczególnie podatne na nadmierne ciśnienie oraz jego dobowe wahania. Następnym materiałem po stali, wykazującym zdolności do uszkodzeń, jest żeliwo szare, jego awaryjność jest mniejsze niż stali. Z rozpatrywanych materiałów sieciowych najlepiej sprawdzają się tworzywa sztuczne, jak PVC u czy PE HD. Problemem tworzyw sztucznych jest utrudniona wykrywalność awarii przez urządzenia do poszukiwania wycieków przyrządy te analizują szumy, które tworzywa sztuczne skutecznie tłumią. Stal oraz żeliwo, szczególnie osłabione wpływem korozji, dużo gorzej znoszą zmiany ciśnienia, nadmierne ciśnienie, uderzenia hydrauliczne niż przewody wykonane z tworzyw sztucznych. PE HD oraz PVC U są materiałami dużo bardziej elastycznymi. Zmiany ciśnienia w sieci powodowane są zmiennym rozbiorem dobowym, jak również uderzeniami hydraulicznymi powodowanymi przez zamykanie i otwieranie zasuw, włączaniem pomp, uruchamianiem odcinków po awariach itp. Gwałtowne zamknięcie bądź otwarcie przekroju przewodu powoduje nagły wzrost ciśnienia, które rozchodzi się falowo w przewodzie, wzrost ciśnienia na ściankach powoduje pęknięcia, wysunięcia rury z kielicha. 5. Procedury oceny stanu technicznego sieci wodociągowej Sprawdzenie stanu technicznego sieci powinno wynikać z procedur obowiązujących w danym przedsiębiorstwie wodociągowym. Należało wypróbować i wprowadzić: metodę punktową oceny stanu technicznego sieci; ocenę awaryjności sieci. Metoda punktowa oceny stanu technicznego sieci opiera się na kryterium ważności, a także punktacji dla poszczególnego kryterium, w którym: stan techniczny rurociągu ma przydzielone 50% ważności kryterium i dla tego kryterium jest określona następująca punktacja: 1 punkt przyznawany jest dla rur stalowych, żeliwnych, AC, PE, PVC bez korozji i nieszczelności na połączeniach z przepustowością 100%; Rys. 2. Zależność strat od obciążenia hydraulicznego sieci [2] 2 punkty przyznawane są dla rur stalowych, żeliwnych, azbestocementowych, PE, PVC uszkodzenia punktowe mechaniczne spowodowane pracami firm obcych lub brygad eksploatacyjnych. Przepustowość wynosi 80%, rury zarośnięte twardymi osadami korozji; 3 punkty przyznawane są dla rur stalowych, żeliwnych korozja punktowa typu wżery korozyjne, pęknięcia poprzeczne i podłużne w ilości od 2 do 1 uszkodzenia na długości rury okrytej w wykopie umożliwiającą uszczelnienie wodociągu poprzez punktową naprawę. Przepustowość 60%, rury zarośnięte twardymi osadami korozji oraz węglanu wapnia. Rury PE, PVC uszkodzenie połączeń rur (zgrzewów lub uszczelek); 4 punkty przyznawane są dla rur stalowych, żeliwnych korozja rozległa typu sito oraz korozja punktowa typu wżery korozyjne, pęknięcia poprzeczne i podłużne w ilości od 4 do 3 sztuki otworów korozyjnych na długości rury okrytej w wykopie umożliwiającą uszczelnienie naprawę wodociągu poprzez odcinkową wymianę rury. Przepustowość 40%, rury zarośnięte twardymi osadami korozji oraz węglanu wapnia; 5 punktów dla rur: stalowych korozja rozległa typu sito uniemożliwiająca montaż opaski naprawczej. Rury stalowe i żeliwne korozja punktowa typu wżery korozyjne, pęknięcia poprzeczne i podłużne w liczbie 5 sztuk na długości rury odkrytej w wykopie. Przepustowość 20%, rury zarośnięte twardymi osadami korozji oraz węglanu wapnia. Rury azbestocementowe, w których stwierdzono rozwarstwienie ścian, uniemożliwiające odcinkową wymianę rury. Rola wodociągu w systemie zasilania ma przydzielone 30% ważności kryterium. Punktacja wraz z charakterystyką jest następująca: 1 punkt przydzielany jest dla końcówek sieci wodociągowej; 2 punkty dla wodociągów zasilających osiedla z zabudową niską jednorodzinną; 3 punkty wodociągi zasilające hydrofornie oraz osiedla budynków wielorodzinnych; 4 punkty przyznawane są dla sieci rozdzielczej zasilanej bezpośrednio z włączeń do magistrali; 5 punktów jest przyznawanych dla wodociągów magistralnych. 72 Nr 1 Styczeń 2014 r.6 Tabela 1. Porównanie dla metody punktowej określającej kategorie rurociągu Kategoria rurociągu Kategoria I Kategoria II Kategoria III Charakterystyka Rurociągi do natychmiastowej wymiany Rurociągi do wymiany w kolejnym planie inwestycyjnym Rurociągi do wymiany odcinkowej lub punktowej Punktacja Kategoria IV Naprawa punktowa 2 Kategoria V Stan dobry 1 Położenie rurociągu ma przydzielone 20% ważności kryterium. Charakterystyka dla tego kryterium jest następująca: 1 punkt tereny zielone; 2 punkty chodniki; 3 punkty drogi osiedlowe; 4 punkty pasaże i drogi z nawierzchni nierozbieralnej; 5 punktów torowiska, przejścia pod autostradami i drogami szybkiego ruchu Q min nocne przepływ godzinowy, minimalny nocny (najniższy powtarzający się stale przepływ wody wtłaczanej do obszaru sieci wodociągowej w porze nocnej pomiędzy godzinami 1:00 a 4:00 nad ranem), [m 3 /h]; Q dobowe przepływ dobowy (objętość wody wtłoczonej do obszaru sieci wodociągowej w ciągu 24 godz., [m 3 /d]. Celem obliczeń dopuszczalnych wskaźników jednostkowych strat wody jest klasyfikacja stref, osiedli lub dzielnic do podjęcia działań służących lokalizacji awarii. Zestawienie można wykonać według następujących zasad: W NZ wskaźnik wody niezbilansowanej jest to wielkość różnicy bilansowej objętości wody wtłoczonej do sieci i sprzedanej odbiorcom wody po odliczeniu potrzeb własnych przedsiębiorstwa wodociągowego, [%]. Obliczany według wzoru: V W NZ = DS V Sp 100 V DS V DS objętość wody wtłoczonej do sieci; V Sp objętość wody sprzedanej (zafakturowanej). Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych aspektów i podliczeniu wszystkich punktów uzyskany wynik punktowy przyporządkowuje się do określonej kategorii rurociągu. Wykaz kategorii przedstawiono w tabeli 1. Decyzje o wymianie, naprawie bądź renowacji rurociągu podejmuję się w momencie, gdy pojawiają się częste awarie bądź gdy występują duże straty wody i dalsza eksploatacja w takim stanie jest nieekonomiczna. Należy wdrożyć metodę punktową oceny awarii w jednej z monitowanych stref w celu oceny nakładów inwestycyjnych oraz kosztów pracy ludzi, którzy przeprowadzaliby takie analizy. 