Source: http://docplayer.pl/24017460-Aprobata-techniczna-itb-at-2007.html
Timestamp: 2018-12-10 05:16:25
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) ; (48 22) fax: (48 22) Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek: PPHU WKRĘT MET KLIMAS Spółka Jawna Kuźnica Kiedrzyńska ul. Wincentego Witosa 170/ Mykanów stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Łączniki mechaniczne budowlane. Wkręty samogwintujące typu GM, GD i WPCV oraz wkręty wiercące samogwintujące typu TEX, SG, WSPC i WSPCV w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 30 marca 2012 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Poznań, 30 marca 2007 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2007 zawiera 26 stron. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub rozpowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej
2 AT /2007 2/26 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Wyroby PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI System oceny zgodności Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI I TABLICE... 17
3 AT /2007 3/26 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ Przedmiotem Aprobaty Technicznej są łączniki mechaniczne budowlane obejmujące wkręty samogwintujące typu GM, GD, i WPCV oraz wkręty wiercące samogwintujące typu TEX, SG, WSPC i WSPCV produkowane przez firmę PPHU WKRĘT-MET KLIMAS Spółka Jawna, ul. Wincentego Witosa 170/176 Kuźnica Kiedrzyńska, Mykanów. Aprobata Techniczna obejmuje następujący asortyment łączników o wymiarach (średnica zewnętrzna d x długość L w [mm]): Łącznik mechaniczny budowlany. Wkręt samogwintujący typu GM: - 3,5x25; 3,5x35; 3,5x45; 3,5x55; 4,2x70; 4,2x90; 4,8x100; 4,8x120 (Rysunek 1, Tablica 1), Łączniki mechaniczny budowlany. Wkręt samogwintujący typu GD: - 3,5x25; 3,5x35; 3,5x45; 3,5x55; 4,2x70; 4,2x90; 4,8x100, 4,8x120 (Rysunek 2, Tablica 2), Łącznik mechaniczny budowlany. Wkręt samogwintujący typu WPCV: - 4,0x25; 4,0x30; 4,0x35; 4,0x45 (Rysunek 3, Tabela 3), Łącznik mechaniczny budowlany. Wkręt wiercący samogwintujący typu TEX: - 3,5x9,5; 3,9x9,5 (Rysunek 4, Tablica 4), Łącznik mechaniczny budowlany. Wkręt wiercący samogwintujący typu SG: 3,5x25; 3,5x35; 3,5x45 (Rysunek 5, Tablica 5), Łącznik mechaniczny budowlany. Wkręt wiercący samogwintujący typu WSPC: 4,2x13; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25; 4,2x32 (Rysunek 6, Tablica 6), Łącznik mechaniczny budowlany. Wkręt wiercący samogwintujący typu WSPCV: 3,9x16; 3,9x19; 3,9x25; 3,9x32; 3,9x40 (Rysunek 7, Tablica 7). Łączniki wykonane są ze stali niskowęglowej pokrytej powłoką cynkową z konwersyjną powłoką chromianową B lub C.
4 AT /2007 4/26 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 2.1. Wkręty typu GM są przeznaczone do mocowania płyt gipsowo - kartonowych do podłoża z blachy stalowej o grubości do 0,75 mm. Wkręty typu SG są przeznaczone do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podłoża z blachy stalowej o grubości do 2,5 mm. Wkręty typu GD są przeznaczone do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podłoża drewnianego. Wkręty typu WPCV są przeznaczone do mocowania okuć stalowych do kształtowników okiennych z PVC. Wkręty typu TEX są przeznaczone do łączenia profili z blach stalowych do wykonywania rusztu do montażu płyt gipsowo-kartonowych o grubości blachy do 2,25 mm. Wkręty typu WSPC są przeznaczone do mocowania na zakład blach stalowych o grubości do 2 mm. Wkręty typu WSPCV są przeznaczone do łączenia kształtowników okiennych tworzywowych ze stalowymi elementami wzmacniającymi o grubości do 2 mm. Wkręty typu GM, GD, SG, TEX mogą być stosowane w systemach gipsowokartonowych wewnątrz budynków. Do wkręcania wkrętów należy używać wiertarek mechanicznych o regulowanym momencie wkręcania Łączniki mechaniczne budowlane przeznaczone są do stosowania: w podłożu ze stali w gatunku S235JR (St3S) wg PN-EN 10025:2002 (łączniki typu GM, TEX, SG, WSPC, WSPCV), w podłożu z drewna konstrukcyjnego o ogólnej jakości wg PN-EN 942:2002 i klasie wytrzymałości nie mniejszej niż C22 wg PN-EN 338:2004 (łączniki typu GD), w podłożu z kształtowników z PVC-U wg PN-EN 12608:2004 i PN-EN ISO :2000.
