Source: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2020-296,18961518.html
Timestamp: 2020-05-30 02:47:34
Legal References Found: art. 43
 art. 6
 art. 13
 art. 13
 art. 7
 art. 3
 art. 7
 art. 42
 art. 45
 art. 3
 art. 43
 art. 42

Document Content:
Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca... - Prawo.pl
Dz.U.2020.296
Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów
Na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
§ 2. Wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być spełnione przez zastosowanie rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593), stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego.
§ 3. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu stosuje się wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach wydanych na podstawie:
1) art. 13 ust. 1 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
2) art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
1) odpadach palnych - rozumie się przez to odpady stałe, ciekłe i gazowe, inne niż odpady niepalne w rozumieniu art. 3 ust. 3a-3c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2) strefie pożarowej PM - rozumie się przez to strefę pożarową o przeznaczeniu produkcyjnym lub magazynowym, o której mowa w § 209 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
3) rozwiązaniu ograniczającym rozlewisko - rozumie się przez to wannę wychwytującą, nieckę lub inne szczelne rozwiązanie ograniczające rozlewisko, które w przypadku pożaru lub innej sytuacji awaryjnej może pomieścić i utrzymać w warunkach pożarowych określoną objętość magazynowanych ciekłych odpadów palnych;
4) kontenerze magazynowym cieczy palnych - rozumie się przez to kontener lub szafę, wykonane z blachy stalowej, z izolacją lub bez, których konstrukcja wraz z zastosowanymi zabezpieczeniami zapewnia bezpieczne przechowywanie w nich cieczy palnych, ogranicza rozlewisko tych cieczy oraz rozprzestrzenianie się ognia.
1. Miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową PM, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną dalej "strefą pożarową z odpadami stałymi".
2. Miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych mogą być lokalizowane w ramach jednej strefy pożarowej z odpadami stałymi.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, strefa pożarowa PM nie stanowi strefy pożarowej z odpadami stałymi.
1. W strefie pożarowej budynku innej niż strefa pożarowa PM mogą być magazynowane stałe odpady palne na zewnątrz, przy jego ścianie zewnętrznej, jeżeli są one związane z jego funkcją, oraz zostaną spełnione następujące wymagania:
6) zostanie zachowana odległość od ścian zewnętrznych wykonanych z materiałów palnych, w tym z izolacją wykonaną z takich materiałów, co najmniej:
a) 4 m - w przypadku ściany zewnętrznej nierozprzestrzeniającej ognia,
b) 8 m - w pozostałych przypadkach.
2. W strefie pożarowej PM w budynku mogą być magazynowane stałe odpady palne na zewnątrz, przy jego ścianie zewnętrznej, jeżeli zostaną spełnione następujące wymagania:
1. Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, nie może przekraczać:
1) 2000 m2 - w przypadku stałych odpadów palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, lub stałych odpadów palnych zawierających w ponad 20% swojej masy odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon;
2) 4000 m2 - w przypadku stałych odpadów palnych innych niż określone w pkt 1.
2. Dopuszcza się powiększenie powierzchni, o których mowa w ust. 1:
1) o 1000 m2 - w przypadku:
a) zapewnienia drogi pożarowej z dwóch przeciwległych stron, wzdłuż największej rozpiętości strefy pożarowej, oraz
b) zachowania szerokości strefy pożarowej mierzonej w kierunku prostopadłym do drogi pożarowej - nie większej niż 45 m;
2) o 50% - w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej półstałym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym, jeżeli zostanie zapewniona woda do celów przeciwpożarowych, zgodnie z § 41 ust. 1 i 3;
3) o 100% - w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej stałym samoczynnym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym.
3. Powiększenia, o których mowa w ust. 2, nie podlegają sumowaniu.
§ 9. Granicę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, oznacza się na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe - oznacza się tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.
1. Magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, prowadzi się w sekcjach magazynowych o powierzchni nie większej niż 400 m2.