6. Działania podejmowane w celu diagnozowania i lokalizacji awarii Trzeba zastanowić się nad wprowadzeniem procedur, w których należy określić zakres, metody oraz etapy podejmowanych działań w zakresie obniżania awaryjności i strat wody opracować metodykę podejmowania decyzji. Poniżej podano przykładowe grupy wskaźników, które mogą służyć do podejmowania odpowiednich decyzji Wskaźniki oraz sposoby ich wykorzystywania w diagnostyce sieci Ws wskaźnik szczelności sieci obliczany jako stosunek minimalnego godzinowego nocnego przepływu (MNP) do przepływu dobowego. W przypadku, gdy Ws 1,0%, to sieć wodociągowa jest uznawana za szczelną. Jednak gdy Ws 1,3%, sieć wodociągowa uznawana jest za nieszczelną. W takiej sytuacji podejmuje się działania etapu II AKW aktywnej kontroli wycieków. Ws oblicza się według wzoru: Ws =(Q min nocne Q dobowe ) 100 [%] W SD wskaźnik strat dopuszczalnych jest to wielkość strat rzeczywistych, zależna od obciążenia sieci, poniżej których podejmowanie działań diagnostycznych i lokalizacyjnych jest nieopłacalne. Obliczenia przeprowadza się według następującego schematu: dla danego systemu dystrybucji wody (np. ulica, dzielnica) oblicza się średnią ważoną średnice; dla obliczonej średnicy określa się wskaźnik jednostkowy strat wody q sj przyjmując dopuszczalny wskaźnik strat wody dla przewodu o 100 mm równy 0,18 m 3 /hxkm. Obliczono faktyczny wskaźnik intensywności obciążeń sieci ze wzoru: Q q OS = DS [m 3 /dxkm] Ls Q DS objetość wody wtłoczonej do sieci [m 3 /d]; Ls długość sieci w danym systemie [km]. Korzystając z powyższych obliczeń, wylicza się wskaźnik strat dopuszczalnych W SD ze wzoru: q W SD = sj 24 h 100 [%] q OS 6.2. Lokalizacja awarii dla stref opomiarowanych wodomierzami przystosowanymi do współpracy z rejestratorami CDL Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej (TW) na podstawie analizy rocznego bilansu W NZ oblicza W SD. Obszary, dla których W NZ > 1,1 W SD, zostają wprowadzone do planu rocznego oraz Nr 1 Styczeń 2014 r. 737 wytypowane do aktywnej kontroli wycieków, która składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap: I AKW W pierwszym etapie aktywnej kontroli wycieków na wytypowanych wcześniej odcinkach sieci należy rejestrować, analizować i archiwizować charakterystyki przepływów godzinowych, dobowych i minimalnych przepływów nocnych MNP (np. rejestratory CDL, za pomocą programu CDLWin i Cello), które są następnie badane. Na podstawie minimalnych nocnych przepływów i przepływów dobowych obliczane są wskaźniki szczelności sieci Ws. Wskaźnik Ws porównywany jest ze wskaźnikami dopuszczalnymi i na tej podstawie określa się, czy sieć jest szczelna czy nieszczelna. Ws 1,0% sieć wodociągowa szczelna, TW nie podejmuje II AKW. Ws 1,3% sieć wodociągowa nieszczelna, TW typuje obszary sieci wodociągowej Do II AKW. Drugi etap: II AKW W początkowym fazie tego etapu należy przygotować dokumentację techniczno-inwentaryzacyjną sieci (program np. NettGraf GIS), dla której zostanie przeprowadzona analiza prowadząca do: wytypowania odcinków sieci oraz przyłączy wodociągowych do trasowania i szczególnej kontroli na podstawie danych otrzymanych od działu obsługi klienta (HK) przyłącza do szczególnej kontroli ze względu na zmniejszone o 50% zużycie wody w stosunku do ostatnich 6 miesięcy oraz własnych doświadczeń przyłączy nieopomiarowanych, nieznanych odgałęzień na sieci, odbiorców opomiarowanych podejrzanych o kradzieże wody; trasowanie odbywa się urządzeniami lokalizator; naniesienia na plan w GIS odbiorców ryczałtowych oraz opomiarowanych; inwentaryzacji armatury zamontowanej na sieci (naniesienie na plan sieci w GIS oraz kontrola jej stanu technicznego). W dalszej części II AKW przeprowadzona jest obserwacja powierzchni terenu wzdłuż tras wodociągu, obserwacja sieci teletechnicznej oraz kanalizacyjnej. Na wytypowanych wcześniej odcinkach przeprowadza się korelacje sieci i przyłączy (np. za pomocą korelatora). Na odcinkach wytypowanych przez korelator stosuje się geofon w celu precyzyjnej lokalizacji wycieku. Po znalezieniu miejsca awarii następuje jej usunięcie. Po zakończeniu działań związanych z AKW należy przeprowadzić rekontrole szczelności sieci przy pomocy rejestratorów CDL i ponownie obliczyć wskaźnik szczelności sieci Ws. W sytuacji, gdy wskaźnik ponownie przyjmuje wartość Ws 1,3%, dział TW podejmuje następujące działania: opracowuje sprawozdanie z I i II AKW, które zawiera oszacowanie opłacalności dalszych poszukiwań: typuje sieć do wymiany lub modernizacji, jeśli okres zwrotu nakładów jest krótszy od okresu amortyzacji (dla amortyzacji 4,5% ekonomiczny próg opłacalności wynosi max 22 lata); typuje sieć do dalszego poszukiwania; przekazanie opracowania do dyrektora do spraw technicznych i zainteresowanych działów Lokalizacja awarii dla stref opomiarowanych wodomierzami przystosowanymi do współpracy z rejestratorami CDL metodą stopniowej kontroli przepływów Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej (TW) na podstawie analizy rocznego bilansu W NZ oblicza W SD. Obszary, dla których W NZ > 1,1W SD, zostają wprowadzone do planu rocznego oraz wytypowane do stopniowej kontroli przepływów, która przeprowadzana jest według następujących zasad: 1. przygotowanie dokumentacji techniczno-inwentaryzacyjnej sieci (program NettGraf GIS); 2. zaznaczenie na układzie sieci zasuw, którymi można zamykać wybrane odcinki sieci; 3. na zasilaniu wydzielonego obszaru sieci przeprowadza się