5 AT /2007 5/ Liczbę stosowanych łączników w podłożach budowlanych należy określić na podstawie obliczeń statycznych uwzględniając podane w dalszej części Aprobaty Technicznej nośności obliczeniowe Ze względu na wymagania w zakresie odporności na korozję łączniki mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery wg PN-EN 12500:2002 i PN-EN 1670:2000: pokryte powłoką cynkową z konwersyjną powłoką chromianową typu B C2, pokryte powłoką cynkową z konwersyjną powłoką chromianową typu C C Łączniki powinny być stosowane zgodnie z projektem w którym uwzględniono wymagania występujące w Polskich Normach i przepisach budowlanych, szczególnie ujętych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), wymagania Aprobaty Technicznej oraz informacje Producenta dotyczące wykonania połączeń z użyciem łączników objętych niniejszą Aprobatą Techniczną. szczelnie do podłoża. W pozostałych przypadkach należy uwzględniać działanie sił wyrywających i momentu zginającego wg wzoru: 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE, WYMAGANIA 3.1. Materiały Łączniki mechaniczne budowlane powinny być wykonane ze stali do utwardzania powierzchniowego lub stali do obróbki cieplnej charakteryzującej się następującymi parametrami:
6 AT /2007 6/26 - R m 450 MPa - R e 275 MPa - A 5 24% Gatunek stali powinien być zgodny z określonym w dokumentacji technicznej Wyroby Kształt i wymiary. Kształt, wymiary powinny być zgodne z podanymi na rysunku nr 1 7 wraz postanowieniami zawartymi w PN-EN 20225:1994. Odchyłki wymiarów liniowych nietolerowanych powinny się mieścić w klasie C wg PN-EN :1999. Tolerancja wykonania powinna odpowiadać klasie dokładności A wg PN-EN ISO : Wykonanie. Powierzchnia łączników powinna być równa, gładka bez pęknięć, zadziorów i śladów korozji oraz powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN :1998. Na powierzchniach łączników mogą być widoczne ślady chropowatości po narzędziach obróbki lub po uchwytach technologicznych. Powierzchnie zabezpieczone powłoką antykorozyjną (powłoką cynkową wraz z konwersyjną powłoką chromianową lub powłoką fosforanową) powinny spełniać wymagania w zakresie wyglądu powierzchni ustalone przez normy przedmiotowe Odporność korozyjna. Łączniki powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką fosforanową o grubości minimum 10 µm wg PN-EN 12476:2002 lub powłoką cynkową z konwersyjną powłoką chromianową o grubości minimum 8 µm wg PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004. wynosić: Odporność powłok na oddziaływanie mgły solnej wg PN-EN 1670:2000 powinna dla powłok cynkowych typu B klasa h, 0 dla powłok cynkowych typu C klasa h. 0
7 AT /2007 7/ Nośność charakterystyczna N ch i obliczeniowa N obl połączeń z zastosowaniem łączników mechanicznych budowlanych na wyrywanie z podłoża. Wartości nośności charakterystycznej N ch i obliczeniowej N obl nie powinny być mniejsze niż podane w Tablicy Nośność charakterystyczna N ch i obliczeniowa N obl połączeń blach stalowych z zastosowaniem łączników mechanicznych budowlanych na ścinanie. Wartości nośności charakterystycznej N ch i obliczeniowej N obl nie powinny być mniejsze niż podane w Tablicy Nośność na przeciąganie łba łączników przez płytę gipsowo-kartonową. Wartości nośności charakterystycznej na przeciąganie łba łącznika przez płytę gipsowokartonową nie powinny być mniejsze niż 0,45 kn. (Tablica 10) Właściwości mechaniczne łączników. Właściwości mechaniczne wkrętów samogwintujących powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 2702:2000 a wiercących samogwintujących powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 10666: Zdolność do wkręcania łączników do rusztu (blachy stalowej). Wartości maksymalne czasu wkręcania wkrętów wiercących samogwintujących wg PN-EN ISO 10666:2002 (Tablica 2) wynoszą 7 sekund, natomiast wkrętów samogwintujących wynoszą 1,5 sekundy Odporność łączników na skręcanie. Wartości minimalne momentów niszczących skręcających wg PN-EN ISO 10666:2002 (Tablica 4) w zależności od średnicy wkręta wynoszą od 2,8 Nm do 6,9 Nm.