2. Dopuszcza się powiększenie powierzchni sekcji magazynowych:
1) o 50% - w przypadku:
a) zapewnienia drogi pożarowej wzdłuż miejsca załadunku sekcji magazynowej, a jeżeli rozpiętość sekcji mierzona w głąb od miejsca jej załadunku jest większa niż 10 m - wzdłuż miejsca załadunku sekcji magazynowej i przeciwległego jej boku, lub
2) o 100% - w przypadku zapewnienia ochrony strefy pożarowej stałym samoczynnym urządzeniem gaśniczym wodnym lub pianowym.
1) 20 m - w przypadku zapewnienia dostępności do sekcji magazynowej z co najmniej dwóch jej przeciwległych boków;
1. Sekcje magazynowe oddziela się między sobą ścianami separacyjnymi lub pasami wolnego terenu o szerokości co najmniej:
1) 2 m - w przypadku magazynowania odpadów w kontenerach stalowych o pojemności do 40 m3, ze ścianami pełnymi, wykonanymi z blachy o grubości co najmniej 2 mm, w których wysokość magazynowanych odpadów nie przekracza krawędzi ograniczającej przestrzeń ładunkową i górnych krawędzi ścian bocznych kontenera;
2) 5 m - w pozostałych przypadkach.
2. W przypadku magazynowania w sekcji magazynowej całych lub rozdrobnionych opon poza kontenerami stalowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do jej oddzielenia od innych sekcji magazynowych stosuje się wyłącznie pasy wolnego terenu.
3. W pasie wolnego terenu pomiędzy sekcjami magazynowymi niezawierającymi całych lub rozdrobnionych opon dopuszcza się magazynowanie odpadów niepalnych.
§ 14. Granicę sekcji magazynowej inną niż ściana oznacza się trwale na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe - oznacza się tablicami informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.
1. W sekcji magazynowej całe lub rozdrobnione opony magazynuje się:
2. Stosy lub pryzmy z całymi lub rozdrobnionymi oponami oddziela się między sobą pasami wolnej przestrzeni lub terenu o szerokości co najmniej 3 m.
1. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające strefy pożarowe z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, wykonuje się z materiałów niepalnych. Ściany te posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej:
1) REI 120-M lub REI 240 - w przypadku stref pożarowych o gęstości obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m2;
2) REI 240 - w pozostałych przypadkach.
4. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddzielająca budynek od strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz zapewnia ochronę budynku przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w strefie pożarowej z odpadami stałymi, jak również zapewnia ochronę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przed rozprzestrzenieniem się ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pożar w budynku.
5. Dopuszcza się wykonanie ściany zewnętrznej budynku jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego, o której mowa w ust. 4.
1. Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkami nie przekracza:
1) 4 m - w przypadku odpadów:
c) wielomateriałowych zawierających w ponad 20% swojej masy materiały z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon;
2) 6 m - w przypadkach innych niż określone w pkt 1.
2. Dopuszcza się powiększenie o 50% maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku stosu, sterty, pryzmy, hałdy, zwału lub innej formy ukształtowania zwartego skupiska magazynowanych odpadów, uformowanych w sposób zapewniający utrzymanie ich kształtu (stabilności), z zachowaniem kąta nachylenia płaszczyzn ograniczających ich boczne powierzchnie nieprzekraczającego:
1) 60° - w przypadku odpadów palnych sprasowanych w prostopadłościany lub zbelowanych;
2) 45° - w pozostałych przypadkach.
3. Ograniczenia maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych nie stosuje się w przypadku stref pożarowych chronionych przez stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe. W takim przypadku wysokość ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb w zakresie zapewnienia stabilności, o której mowa w ust. 2, oraz właściwego działania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych lub pianowych i jest uwzględniana w operacie przeciwpożarowym, a także w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli taka instrukcja jest wymagana.
1. Odpady palne w budynku magazynuje się w odległości od przekrycia dachu lub sufitu większej niż:
1) 1 m - w przypadku wysokości magazynowania do 3 m włącznie;
2) 1,5 m - w przypadku wysokości magazynowania od 3 m do 6 m włącznie;
3) 2 m - w przypadku wysokości magazynowania większej niż 6 m.
