Source: https://www.kampmann.pl/produkty/wytwornice-wody-lodowej-pompy-ciepla/kaclima-ai-17-28-kw.html
Timestamp: 2019-05-21 18:43:10
Legal References Found: art. 350505000021
 art. 350501000046
 art. 350501000056
 art. 350501000066
 art. 350501000076
 art. 350000002018

Document Content:
KaClima - Centralne zaopatrzenie w energię grzewczą i chłodniczą | Kampmann
wylot powietrza do montażu kanałowego montowany w bok lub do góry
stała regulacja temperatury dolotu zapewniająca niezmienną wydajność odbiorników
niezwykle spokojna praca dzięki brakowi cyklów włączania i wyłączania
Przegląd Obliczanie obciążenia chłodzenia Do pobrania Akcesoria Referencje Pytania i odpowiedzi
wylot powietrza montowany w bok lub do góry
płynna regulacja mocy za pośrednictwem sprężarki inwerterowej z regulacją obrotów
bardzo niewielki prąd rozruchu
niewielka ilość czynnika chłodniczego w celu eliminacji szkodliwych dla środowiska gazów fluorowanych
płynnie regulowane wentylatory EC
wentylatory promieniowe o dużym sprężaniu zewnętrznym
wbudowana pompa cyrkulacyjna, zawór bezpieczeństwa, nadzór przepływu i filtr zanieczyszczeń
o małym lub średnim zakresie wydajności do montażu wewnętrznego
4 wielkości tylko do chłodzenia
zakres mocy 17 - 28 kW
klimatyzacja pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń mieszkalnych i ogrodów zimowych
hotele , sieci handlowe oraz pomieszczenia wystawowe i sklepowe
możliwa wartość zadana zależna od warunków atmosferycznych
funkcja chłodzenia od -10°C do +45°C
elektroniczny zawór rozprężny do optymalnej ochrony przed przegrzaniem
Akcesoria do KaClima
Rozmiar 091 - 141, nr art. 350505000021
do izolacji drgań mechanicznych między urządzeniem a podłożem
350505000021
do zewnętrznej obsługi w przypadku ustawienia
Interfejs magistrali Modbus (RS485)
jako złącze instalacji technicznej budynku
304,00 € plus 23% VAT
Płytowy wymiennik ciepła / rozdzielacz systemowy
Wydajność chłodnicza / cieplna do 17,0 kW, nr art. 350501000046Wydajność chłodnicza / cieplna do 21,0 kW, nr art. 350501000056Wydajność chłodnicza / cieplna do 28,5 kW, nr art. 350501000066Wydajność chłodnicza / cieplna do 32,0 kW, nr art. 350501000076
Systemowy rozdzielacz strony pierwotnej i wtórnej. Generator zimnej wody można napełnić glikolem, kiedy w obiegu odbiornika krąży czysta woda.
Wydajność chłodnicza podana przy:
Strona pierwotna: 6/12 °C, glikol 35%
Strona wtórna: 8/14 °C woda
Wydajność cieplna podana przy:
Strona pierwotna: 45/40°C, glikol 35%
Strona wtórna: 37/43 °C woda
350501000046
1413,00 € plus 23% VAT
Zewnętrzny zbiornik buforowy
pasuje do 180 litrów, przyłącze 1 1/4", nr art. 350000002018A1
izolowany paroszczelnie, po 4 przyłącza do podłączenia jako zwrotnica hydrauliczna lub zasobnik rzędowy
Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe, Kassel/Niemcy
Buderus Heiztechnik, Monachium
W JAKICH WERSJACH DOSTĘPNE SĄ WYTWORNICE WODY LODOWEJ?
Standardowo oferujemy wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem do montażu zewnętrznego i wewnętrznego o mocy chłodniczej do 170 kW. W wersjach specjalnych dostępne są urządzenia o mocy do 1600 kW w różnych wariantach i specyfikacjach, np. z chłodzonym wodą, zintegrowanym systemem chłodzenia swobodnego lub wyposażone w sprężarki śrubowe lub turbosprężarki.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZREDUKOWAĆ MASĘ I ZMNIEJSZYĆ ZAPOTRZEBOWANIE NA MIEJSCE?
Znaczna część masy lub potrzebnego miejsca przypada na zbiornik wody. Za pomocą rozwiązania Aqualogik można znacznie lub niemal całkowicie zredukować masę i zapotrzebowanie na miejsce lub zbiornik buforowy. Wbudowana pompa o zmiennej prędkości obrotowej i specjalny układ regulacyjny zmniejszają minimalną ilość wody w systemie.
KIEDY STOSUJE SIĘ CZYNNIK CHŁODNICZY R410A?
Czynnik chłodniczy R410A charakteryzuje się wyższą wolumetryczną mocą chłodniczą niż np. czynnik R407C. Dzięki temu komponenty takie jak sprężarka mogą być mniejsze. Redukuje się przez to masa eksploatacyjna i wymiary. Czynnik chłodniczy jest niepalny, a w przypadku uwolnienia do atmosfery nie oddziałuje negatywnie na warstwę ozonową. Dlatego jest często nazywany bezpiecznym czynnikiem chłodniczym.