8 AT /2007 8/26 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1. Pakowanie Łączniki mechaniczne budowlane powinny być dostarczane w opakowaniach producenta, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem wilgoci. W jednym opakowaniu powinien być umieszczony jeden typ i wymiar łączników. Opakowania powinny być zaopatrzone w etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: nazwa i adres Producenta, nazwa i symbol wyrobu, średnicę wierconego otworu, średnicę i długość łącznika, minimalną (efektywną) głębokość zakotwienia, data produkcji, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2007, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany, informacje dotyczące sposobu montażu łącznika. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) Przechowywanie i transport Łączniki mechaniczne budowlane powinny być przechowywane i transportowane w sposób nie powodujący uszkodzenia lub odkształcenia wyrobów.
9 AT /2007 9/26 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. System oceny zgodności Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajowa deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2007 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobu objętego Aprobatą Techniczną ITB AT /2007 dokonuje producent, stosując system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczna ITB AT /2007 na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. Wstępne badanie typu obejmuje: a) nośność łączników na wyrywanie i ścinanie oraz przeciąganie łba, b) zdolność do wkręcania, c) odporność korozyjną.
10 AT / /26 Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu stanowią wstępne badanie w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację materiałów i sprawdzenie dokumentów atestacyjnych potwierdzających ich parametry techniczne: - rodzaj i gatunek materiału, - grubość powłok antykorozyjnych, - właściwości mechaniczne określone przedmiotowymi normami lub aprobatami technicznymi. W przypadku braku dokumentów potwierdzających ww. właściwości materiałów producent jest zobowiązany do wykonania badań metodami określonymi w przedmiotowych normach; 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewnić, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2007. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań. Kontrola odbiorcza powinna być prowadzona zgodnie z PN-EN ISO 3269: Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe.
11 AT / / Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie następujących właściwości łączników: a) kształtu, wymiarów i tolerancji, b) wykonania Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) zdolności do wkręcania łączników, b) odporności na skręcanie łączników, c) odporności korozyjnej Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Sprawdzenie materiałów. Sprawdzenie stosowanych materiałów polega na kontroli posiadania przez producenta certyfikatów lub deklaracji zgodności na materiały użyte do produkcji. Rodzaje dokumentów kontroli wg PN-EN 10204: Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników należy przeprowadzić za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 0,01 mm oraz wg PN-EN ISO 3269:2004, Tablica 1. Kształt, wymiar i odchyłki powinny spełniać wymagania p Sprawdzenie wykonania. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego łączników należy wykonać wizualnie według zasad podanych w normie PN-EN 13018:2004.