2. W budynku wyposażonym w stałe urządzenie gaśnicze wodne lub pianowe wysokość magazynowania ustala się z uwzględnieniem potrzeb w zakresie właściwego działania tych urządzeń.
1. Odległość strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, od sąsiedniego budynku lub sąsiedniej strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, zapewniająca zachowanie pasa wolnego terenu, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie może być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli:
Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej z odpadami stałymi "Q" w MJ/m2 Rodzaj budynku oraz dla budynku PM i strefy pożarowej z odpadami stałymi - maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej "Q" w MJ/m2
ZL IN PM lub strefa pożarowa z odpadami stałymi
Q ≤ 1000 8 8 8 15 20
1000 < Q ≤ 4000 15 15 15 15 20
Q > 4000 20 20 20 20 20
3. Odległości sekcji magazynowych, o których mowa w ust. 2, mogą być zmniejszone o połowę, jeżeli stałe odpady palne są magazynowane w kontenerach spełniających wymagania, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.
4. Strefę pożarową z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, sytuuje się w odległości:
1) od granicy nieruchomości gruntowej, w której obrębie znajduje się ta strefa - nie mniejszej niż 4 m, oraz
2) od sąsiedniej działki budowlanej - nie mniejszej niż połowa odległości tej strefy od sąsiedniego budynku usytuowanego na tej działce, określonej zgodnie z ust. 1-3, a jeżeli działka jest niezabudowana, przyjmując, że będzie na niej usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy przyjąć gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej większą niż 1000 MJ/m2 i nie większą niż 4000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu należy przyjąć, że będzie na niej usytuowany budynek ZL.
6. Strefę pożarową z odpadami stałymi znajdującą się poza budynkiem sytuuje się od granicy (konturu) lasu w odległości nie mniejszej niż dopuszczalna odległość tej strefy od strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2, określonej zgodnie z ust. 1-3, jednak nie mniejszej niż 20 m.
1. Ciekłe odpady palne magazynuje się:
1) na otwartej przestrzeni w wydzielonym wyłącznie do tego celu miejscu przeznaczonym do magazynowania ciekłych odpadów palnych, zwanym dalej "miejscem magazynowania ciekłych odpadów palnych";
2) w wydzielonym z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych, magazynie przeznaczonym wyłącznie do magazynowania ciekłych odpadów palnych, zwanym dalej "magazynem ciekłych odpadów palnych";
3) w stacjonarnym zbiorniku przeznaczonym do magazynowania cieczy palnych, zwanym dalej "zbiornikiem magazynowym ciekłych odpadów palnych".
1) 0,4 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 5 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
2) wytwarzane - w przypadku gdy ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych nie przekracza w tej strefie:
a) 2 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
b) 15 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
1. Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych oraz magazyn ciekłych odpadów palnych stanowią odrębne strefy pożarowe PM, oddzielone pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego.
2. Elementy oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych wykonuje się z materiałów niepalnych. Elementy te posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120.
1. Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych nie może posiadać więcej niż 6 sekcji magazynowych, przy czym ilość magazynowanych odpadów nie może przekraczać w każdej z sekcji:
1) 5 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 30 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
1) 30 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 50 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
5. Odległość pomiędzy sekcjami magazynowymi z ciekłymi odpadami palnymi nie może być mniejsza niż 5 m, a w przypadku gdy sekcję magazynową stanowi kontener magazynowy cieczy palnych - mniejsza niż 2 m.
1. W miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych odpady należy magazynować w:
2. Maksymalna wysokość stosów z opakowaniami lub pojemnikami jednostkowymi oraz zbiornikami przenośnymi nie może przekraczać:
1) 3 m - w przypadku magazynowania ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C w niemetalowych: opakowaniach, pojemnikach jednostkowych lub zbiornikach przenośnych;
3. Niedopuszczalne jest magazynowanie ciekłych odpadów palnych:
1. Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych sytuuje się w odległości mierzonej od krawędzi rozwiązania ograniczającego rozlewisko, wynoszącej co najmniej:
1) 30 m - od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej;
2) 15 m - od budynków innych niż określone w pkt 1;
3) 20 m - od granicy (konturu) lasu;
4) 10 m - od granicy sąsiedniej działki budowlanej;
5) 5 m - od granicy nieruchomości gruntowej, w której obrębie znajduje się to miejsce.