montaż rejestratorów przepływu CDL; 4. urządzenie CDL rejestruje przepływ minimalny nocny w godzinach od 1:00 do 4:00; 5. zamykanie zasuw sieciowych, zaczynając od najdalszej, a kończąc na zasuwie przed wodomierzem; 6. przywrócenie pracy sieci w kolejności odwrotnej do harmonogramu zamykania zasuw; 7. na podstawie analizy wyników określa się odcinki sieci z nieszczelnościami (w przypadku, gdy zamykając kolejną zasuwę, odetnie się wyciek, nastąpi skokowa zmiana przepływu nocnego po lokalizacji tej zasuwy rejon wycieku zostanie dokładnie określony); 8. rejon wycieku poddany jest II AKW oraz rekontroli szczelności sieci Lokalizacja awarii dla osiedli i dzielnic nieopomiarowanych Na podstawie analiz awaryjności obliczonej w rocznym sprawozdaniu opracowany jest wykaz sieci z najwyższym wskaźnikiem awaryjności. W przypadku, gdy λ 0,5 [awarii/km rok], sieć jest zakwalifikowana do ujęcia w planie rocznym oraz AKW. Rekontrola szczelności sieci jest wykonana przy pomocy korelatora i geofonu (brygada pomiarowa stwierdza, czy w sieci występują tzw. szumy awaryjne, przy pomocy urządzeń pomiarowych. Jeśli tak sieć jest traktowana jako nieszczelna, dział TW montuje rejestrator CDL oraz oblicza wskaźnik Ws i na tej podstawie przeprowadza się dalsze działania) Lokalizacja strat wody powstałych na skutek nielegalnego poboru Poszczególne etapy działań w przypadku lokalizacji kradzieży wody są następujące: 1. Za pomocą programu NettGraf przygotowuje się dokumentację techniczno-inwentaryzacyjną sieci oraz zaznacza się wodomierze wytypowane przez dział działu obsługi klienta (HK) (na podstawie zmniejszonego o 50% zużycia wody w stosunku do ostatnich 6 miesięcy). 2. Obserwacja powierzchni terenu wzdłuż trasy wodociągu i przyłączy (kontrola pod kątem włączeń urządzeń przed wodomierzem). 3. Typowanie odcinków sieci i poszczególnych przyłączy od nocnej korelacji, osłuchiwanie geofonem oraz inspekcja telewizyjna. 4. Wykonanie nocnych pomiarów korelatorem i geofonem. 74 Nr 1 Styczeń 2014 r.8 5. Wykonanie inspekcji telewizyjnej przyłączy i sieci. 6. Likwidacja nielegalnych poborów wody Lokalizacja awarii poprzez wdrożenie opomiarowanych stref dystrybucji wody Dla aktywnej diagnostyki sieci wodociągowej wymaga się monitorowania minimalnych nocnych przepływów (MNP) oraz godzinowych. Wspomniany monitoring przeprowadza się w wydzielonych strefach sieci wodociągowej. Sposób ten pozwala na szybkie określenie wielkości strat na sieci. Z tego powodu dział sieci wodociągowej (TW) powinien stosować metodę wydzielania stref dystrybucji wody oraz systemów pomiarowych, która przebiega według następujących etapów: 1. Przygotowanie dokumentacji techniczno-inwestycyjnej w dzielnicach lub osiedlach (program NettGraf GIS). 2. Typowanie obszarów oraz montaż wodomierzy rozliczeniowych w wyznaczonych strefach dystrybucji wody. 3. Archiwizowanie charakterystyk przepływów godzinowych i ciśnienia (rejestratory CDL oraz program CDLWin). 4. Regulacja sieci, w tym montaż reduktorów ciśnienia oraz falowników w pompowniach osiedlowych. 5. Wytypowanie sieci wodociągowej do AKW Metoda określania strat pozornych w opomiarowanych strefach sieci Jeśli Ws 1,3%, a W NZ 1,10 W SD, to zgodnie z procedurą na podstawie otrzymanych danych z działu HK bilansu V NZ wody dostarczonej, pobranej i sprzedanej, dział TW: rejestruje charakterystyki przepływów godzinowych i ciśnienia i oblicza wskaźniki W S, W NZ, W SD ; jeśli Ws 1,3%, a W NZ 1,10 W SD, występuje rozbieżność wskaźników szczelności. Dział TW przystępuje w małych strefach i dzielnicach do wizualnej kontroli przepływów na wodomierzach głównych po zamknięciu wszystkich punktów odbioru wody; w przypadku braku przepływu na wodomierzu głównym, po zamknięciu zasuw odbiorców, różnice bilansowe są wynikiem występowania strat pozornych Lokalizacja awarii wycieków Należy dopracować pewien tok postępowania w przypadku kontroli prawidłowego funkcjonowania sieci, zgodnie z którym określona jest następująca metodyka podejmowania działań: określenie stref (obszarów) najbardziej narażonych, gdzie straty są najwyższe, oraz opracowanie harmonogramu kontroli; wykrycie wycieku za pomocą stałego pomiaru przepływu i ciśnienia w danej strefie oraz określenie poziomu wielkości strat; precyzyjna lokalizacja wycieku w terenie przez brygady diagnostyczne; zastosowanie racjonalnego priorytetu w usuwaniu zlokalizowanych wycieków oraz szybka ich likwidacja. Celem aktywnej kontroli i likwidacji przecieków w przedsiębiorstwie jest utrzymanie rzeczywistych strat na poziomie minimalnym, co polega na maksymalnym skróceniu czasu od lokalizacji awarii do jej usunięcia. Do wykrywania przecieków w sieci wodociągowej zasadniczo wykorzystuje się dwie metody: Rys. 3. Zintegrowany System Zarządzania Wyciekami Wody akustyczna; korelacyjna Ocena stref monitorowanych Należy dla jednej ze stref, najlepiej średniej wielkości, wdrożyć radiowy system odczytu wodomierzy, co pozwoli na określenie minimalnych rozbiorów nocnych. Daje to możliwość wyeliminowania wątpliwości co do prawidłowego określenia wielkości jednostkowych strat wody. Jednoczesność odczytów wodomierzy i pomiar przepływu w komorze pomiarowej pozwoli na precyzyjne ustalenie poziomu strat wody (rys. 1). Należy również wprowadzić monitorowanie dla przepompowni podwyższających ciśnienie w celu uzyskania informacji o zakresie i wielkości rozbiorów wody w innych strefach, co pozwoli na lepszą ocenę zarówno zasadności pracy, jak i ich wpływu na straty wody 7. Wpływ regulacji ciśnienia na straty wody Regulacja ciśnienia ma bardzo istotne znaczenia oraz ogromny wpływ na eksploatację, warunki pracy sieci oraz jej żywotność. Każdy wodociąg poddawany jest oddziaływaniom zewnętrznym, takim jak: nieregularne rozbiory; zmienne