2. Odległość, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być zmniejszona o 50%, jeżeli rozwiązanie ograniczające rozlewisko posiada od strony budynku rozpiętość nie większą niż 10 m.
3. Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, mogą być zmniejszone o 50%, jeżeli:
1) 5 m - w przypadku gdy sekcje magazynowe w tych miejscach stanowią kontenery przeznaczone do magazynowania cieczy palnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
2) 10 m - w przypadku gdy sekcje magazynowe w tych miejscach stanowią kontenery przeznaczone do magazynowania cieczy palnych;
3) 20 m - w pozostałych przypadkach.
1. W magazynie ciekłych odpadów palnych ilość magazynowanych odpadów w strefie pożarowej nie może przekraczać:
1) 50 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 200 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.
2. Dopuszcza się zwiększenie o 200% ilości, o których mowa w ust. 1, jeżeli strefa pożarowa z odpadami ciekłymi jest chroniona przez stałe samoczynne urządzenia gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów cieczy palnych znajdujących się w tej strefie.
1. Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych wyposaża się w rozwiązanie ograniczające rozlewisko.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych tworzy wyłącznie jeden kontener magazynowy cieczy palnych z rozwiązaniem ograniczającym rozlewisko, o którym mowa w § 30 ust. 4.
1. Rozwiązanie ograniczające rozlewisko, przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych, zapewnia możliwie małą powierzchnię rozlewiska.
- w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.
1. Górna krawędź rozwiązania ograniczającego rozlewisko o powierzchni większej niż 2,5 m2, stosowanego w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych, jest wyższa od poziomu rozlanej cieczy o co najmniej:
1) 0,05 m - w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska nie przekracza 20 m2;
2) 0,1 m - w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 20 m2 i nie przekracza 100 m2;
3) 0,15 m - w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 100 m2 i nie przekracza 200 m2;
4) 0,2 m - w przypadku gdy powierzchnia rozlewiska przekracza 200 m2.
2. W przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 3, dopuszcza się, aby górna krawędź rozwiązania ograniczającego rozlewisko, którego powierzchnia przekracza 100 m2, była wyższa od poziomu rozlanej cieczy o 0,1 m.
1. Rozwiązania ograniczające rozlewisko, o których mowa w § 30 ust. 1 i 2 oraz § 31, stosuje się odpowiednio dla naziemnego zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych lub grupy tych zbiorników.
2. Dla zbiornika naziemnego dwupłaszczowego wykonanego z materiałów niepalnych lub grupy takich zbiorników nie muszą być stosowane rozwiązania ograniczające rozlewisko.
§ 33. Obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów palnych w postaci gazowej lub gazu skroplonego spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących magazynowania gazu płynnego w zbiornikach lub butlach, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 2000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w system sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia alarmowe zapewniające automatyczne przekazanie informacji o pożarze do osób, które są odpowiedzialne za jego weryfikację oraz niezwłoczne zawiadomienie centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej.
1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 2000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 2000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w stałe urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe, uruchamiane automatycznie lub ręcznie - w przypadku zapewnienia stałej obsługi tych urządzeń lub posiadania zakładowej straży pożarnej.
2. Urządzenia gaśnicze, o których mowa w ust. 1, stosuje się do ochrony lokalnej obszarów magazynowania stałych odpadów palnych, jeżeli w strefie pożarowej z odpadami stałymi gęstość obciążenia ogniowego przekracza 4000 MJ/m2 na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m2 powierzchni magazynowania tych odpadów.
1. Magazyn ciekłych odpadów palnych wyposaża się w stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze pianowe.
2. Stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze pianowe nie muszą być stosowane w magazynach o powierzchni nie większej niż 200 m2, które posiadają co najmniej jedno okno lub inny otwór w ścianie zewnętrznej, umożliwiające skuteczne podanie piany gaśniczej.
1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 1000 m2, która znajduje się w budynku, wyposaża się w samoczynne urządzenia oddymiające.
2. Urządzenia oddymiające mogą być uruchamiane ręcznie, jeżeli strefa pożarowa z odpadami stałymi jest chroniona przez stałe urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe, uruchamiane automatycznie lub ręcznie - w przypadku zapewnienia stałej obsługi tych urządzeń lub posiadania zakładowej straży pożarnej.
1. Miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m2 oraz miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa niż 5 m3, wyposaża się, niezależnie od wyposażenia obiektu lub terenu w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami, w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające:
3. Miejsce, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne w ilości większej niż 0,4 m3 i nieprzekraczającej 5 m3, niewyposażone w punkt ze sprzętem gaśniczym, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w punkt ze sprzętem gaśniczym zawierający:
4. Odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym jest nie większa niż 50 m.
7. Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się do obiektów i terenów zakładów zabezpieczanych przez zakładową straż pożarną.
1. W obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów:
1) stosuje się instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, jeżeli wynika to z tych przepisów oraz w przypadku gdy:
a) powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przekracza 1000 m2,
b) objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3,
c) występuje strefa zagrożenia wybuchem;
2) przeprowadza się co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru - w przypadku gdy:
a) powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m2, a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m2,
b) objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:
– 10 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
– 60 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C,
2. O terminie i zakresie przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru powiadamia się właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do powiadomienia załącza się plan ćwiczeń.
3. W ćwiczeniach w zakresie postępowania na wypadek pożaru umożliwia się udział jednostek ochrony przeciwpożarowej.
1. Miejsca magazynowania odpadów palnych, które mogą ulegać samonagrzewaniu, zabezpiecza się w sposób określony w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym.
2. Środki służące zapobieganiu pożarom wskutek samonagrzewania oraz sposób dokumentowania czynności z tym związanych określa się w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a w przypadku gdy instrukcja ta nie jest wymagana - w instrukcji postępowania z odpadami, które mogą ulegać samonagrzewaniu.
1. Wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, zapewnia się zgodnie z tabelą:
Lp. Gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej [MJ/m2] Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi [m2]
powyżej 200 500 1000 2000 3000
do 500 1000 2000 3000
powyżej do wydajność wodociągu [dm3/s]
1 500 10 10 10 20 20
2 500 2000 10 20 20 301) 301)
3 2000 4000 20 20 30 30 40
4 4000 20 30 30 40 40
1) Dla strefy pożarowej z odpadami stałymi, przeznaczonej do magazynowania wyłącznie:
1) pojazdów wycofanych z eksploatacji przy stacjach demontażu lub
2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakładach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub
3) zużytych baterii i akumulatorów przy zakładach przetwarzania baterii i akumulatorów
- zapewnia się co najmniej 20 dm3/s.
3. W przypadku gdy wydajność wodociągu stanowiącego źródło wody do celów przeciwpożarowych nie zapewnia ilości wody określonej w ust. 1, zapewnia się uzupełniający zapas wody w zbiornikach przeciwpożarowych, technologicznych lub naturalnych, przystosowanych do poboru wody przez pompy pożarnicze, w ilości równej iloczynowi brakującej wydajności wodociągu i czasu 4 godzin.
1. Wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych lub naziemnego zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych zapewnia się, gdy:
2. Wymaganą ilość wody, o której mowa w ust. 1, określa się przyjmując intensywność podawania wodnego roztworu środka pianotwórczego - co najmniej 4 dm3/min na 1 m2 powierzchni przewidywanego pożaru w czasie co najmniej 2 godzin.
3. Wymagana ilość wody, o której mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż:
1) 10 dm3/s - w przypadku gdy źródło wody stanowi przeciwpożarowa sieć wodociągowa;
2) 50 m3 - w przypadku gdy źródło wody stanowi przeciwpożarowy zbiornik wodny;
1. Do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych oraz do miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych lub strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, doprowadza się drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli:
2. Do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych nie stosuje się przepisów § 12 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. poz. 1030).