ciśnienie (w tym uderzenia hydrauliczne); niekontrolowane wycieki. Praca układów redukcyjnych powinna cechować się również niską energochłonnością. Takie nowoczesne podejście do regulacji ciśnienia w celu automatyzacji oraz ograniczenia strat wody z wycieków i nieszczelności rozwiązywane jest najczęściej przy pomocy zaworów regulacyjnych ZRC (Zawór Regulacji Ciśnienia). Natężenie wypływu wody przez otwór o zadanej średnicy dla ciśnienia 0,6 MPa jest znacznie większe niż dla ciśnienia 0,2 MPa. Przy stałym ciśnieniu wypływ rośnie proporcjonalnie ze wzrostem pola powierzchni otworu (rys. 5). Ograniczenie ciśnienia pozwala znacznie zmniejszyć wypływ wody z nieszczelności, czyli straty wody do gruntu, pozwala chronić przewody przed awariami. Dużym problemem są uszkodzenia z wypływem poniżej q = 0,5 m 3 /h, które praktycznie są nie do wykrycia. Istotny wpływ na obniżenie ucieczki wody z takich nieszczelności i uszkodzeń awarii ma właśnie regulacja ciśnienia. Rozpatrując wpływ ciśnienia na straty wody, trzeba wziąć pod uwagę również problem inkrustacji, osadów korozyjnych oraz innych odkładających się w przewodach. W czasie eksploatacji Nr 1 Styczeń 2014 r. 759 Rys. 4. Korzyści ze stosowania regulacji ciśnienia [3] Rys. 5. Natężenie wypływu przez otwór ostrobrzeżny [2] Rys. 6. Porównanie dwóch typów wycieku przy dobrze eksploatowanej sieci: awarii i nieszczelności [5] Rys. 7. Wpływ redukcji ciśnienia na dwa rodzaje wycieków: awarii i nieszczelności [5] 76 Nr 1 Styczeń 2014 r.10 Rys. 8. Ustawienie ciśnienia wyjściowego na regulatorze ciśnienia, gdzie Dh jest stratą przy przepływie, Z jest różnicą wysokości PK i regulatora ciśnienia, P min. jest minimalnym wymaganym ciśnieniem u odbiorcy. Należy zwrócić uwagę, iż podczas niskiego zapotrzebowania (przepływ nocny) ciśnienie P min. wzrośnie w związku z niższymi stratami ciśnienia [5] Rys. 9. Przykład zastosowania zaworu regulacji ciśnienia [5] przekrój przewodu zwęża się, wzrasta oporność przepływu oraz spadek ciśnienia co powoduje podniesienie poziomu strat. Po zwiększeniu ciśnienia w sieci może nastąpić zerwanie inkrustacji oraz wleczenie osadów. Oderwane elementy mogą odsłonić pęknięcia oraz wżery korozyjne, które dodatkowo zwiększają liczbę awarii i tym samym objętość traconej wody Rozwiązywanie problemów regulacji ciśnienia Sposobów redukcji ciśnienia jest kilka, nie wszystkie są jednak efektywne oraz mogą dawać wymierne korzyści. Jednym ze sposobów regulacji jest też przymykanie zasuw lub przepustnic. Podana metoda rozwiązuje problem tylko pozornie poprzez dławienie zasuwy lub przepustnicy. W efekcie rozwiązanie powoduje przy niskim ciśnieniu podwyższenie, a przy wysokim ciśnieniu obniżenie ciśnienia, problemem jest mała elastyczność zastosowanego rozwiązania i zgubne zjawisko kawitacji. Sposoby regulacji ciśnienia możemy podzielić na: regulację zaworami redukującymi ciśnienie z różnymi opcjami sterowania dzień/noc lub z dwoma szczytami dziennymi i jednym nocnym. Wyróżniamy tu różne budowy i typy zaworów redukcyjnych, np.: zawór sprężynowy. Konstrukcja tego zaworu jest niedostosowana do pracy w sieciach wodociągowych, gdzie występują duże, szybkie i częste wahania ciśnienia w ciągu doby. Takie częste i nierównomierne rozbiory powodują niestabilną pracę oraz wahania ciśnienia w zakresie 1,0 2,5 bara. Dobrym i efektywnym rozwiązaniem jest zastosowanie regulacji poprzez zawór hydrauliczny, który pozwala na regularną i stabilną pracę, a wielkość rozbiorów nie ma znaczenia; modulację ciśnienia zasilania sieci ciśnienie w sieci możemy również regulować w pompowni sieciowej, zmieniając częstotliwość obrotów silnika pompy przy pomocy falownika lub regulując liczbą działających pomp. Drugie rozwiązanie jest mniej popularne, ponieważ współczesne pompownie działają w układzie modułów równo obciążonych. Zadanie to jest bardziej skomplikowane, ponieważ aby osiągnąć wymagany zakres regulacji ciśnienia w istniejącej pompowni, trzeba ją zmodernizować, co wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi; sterowanie ciśnieniem zasilania punktu krytycznego zastosowanie zaworów regulujących ciśnienie powoduje utrzymanie stałego poziomu ciśnienia w ciągu doby. W godzinach nocnych, gdy w sieci jest ono największe ze względu na relatywnie niski rozbiór, praca zaworu jest najistotniejsza. Za sterowanie pracą odpowiedzialny jest sterownik zewnętrzny. Wyróżniamy kila rodzajów takich sterowników: sterowniki pneumatyczne, sterowniki hydrauliczne oraz sterowniki mechaniczne. Zasada działania podanych sterowników polega na kontroli ciśnienia wyjściowego za reduktorem, porównania z zadanym ciśnieniem w odpowiednim profilu sterowania i regulacji, a w przypadku, gdy odchylenie przekracza zadaną wartość, następuje modyfikacja przez zawór pilotowy reduktora ciśnienia. Każdy reduktor ciśnienia musi być zabezpieczony na wypadek awarii lub uszkodzeń. Wyróżnić możemy zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia przetwornika ciśnienia (np. w przypadku zamarznięcia), sterownik mechaniczny jak i pneumatyczny zamykają zawór główny. Sterownik hydrauliczny zamyka i otwiera w takim przypadku zawór aż do momentu osiągnięcia ustawionego mechanicznie minimalnego Nr 1 Styczeń 2014 r. 7711 Rys. 10. Typowa instalacja z zastosowaniem regulatora z podwójną nastawą ciśnienia [5] lub maksymalnego ciśnienia. Bardzo ważnym momentem eksploatacji zaworów redukcyjnych jest rozruch początkowy. Każdy sterownik powinien być ustawiany i regulowany indywidualnie ze względu na różnorodność sieci oraz indywidualne warunki pracy Przykładowe efekty regulacji ciśnienia Działania związane z redukcją ciśnienia w systemie czasowym, realizowane w trzech strefach od 2009 roku, pozwoliły na [9]: w strefie G1 obniżenie ciśnienia