3. Sposób doprowadzenia drogi pożarowej do strefy pożarowej z odpadami stałymi lub miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych, znajdujących się poza budynkiem, określa się w uzgodnieniu z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, w trybie art. 42 ust. 4c i 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z uwzględnieniem:
c) przez podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), który ma zawartą umowę, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
3) zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),
- stosuje się wymagania wynikające z przepisów, o których mowa w § 3, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach rozwiązania techniczne i organizacyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, odpowiednie do występującego w nich zagrożenia pożarowego i związanego z nim ryzyka, zapewniające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. Rozwiązania techniczne i organizacyjne, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawieranych w operacie przeciwpożarowym, jeżeli jego sporządzenie jest wymagane.
2) sporządzono operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, i złożono wniosek o uzgodnienie warunków, o których mowa w pkt 1 lit. a, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia
- dopuszcza się spełnienie wymagań wskazanych w § 5-37 oraz § 41-43 w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2024 r., a wymagań wskazanych w § 38-40 w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 września 2020 r.
1) § 5, § 6, § 8-16, § 19 i § 34 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2021 r.;
2) § 7, § 26, § 29 i § 33 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2023 r.;
3) § 35 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2026 r.;
4) § 36 i § 37 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2022 r.;
5) § 17, § 18 i § 39 ust. 1 pkt 1 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2020 r.;
6) § 20-25, § 28, § 32 i § 41-43 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2022 r.
§ 48. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1. Odległości sekcji magazynowych od budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami znajdujących się poza budynkami ustala się, stosując odpowiednio tabele 1-4.
3. W przypadku gdy kąt nachylenia płaszczyzny ograniczającej boczną powierzchnię sekcji magazynowej względem powierzchni terenu jest nie większy niż 60°, odległość określoną na podstawie odpowiedniej tabeli 1-4 mnoży się przez współczynnik redukcyjny:
1) 0,71 - jeżeli kąt nachylenia płaszczyzny jest nie większy niż 45°;
2) 0,87 - jeżeli kąt nachylenia płaszczyzny jest większy niż 45°.
Odległości sekcji magazynowych z odpadami z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz z odpadami niejednorodnymi zawierającymi te materiały w ponad 20% swojej masy, od sąsiednich stref pożarowych z odpadami, które znajdują się poza budynkami.
L Wymagana odległość [m] L Wymagana odległość [m]
[m] H H H H H [m] H H H H H
≤ 2 m ≤ 3m ≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m ≤ 2 m ≤ 3 m ≤ 4 m ≤ 5 m ≤ 6 m
1 8 8 8 8 8 41 22 29 34 39 43
2 8 8 9 9 10 42 22 29 34 39 44
3 8 9 10 12 13 43 22 29 35 40 44
4 9 10 12 13 14 44 22 29 35 40 44
5 9 12 13 15 16 45 22 30 35 40 45
6 10 13 14 16 18 46 23 30 36 41 45
7 11 13 16 17 19 47 23 30 36 41 46
8 12 14 17 19 20 48 23 30 36 41 46
9 12 15 18 20 21 49 23 30 37 42 46
10 13 16 18 21 23 50 23 31 37 42 47
11 13 17 19 22 24 51 23 31 37 42 47
12 14 17 20 22 25 52 23 31 37 43 48
13 14 18 21 23 26 53 23 31 38 43 48
14 15 18 21 24 26 54 24 31 38 43 48
15 15 19 22 25 27 55 24 32 38 44 49
16 16 20 23 26 28 56 24 32 38 44 49
17 16 20 23 26 29 57 24 32 39 44 49
18 16 21 24 27 30 58 24 32 39 45 50
19 17 21 25 28 31 59 24 32 39 45 50
20 17 22 25 28 31 60 24 32 39 45 50
21 17 22 26 29 32 61 24 33 39 45 51
22 18 22 26 30 33 62 24 33 40 46 51
23 18 23 27 30 33 63 24 33 40 46 51
24 18 23 27 31 34 64 24 33 40 46 52
25 19 24 28 31 35 65 24 33 40 47 52
26 19 24 28 32 35 66 25 33 41 47 52
27 19 24 29 33 36 67 25 33 41 47 53
28 19 25 29 33 36 68 25 34 41 47 53
29 20 25 30 34 37 69 25 34 41 48 53
30 20 25 30 34 38 70 25 34 41 48 54
31 20 26 30 35 38 71 25 34 41 48 54
32 20 26 31 35 39 72 25 34 42 48 54
33 21 26 31 35 39 73 25 34 42 48 54
34 21 27 32 36 40 74 25 34 42 49 55
35 21 27 32 36 40 75 25 34 42 49 55
36 21 27 32 37 41 76 25 35 42 49 55
37 21 28 33 37 41 77 25 35 43 49 55
38 21 28 33 38 42 78 25 35 43 50 56
39 22 28 33 38 42 79 25 35 43 50 56
40 22 28 34 38 43 80 25 35 43 50 56
Odległości sekcji magazynowych z odpadami z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon, oraz z odpadami niejednorodnymi zawierającymi te materiały w ponad 20% swojej masy, od budynków sąsiednich.
1 8 8 8 8 8 41 19 25 30 34 38
2 8 8 8 8 9 42 19 25 30 34 38
3 8 8 9 10 11 43 19 25 30 35 39
4 8 9 11 12 13 44 19 25 30 35 39
5 8 10 12 13 14 45 19 25 31 35 39
6 9 11 13 14 16 46 19 26 31 35 40
7 10 12 14 15 17 47 19 26 31 36 40
8 10 13 15 16 18 48 19 26 31 36 40
9 11 13 16 17 19 49 19 26 32 36 41
10 11 14 16 18 20 50 19 26 32 37 41
11 12 15 17 19 21 51 19 26 32 37 41
12 12 15 18 20 22 52 20 26 32 37 42
13 13 16 18 21 23 53 20 27 32 37 42
14 13 16 19 21 23 54 20 27 33 38 42
15 13 17 20 22 24 55 20 27 33 38 42
16 14 17 20 23 25 56 20 27 33 38 43
17 14 18 21 23 26 57 20 27 33 38 43
18 14 18 21 24 26 58 20 27 33 39 43
19 15 19 22 25 27 59 20 27 33 39 44
20 15 19 22 25 28 60 20 27 34 39 44
21 15 19 23 26 28 61 20 28 34 39 44
22 15 20 23 26 29 62 20 28 34 39 44
23 16 20 24 27 29 63 20 28 34 40 45
24 16 20 24 27 30 64 20 28 34 40 45
25 16 21 24 28 31 65 20 28 34 40 45
26 16 21 25 28 31 66 20 28 35 40 45
27 17 21 25 29 32 67 20 28 35 40 46
28 17 22 26 29 32 68 20 28 35 41 46
29 17 22 26 29 33 69 20 28 35 41 46
30 17 22 26 30 33 70 20 28 35 41 46
31 17 22 27 30 34 71 20 29 35 41 47
32 17 23 27 31 34 72 21 29 35 41 47
33 18 23 27 31 34 73 21 29 36 42 47
34 18 23 28 31 35 74 21 29 36 42 47
35 18 23 28 32 35 75 21 29 36 42 47
36 18 24 28 32 36 76 21 29 36 42 48
37 18 24 29 33 36 77 21 29 36 42 48
38 18 24 29 33 37 78 21 29 36 42 48
39 18 24 29 33 37 79 21 29 36 43 48
40 18 24 29 34 37 80 21 29 36 43 48
1 8 8 8 8 8 41 12 17 21 25 28
2 8 8 8 8 8 42 12 17 21 25 28
3 8 8 8 8 9 43 12 17 21 25 28
4 8 8 8 9 10 44 12 17 21 25 28
5 8 8 9 10 11 45 13 17 22 25 28
6 8 9 10 11 12 46 13 17 22 25 29
7 8 9 11 12 13 47 13 18 22 26 29
8 8 10 11 13 14 48 13 18 22 26 29
9 8 10 12 13 15 49 13 18 22 26 29
10 9 11 12 14 15 50 13 18 22 26 29
11 9 11 13 15 16 51 13 18 22 26 30
12 9 11 13 15 17 52 13 18 22 26 30
13 9 12 14 16 17 53 13 18 22 26 30
14 10 12 14 16 18 54 13 18 23 27 30
15 10 13 15 17 18 55 13 18 23 27 30
16 10 13 15 17 19 56 13 18 23 27 31
17 10 13 16 18 19 57 13 18 23 27 31
18 10 13 16 18 20 58 13 18 23 27 31
19 11 14 16 18 20 59 13 18 23 27 31
20 11 14 17 19 21 60 13 18 23 27 31
21 11 14 17 19 21 61 13 18 23 27 31
22 11 14 17 20 22 62 13 18 23 28 31