średnio o 9%, zmniejszyły straty wody w tej strefie o ok. 25%; w strefie G2 zmniejszono ciśnienie miesięcznie średnio o ok. 20%. Średni miesięczny przepływ zmniejszył się o ok. 49% w ciągu miesiąca po zmianie. Rozkład dobowy pokazuje, że ciśnienie zmniejszono o ok. 1%, a przepływ o 11%. Analiza minimalnego nocnego przepływu w godzinach nocnych między 1:00 a 4:00 w tej strefie wykazuje zmniejszenie przepływów praktycznie do 0, co może wskazywać na brak wycieków w tej strefie. Ciśnienie w tych godzinach zmalało o 4%. Straty całkowite w tej strefie zmniejszyły się o 19%; w strefie G3 zainstalowanie sterownika w zaworze regulacyjnym zmniejszyło ciśnienie średnio o 0,5%, a przepływ o ok. 8,5% w ciągu miesiąca. Dobowy rozkład ciśnienia oraz przepływu wskazuje na zmniejszenie ciśnienia o 7%, a przepływu o ok. 7,8%. Analiza minimalnego nocnego przepływu w godzinach 1:00 4:00 pokazuje spadek przepływu średnio o 55%, a ciśnienia o 36%. Taki obraz danych może również wskazywać na obecność wycieku w tej strefie. Straty dla całej strefy zmniejszyły się średnio o ok. 30%. Analizując awaryjność sieci wodociągowej eksploatowanej przez dystrybutora, można stwierdzić, że w latach: awaryjność spadła o 22%; awaryjność spadła o 18%; awaryjność wzrosła o 17%. Dla wszystkich trzech stref stwierdzono średnie obniżenie awaryjności o ok. 20% w strefach, gdzie zainstalowano sterowniki w zaworach regulacyjnych. A ogólna awaryjność całej sieci eksploatowanej przez dystrybutora w latach spadła o ok. 7,7% [9]. Podsumowanie Z analizy kilkunastu systemów wodociągowych przeprowadzonej przez autora wynika, że największy wpływ na straty wody mają awarie stalowych przewodów sieci wodociągowej. Zaniechanie wymiany tych rur sieci wodociągowej prowadzi do odczuwalnego zwiększenia awaryjności i strat wody. Poprzez wymianę rur i armatury sieci wodociągowej można uniknąć wielu wycieków, nad którymi bardzo ciężko w wielu przypadkach zapanować. W miarę postępu wymiany sieci, a zwłaszcza przyłączy wodociągowych, jak wynika z analiz w różnych miastach, odczuwa się wyraźne obniżenie poziomu strat wody w systemie wodociągowym do pewnego poziomu PWS = 15 20%. Mając na uwadze koszty działań redukujących straty wody, wymiana, odnowa rehabilitacja przewodów sieci wodociągowej jest najdroższa. Niemniej jednak jest działaniem nieuniknionym i zwykle nie wykonuje się jej w odniesieniu do całości sieci, lecz do wybranych fragmentów wytypowanych jako najbardziej awaryjne odcinki. W celu ograniczania strat wody w systemie dystrybucji, czy też lepiej w konkretnej wydzielonej strefie zasilania, niezbędne jest podejście systemowe do problemu. W pierwszym etapie należy dokładnie i rzetelnie wykonać bilans wody w oparciu o wyniki pomiarów z monitoringu przepływów, wykonać obliczenia wskaźników technicznych, przechodząc do wyznaczenia ekonomicznego poziomu wycieków. Ustalenie powyższych wielkości jest nieocenioną pomocą dla typowania działań Aktywnej Kontroli Wycieków (AKW), naprawczych czy też inwestycyjnych. Monitoring w systemie dystrybucji wody jest głównym narzędziem związanym z dokładnym określeniem wielkości poziomu strat wody. Monitoring dostarcza informacji niezbędnych do oceny minimalnych przepływów nocnych (MNP), pozwala na ocenę przekroczenia stanów awaryjnych. Niestety ujawnienie wszystkich nieszczelności w sieci za pomocą monitoringu, szczególnie małych wycieków, jest w praktyce niemożliwe. Z tego powodu równolegle do monitoringu duże znaczenie w obniżaniu strat wody ma Aktywna Kontrola Wycieków (AKW), w ramach której dokonywane są przeglądy wyznaczonych obszarów sieci wodociągowej za pomocą urządzeń takich, jak rejestratory przepływów ze zdalnym przekazem danych, permalogi, geofony oraz korelatory. Dla uzyskania w pełni rzetelnego bilansu strat należy w każdej strefie wprowadzić wodomierze z radiowym odczytem. Pozwoli to w pełni wykorzystać monitoring do analizy ekonomicznego poziomu strat. Po wprowadzeniu tych odczytów należy usta- 78 Nr 1 Styczeń 2014 r.12 lić progi alarmowe w monitorowanej strefie dla Minimalnych Nocnych Przepływów (MNP). Należy prowadzić działania w celu ewidencjonowania odczytów odbiorców podejrzanych o manipulacje przy poborze wody. Wprowadzić zasadę wymiany odcinków sieci o wskaźniku uszkodzeń awaryjności λ > 0,5 uszk/km rok, co pozwoli na wymianę najbardziej awaryjnych rur stalowych. Należy rozważyć opracowanie procedur i uporządkowanie rodzaju wykonywanych prac przez poszczególne Wydziały Przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją wody, uporządkować sposób organizacji prac poszczególnych brygad. Uporządkować i usprawnić przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi Wydziałami, których dane są niezbędne do podejmowania trafnych decyzji dla likwidacji awarii i ograniczenia strat wody. Należy przygotować grupy wskaźników, które powinny zostać wdrożone i sprawdzone w pierwszej kolejności w strefach w pełni opomiarowanych. Natomiast planując w szerszym aspekcie regulację pracy systemu dystrybucji wody, należy pamiętać o zgubnym działaniu wysokiego ciśnienia oraz jego nagłych wahań. Korzystnym rozwiązaniem powinna być budowa systemu zarządzania ciśnieniem. Sprawne dostarczanie wody powinno być oparte na komunikacji pompowni lub reduktorów ciśnienia z charakterystycznymi punktami sieci, wyposażonymi w przetworniki ciśnienia. W takim przypadku pompownie i zawory redukcyjne nie będą pracować na sztywnych nastawach, ale mogą dostosowywać wysokość ciśnienia, w określonych granicach, do aktualnych rozbiorów. Zakładając powyższe, w łatwy sposób można minimalizować ciśnienie w godzinach nocnych, nie wywołując niepożądanych nagłych jego zmian, co często prowadzi do wywołania uderzenia hydraulicznego i awarii strat wody. Na efekty