23 11 15 17 20 22 63 13 18 23 28 32
24 11 15 18 20 22 64 13 18 23 28 32
25 11 15 18 21 23 65 13 18 23 28 32
26 11 15 18 21 23 66 13 18 23 28 32
27 12 15 18 21 24 67 13 18 24 28 32
28 12 16 19 21 24 68 13 18 24 28 32
29 12 16 19 22 24 69 13 19 24 28 32
30 12 16 19 22 25 70 13 19 24 28 32
31 12 16 19 22 25 71 13 19 24 28 33
32 12 16 20 23 25 72 13 19 24 28 33
33 12 16 20 23 25 73 13 19 24 29 33
34 12 16 20 23 26 74 13 19 24 29 33
35 12 16 20 23 26 75 13 19 24 29 33
36 12 17 20 23 26 76 13 19 24 29 33
37 12 17 20 24 27 77 13 19 24 29 33
38 12 17 21 24 27 78 13 19 24 29 33
39 12 17 21 24 27 79 13 19 24 29 33
40 12 17 21 24 27 80 13 19 24 29 34
L Wymagana odległość [m] L Wymagana odległość [ml
1 8 8 8 8 8 41 10 14 18 21 24
2 8 8 8 8 8 42 10 14 18 21 24
3 8 8 8 8 8 43 10 14 18 21 24
4 8 8 8 8 9 44 10 14 18 21 24
5 8 8 8 9 10 45 10 14 18 21 24
6 8 8 9 10 11 46 10 14 18 22 25
7 8 8 9 10 11 47 10 15 18 22 25
8 8 9 10 11 12 48 10 15 18 22 25
9 8 9 10 12 13 49 10 15 18 22 25
10 8 9 11 12 14 50 10 15 19 22 25
11 8 10 11 13 14 51 10 15 19 22 25
12 8 10 12 13 15 52 10 15 19 22 25
13 8 10 12 14 15 53 10 15 19 22 25
14 8 11 13 14 16 54 10 15 19 22 26
15 8 11 13 15 16 55 10 15 19 22 26
16 9 11 13 15 17 56 10 15 19 23 26
17 9 11 14 15 17 57 10 15 19 23 26
18 9 12 14 16 17 58 10 15 19 23 26
19 9 12 14 16 18 59 10 15 19 23 26
20 9 12 14 16 18 60 10 15 19 23 26
21 9 12 15 17 19 61 10 15 19 23 26
22 9 12 15 17 19 62 10 15 19 23 27
23 9 13 15 17 19 63 10 15 19 23 27
24 9 13 15 18 20 64 10 15 19 23 27
25 10 13 16 18 20 65 10 15 19 23 27
26 10 13 16 18 20 66 10 15 19 23 27
27 10 13 16 18 21 67 10 15 19 23 27
28 10 13 16 19 21 68 10 15 19 23 27
29 10 13 16 19 21 69 10 15 19 23 27
30 10 13 16 19 21 70 10 15 19 24 27
31 10 14 17 19 22 71 10 15 20 24 27
32 10 14 17 19 22 72 10 15 20 24 27
33 10 14 17 20 22 73 10 15 20 24 27
34 10 14 17 20 22 74 10 15 20 24 27
35 10 14 17 20 22 75 10 15 20 24 28
36 10 14 17 20 23 76 10 15 20 24 28
37 10 14 17 20 23 77 10 15 20 24 28
38 10 14 17 20 23 78 10 15 20 24 28
39 10 14 18 21 23 79 10 15 20 24 28
40 10 14 18 21 24 80 10 15 20 24 28
Tytuł: Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.