działania monitoringu duży wpływ mają zastosowane urządzenia, właściwie lub niewłaściwie wybrane punkty pomiaru, a także sposób podłączenia tych urządzeń oraz wykorzystanie tych danych do bezpośredniej wnikliwej analizy. Stałemu monitoringowi nie musi podlegać cały system dystrybucji. Część sieci może być sprawdzana pod względem przepływu i ciśnienia za pomocą dostępnych przenośnych rejestratorów, które pozwalają na weryfikację informacji mieszkańców np. o niskim ciśnieniu w sieci lub umożliwiają znalezienie rejonu o zbyt wysokim ciśnieniu i ewentualnych awariach. Prowadząc opisane działania, można doprowadzić do ograniczenia poziomu strat nawet do PWS = 8 10%, co już jest bardzo dobrym wynikiem, potwierdzonym w kilku krajowych systemach dystrybucji. Należy przyznać, że osiągane wyniki obniżenia strat mogą być zadawalające, jednak zaprzestanie inwestycji i działań organizacyjnych w celu ich ograniczenia może doprowadzi do zmiany tendencji obniżenia poziomu strat. 9. Wnioski 1. Podejmowane działania dotyczące ograniczenia strat wody powinny być prowadzone jednocześnie jako działania organizacyjne, remontowe i modernizacyjne oraz inwestycyjne w systemie dystrybucji. 2. Niezbędne są inwestycje i zakup sprzętu oraz wyodrębnienie grupy pracowników zajmujących się problemem strat wody na różnych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i zarządzania. 3. Bez prawidłowo wykonanego monitoringu przepływu, ciśnienia i dokładnych pomiarów z możliwością przekazu tych danych nie można mówić o poprawnej ocenie strat wody. 4. Bardzo małe wycieki w sieci wodociągowej (poniżej 0,2 0,5 m 3 /h km) są bardzo trudne do wykrycia. Należy ze względów ekonomicznych określić poziom wycieków w sieci wodociągowej dla dobrze utrzymanego systemu dystrybucji, którego dalsze zmniejszanie w przeciętnych warunkach nie ma już sensu. 5. Każdy wydzielony obszar sieci jest indywidualny ze względu na warunki pracy, różnorodność terenu, zastosowane materiały, długość przewodów, ciśnienie pracy i przepływy. 6. Regulacja i redukcja ciśnienia obniżają wycieki z nieszczelności i powodują obniżenie strat wody. 7. Regulacja ciśnienia wydłuża bezawaryjny czas pracy przewodów i obniża wskaźniki awaryjności sieci. 8. Każde przedsiębiorstwo powinno subiektywnie podejść do regulacji ciśnienia w sieci i monitoringu, rozważając indywidualne warunki pracy danej sieci oraz biorąc pod uwagę ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty systemu dystrybucji wody. Literatura [1] Lambert A., Hibner W.: Losses from Water Supply Systems: Standard Terminiology and Recommended Performance Measures. The Blue Pages, IWA 10/2000. [2] Hotloś H.: Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacji sieci wodociągowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław [3] Yi Wu Zheng i inni, Praca zbiorowa: Water loss reduction. Bentley Institute Press Pennsylvania [4] Piechurski F.: Monitoring i jego efekty w eksploatacji systemu wodociągowego. Napędy i Sterowanie 11/2007. [5] Niebel D. i inni: VAG Guidelines for water loss reduction. A fokus on pressure management. Eschborn [6] Speruda S.: Optymalny poziom strat wody z wycieków w sieci wodociągowej. Akademia strat wody WaterKEY, Warszawa [7] Piechurski F.G.: Przyczyny i skutki awarii uszkodzeń w sieci wodociągowej. Instal. 4/2011, s [8] Piechurski F.G.: Możliwości rozwiązania monitoringu sieci wodociągowej i jego efekty. Technologia wody 3/2010, s [9] Piechurski F.G., Susek M.: Efekty wdrożenia systemu monitoringu i sterowania ciśnieniem. Mat. Konferencji V Straty wody w systemach wodociągowych Ustroń. Dendros s [10] Piechurski F.G.: Sposoby zmniejszania strat wody. Rynek Instalacyjny (cz. 1) 11/2011 s ; (cz. 2) 12/2011, s [11] Piechurski F.G.: Straty wody i sposoby skutecznego ich ograniczania w systemach dystrybucji. Inżynier Budownictwa 11/2013, s dr inż. Florian Grzegorz Piechurski docent, Politechnika Śląska, Gliwice, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków artykuł recenzowany Nr 1 Styczeń 2014 r. 79 Pokazać jeszcze
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/354/06 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Łaziska Górne. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ zatwierdzone Bardziej szczegółowo Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu ul.1 Maja 8 47-400 Racibórz Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r. Opracował: Radosław Rajda Aleksander Pośpiech Stanisław Janik Racibórz Bardziej szczegółowo STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 144 Nr 24 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2011 EWA OGIOŁDA *, BARTOSZ DĘBICKI ** STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI S t r e s z c z e n i e W niniejszym Bardziej szczegółowo Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata
Załącznik do Uchwały Nr XVI- /08 Rady Miejskiej Baborowie z dnia kwietnia 2008 r. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2008 2012. I 1. Niniejszy Bardziej szczegółowo 1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14
Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24 Bardziej szczegółowo Wykorzystanie monitoringu sieci wodociągowej do obniżenia poziomu strat wody
Wykorzystanie monitoringu sieci wodociągowej do obniżenia poziomu strat wody Florian G. Piechurski 1. Problemy występujące przy eksploatacji sieci wodociągowej Straty wody definiowane są jako różnica objętości Bardziej szczegółowo Zapobieganie stratom wody w systemach wodociągowych
Zapobieganie stratom wody w systemach wodociągowych Rosnący popyt, zmniejszanie się źródeł wody oraz rosnące koszty jej uzdatniania przyczyniły się w ostatnich latach do wzrostu zainteresowania redukcją Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.
UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017, Bardziej szczegółowo GRUNDFOS WATER UTILITY INTELIGENTNY SYSTEM DYSTRYBUCJI
INTELIGENTNY SYSTEM DYSTRYBUCJI Rozwiązania Grundfos ograniczające straty wody i zużycie energii w sieciach wodociągowych. Andrzej Kiełbasa Gdzie jest duży potencjał do uzyskania oszczędności? Straty Oszczędności Bardziej szczegółowo Niezawodny, zintegrowany system pomiarów i monitorowania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz strefowego sterowania ciśnieniami
Niezawodny, zintegrowany system pomiarów i monitorowania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz strefowego sterowania ciśnieniami Lesław Domagalski Dyrektor Techniczny w firmie Złote Runo Sp. z o. o. Bardziej szczegółowo Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI
Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI 1 Potrzeby rynku: Pełna kompatybilność z istniejącymi systemami z tworzyw sztucznych Duża elastyczność systemu, Bardziej szczegółowo Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej
Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej Bardziej szczegółowo REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu Bardziej szczegółowo WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Bardziej szczegółowo Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych
Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych Politechnika Warszawska Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz Dr hab. inż. Maciej Bardziej szczegółowo Systemy filtracji oparte o zawory Bermad
Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji W systemach baterii filtrów każdy filtr wymaga m.in.: cyklicznego płukania przepływem wstecznym. ograniczenia maksymalnego przepływu Dwa zawory, Bardziej szczegółowo Zarządzanie odprowadzaniem wód opadowych przez Aqua S.A. mgr inż. Piotr Dudek wraz z zespołem współpracowników AQUA S.A.
Zarządzanie odprowadzaniem wód opadowych przez Aqua S.A. mgr inż. Piotr Dudek wraz z zespołem współpracowników AQUA S.A. Bielsko-Biała HYDROPREZENTACJE XIX 2016 Krynica Zdrój Plan referatu: Projektowanie, Bardziej szczegółowo WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014
Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo Bardziej szczegółowo PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO
PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego Bardziej szczegółowo Nie tylko produkt, ale i rozwiązanie
Automatyczne zawory regulacyjne CLA-VAL Nie tylko produkt, ale i rozwiązanie Wrocław 06.11.2013 Szymon Włodarczyk Geneza zaworów CLA-VAL 1936r. Donald Griswold zaprojektował, sterowany hydraulicznie zawór Bardziej szczegółowo Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej
1 Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Kompleksowa analiza systemu ciepłowniczego Bardziej szczegółowo Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę
Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę Poradnik jest tłumaczeniem książki napisanej przez wysokiej klasy niemieckich specjalistów. W książce tej, nie mającej odpowiednika w literaturze polskiej, Bardziej szczegółowo Regulamin. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
Regulamin rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonania rozliczenia tych kosztów z użytkownikami lokali Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk we Wrocławiu. I. Postanowienia Bardziej szczegółowo Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88
Nowości prawie w zasięgu ręki ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Tematyka prezentacji Kierunki rozwoju automatyki przemysłowej opartej na sprężonym powietrzu, mające na celu: pełne monitorowanie Bardziej szczegółowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.
Załącznik do uchwały Nr XXXI / 235 / 2013 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 22 listopada 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA Bardziej szczegółowo Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych
1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu Bardziej szczegółowo Zaawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie
Zaawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie Szanse dla dystrybutorów energii elektrycznej RWE Stoen Operator Grzegorz Kobeszko - Warszawa 23-24.03.2010 PAGE 1 Wstęp Bardziej szczegółowo Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym
Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym PODSTAWY TEORETYCZNE Uderzeniem hydraulicznym nazywamy gwałtowne zmiany ciśnienia w przewodzie pod ciśnieniem, spowodowane szybkimi w czasie zmianami Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 19 lutego 2014 r.
UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Bardziej szczegółowo TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE
TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia Bardziej szczegółowo Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor
Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał, Bardziej szczegółowo Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych
XVI Sympozjum Naukowo Techniczne WOD-KAN-EKO 2013 Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych dr inż. Joanna Siedlecka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Bardziej szczegółowo Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Projekt Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym Bardziej szczegółowo R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.
R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu. I.POSTANOWIENIA Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 Bardziej szczegółowo TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Załącznik do Uchwały Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 grudnia 2012r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Obowiązuje na terenie Gminy Krzanowice na okres: od dnia 01 stycznia Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w Bardziej szczegółowo I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA Bardziej szczegółowo Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.
Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Bardziej szczegółowo Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.
Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. Zasada działania siatki spiętrzającej oparta jest na teorii Bernoulliego, mówiącej że podczas przepływów płynów Bardziej szczegółowo ELEMENTY INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH. dr inż. Iwona Polarczyk
ELEMENTY INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH dr inż. Iwona Polarczyk 1 Elementy instalacji wodociągowych Przyłącze wodociągowe Zestaw wodomierza głównego Filtr wody, zawór antyskażeniowy, zawory odcinające (armatura) Bardziej szczegółowo Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Badanie własności regulacyjnych regulatorów ciśnienia bezpośredniego Bardziej szczegółowo FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU
FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... Bardziej szczegółowo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Bardziej szczegółowo I. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
1 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W NISKU SPÓŁKI Z O.O. W NISKU NA LATA 215-217. Zawiera: I. Planowany Bardziej szczegółowo Taryfa opłat za wodę
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX / 251/ 10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29. 01. 2010 rok Taryfa opłat za wodę (Zestawienie ogłoszonych publicznie, cen i stawek opłat, które pobiera się od odbiorców Bardziej szczegółowo T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó Bardziej szczegółowo Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.
Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje Bardziej szczegółowo Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ
Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze Bardziej szczegółowo Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing
Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 maja 2015 r.
UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z Bardziej szczegółowo Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 29 października 2015 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 6476 UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego Bardziej szczegółowo OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE
OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE Bardziej szczegółowo G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE
MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) Bardziej szczegółowo Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. w Tychach Spółka Akcyjna Tychy, ul. Sadowa 4 TARYFA
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V / 27 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 3 lutego 2011 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4 TARYFA DLA ZBIOROWEGO Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2007 r.
Dz.U.2007.209.1513 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej Bardziej szczegółowo Pobrano z Kraków, dnia 6 listopada 2015 r.
Pobrano 2016-11-03 z http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/u80/2015/196/6476.pdf http://www.cena-wody.pl/ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 6476 UCHWAŁA Bardziej szczegółowo Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku
Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo mgr inż. Wojciech Halkiewicz Gospodarka energetyczna sprężonym powietrzem"
mgr inż. Wojciech Halkiewicz Gospodarka energetyczna sprężonym powietrzem" Seminarium Optymalizacja zużycia energii w zakładach przemysłowych Gdańsk 23.05.2012 CO TO JEST GOSPODARKA ENERGETYCZNA SPRĘŻONYM Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl Bardziej szczegółowo Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.
Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając Bardziej szczegółowo CENNIK USŁUG. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim
CENNIK USŁUG Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki 2014 1 Spis treści 1. Informacje dodatkowe 2 2. Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostępu Bardziej szczegółowo Bezwykopowa odnowa sieci kanalizacyjnych sposób na optymalizację planów modernizacyjnych. Arkadiusz Bachan Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
Bezwykopowa odnowa sieci kanalizacyjnych sposób na optymalizację planów modernizacyjnych Arkadiusz Bachan Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. Skąd przychodzimy, dokąd dążymy, co robimy? Per Aarsleff Per Aarsleff Bardziej szczegółowo D 06F Regulator ciśnienia
D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych (wersja A i B) Kompletnego wkładu zaworu z membraną Bardziej szczegółowo Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka.
1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 20/2014/CZP Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem Bardziej szczegółowo Innowacyjność w systemach zarządzania i monitorowania sieci wodociągowo kanalizacyjnej szansa na rozwój
Innowacyjność w systemach zarządzania i monitorowania sieci wodociągowo kanalizacyjnej szansa na rozwój Dr inż. Janusz Karwot mgr inż. Radosław Zaręba Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. Bardziej szczegółowo TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE
Załącznik do Uchwały Nr V/22/l 1 Rady Gminy Hyżne z dnia 2 marca 2011 r. TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych Bardziej szczegółowo D 06F Regulator ciśnienia
D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych Kompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem Bardziej szczegółowo I. Postanowienia ogólne. 1
Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Bardziej szczegółowo Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne
Wprowadzenie Pneumatyka - dziedzina nauki i techniki zajmująca się prawami rządzącymi przepływem sprężonego powietrza; w powszechnym rozumieniu także technika napędu i sterowania pneumatycznego. Zastosowanie Bardziej szczegółowo REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM
REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb Bardziej szczegółowo TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe Bardziej szczegółowo Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym EPico
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 46/IV/11 z dnia 29.03.2011r. Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem Bardziej szczegółowo Zawór redukcyjny. Części składowe
Zawór redukcyjny 1500 6. Zawór sterujący 8. Optyczny wskaźnik położenia opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik - dla wody pitnej (inne media na zapytanie). - Redukcja ciśnienia w sieci wodociągowej. Bardziej szczegółowo REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni Bardziej szczegółowo NARZĘDZIA DO DOBRYCH AUDYTÓW I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻONYM POWIETRZEM"
ARIA C Wojciech Halkiewicz NARZĘDZIA DO DOBRYCH AUDYTÓW I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻONYM POWIETRZEM" Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu VII Spotkanie branżowe: ENERGIA MEDIA UTRZYMANIE RUCHU Bardziej szczegółowo Regulamin rozliczania wody ustala reguły i normuje problematykę obciążania kosztami za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.
Łata Marek Listopad 2013 REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY METODYKA OPRACOWANIA Regulamin rozliczania wody ustala reguły i normuje problematykę obciążania kosztami za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Bardziej szczegółowo UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r.
Projekt UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn Na podstawie art. 18, ust. Bardziej szczegółowo T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W ZELOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Bardziej szczegółowo TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 01.06.2016 r. DO 31.05.2017 r. maj 2016. I. Informacje ogólne. 1. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek Bardziej szczegółowo Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl
Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego Bardziej szczegółowo Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr Bardziej szczegółowo Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie
Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.
Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń Bardziej szczegółowo Energia i media. ANT Factory Portal System rozliczania energii i mediów. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss.
Optymalizacja zużycia, rozliczenie mediów, automatyczny odczyt liczników, obniżenie kosztów, bilansowanie energii, monitoring zużycia energii, strażnik mocy, prognozowanie zużycia energii elektrycznej Bardziej szczegółowo Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej
Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Warsztaty 31 października 2013 Cel stosowania podręcznika najlepszych praktyk. Przykłady najlepszych praktyk obejmują najważniejsze Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został Bardziej szczegółowo OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010
OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH Ryn 23-24.09.2010 3 ETAPY PRZYŁĄCZANIA PODMIOTÓW DO SIECI GAZOWEJ 1) Określenie warunków przyłączenia Bardziej szczegółowo Spis treści. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r. Taryfa opłat za wodę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Zestawienie ogłoszonych publicznie, cen i stawek Bardziej szczegółowo ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach Bardziej szczegółowo MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM
MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych Bardziej szczegółowo 1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza Bardziej szczegółowo POMIARY, STEROWANIE I MONITOROWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ. www.zloteruno.pl
POMIARY, STEROWANIE I MONITOROWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ www.zloteruno.pl 85 % PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWYCH W POLSCE I NA LITWIE WYPOSAŻYLIŚMY W SPRZĘT DIAGNOSYCZNY I POMIAROWY Prezentacja firmy Złote Runo Bardziej szczegółowo T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W Z E L O W I E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA Bardziej szczegółowo NODA System Zarządzania Energią
STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO: Bardziej szczegółowo ANALIZA PRZEPŁYWÓW W INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH W OBIEKTACH HOTELOWYCH
ANALIZA PRZEPŁYWÓW W INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH W OBIEKTACH HOTELOWYCH Piotr Krzysztof TUZ, Joanna GWOŹDZIEJ-MAZUR Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, Bardziej szczegółowo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach
Polsko Możliwo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach adach Na podstawie wstępnych audytów w energetycznych 23. 01. 2008 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r.