12 AT / / Sprawdzenie odporności korozyjnej. Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej chromianowej i fosforanowej należy sprawdzić wg normy PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO 3882:2004. Badanie odporności na oddziaływanie obojętnej mgły solnej przez 48h i 96 h należy sprawdzić wg PN-EN ISO 9227:2006(U) Sprawdzenie nośności charakterystycznej N ch połączeń z zastosowaniem łączników na wyrywanie i ścinanie. Sprawdzenie nośności charakterystycznych połączeń należy przeprowadzić stosując do prób blachy stalowe gatunku S235JR wg PN-EN 10025:2002, drewno klasy nie mniejszej niż C22 wg PN-EN 338:2004 oraz kształtownik z PVC(U) wg PN-EN 12608:2004. Pomiaru sił niszczących należy dokonać za pomocą urządzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartości siły niszczącej. Błąd pomiaru nie powinien przekroczyć 3% w całym zakresie pomiarowym. Zasady wyznaczania nośności charakterystycznych podano w normie PN-ISO 2394: Sprawdzenie nośności na przeciąganie łba łączników. Sprawdzenie nośności na przeciąganie łba przez płytę gipsowo-kartonową należy wykonać na maszynie wytrzymałościowej. Minimalna grubość płyty powinna wynosić 12,5 mm. Badanie przeprowadzać aż do momentu zniszczenia płyty. Wynikiem badania jest nośność charakterystyczna, która powinna być wyższa niż 450 N. Zasady wyznaczania nośności charakterystycznej podano w normie PN-ISO 2394: Sprawdzenie własności mechanicznych. Sprawdzenie czasów potrzebnych do wkręcania łączników w podłoże stalowe oraz wartości minimalnych momentów skręcających niszczących łącznik należy wykonać wg normy PN-EN ISO 10666: Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-83/N
13 AT / / Ocena wyników badań Wyprodukowane łączniki mechaniczne budowlane należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2007 jest dokumentem stwierdzającym przydatność łączników mechanicznych budowlanych do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2007 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz zmiany Dz.U. Nr 33/2004, poz. 286). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
14 AT / / Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta łączników mechanicznych budowlanych od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów, oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie łączników mechanicznych budowlanych należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2007 ważna jest do dnia 30 marca 2012 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC
15 AT / /26 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozje. wymagania i badania PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli PN-EN 12476:2002 Konwersyjne powłoki fosforowane na metalach. Metoda podawania wymagań PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczące. Badania wizualne. Zasady ogólne PN-EN 20225:1994 Części złączne. Śruby, wkręty i nakrętki. Wymiarowanie PN-EN :1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji PN-EN :1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego stosowania. PN-EN ISO :2000 Tworzywa sztuczne. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) do formowania wtryskowego i wytłaczania. System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości. Metoda magnetyczna PN-EN ISO 2702:2000 Wkręty samogwintujące ze stali ulepszonej cieplnie. Własności mechaniczne
16 AT / /26 PN-EN ISO 3269:2004 Części złączne. Kontrola odbiorcza PN-EN ISO 3882:2004 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Przegląd metod pomiaru grubości PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004 Części złączne. Powłoki elektrolityczne PN-EN ISO :2004 Tolerancje części złącznych. Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki. Klasy dokładności A, B i C PN-EN ISO 9227:2006(U) Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance PN-EN ISO 10666:2002 Wkręty wiercące samogwintujące. Własności mechaniczne i funkcjonalne PN-ISO 2394:2000 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ITB ZUAT-15/II.2005 Stalowe wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych Badania i oceny Raport z badań nr LOW/033.1/2007 łączników mechanicznych budowlanych wykonanych przez Laboratorium OKUĆ I Ślusarki Budowlanej ITB Oddział Wielkopolski w Poznaniu, ul. St.Taczaka 12.
17 AT / /26 RYSUNKI I TABLICE Rysunek 1 Wkręt samogwintujący typu GM...18 Rysunek 2 Wkręt samogwintujący typu GD...18 Rysunek 3 Wkręt samogwintujący typu WPCV...19 Rysunek 4 Wkręt wiercący samogwintujący typu TEX...19 Rysunek 5 Wkręt wiercący samogwintujący typu SG...20 Rysunek 6 Wkręt wiercący samogwintujący typu WSPC...20 Rysunek 7 Wkręt wiercący samogwintujący typu WSPCV...21 Tablica 1 Wymiary wkrętów samogwintujących typu GM...21 Tablica 2 Wymiary wkrętów samogwintujących typu GD...22 Tablica 3 Wymiary wkrętów samogwintujących typu WPCV...22 Tablica 4 Wymiary wkrętów wiercących samogwintujących typu TEX...22 Tablica 5 Wymiary wkrętów wiercących samogwintujących typu SG...23 Tablica 6 Wymiary wkrętów wiercących samogwintujących typu WSPC...23 Tablica 7 Wymiary wkrętów wiercących samogwintujących typu WSPCV...23 Tablica 8 Nośności charakterystyczne N ch i obliczeniowe N obl połączeń z zastosowaniem łączników na wyrywanie z podłoża...24 Tablica 9 Nośności charakterystyczne N ch i obliczeniowe N obl połączeń (blach stalowych, blachy stalowej z PVC-U oraz blachy stalowej z drewnem klasy C22) z zastosowaniem łączników na ścinanie...25 Tablica 10 Nośności charakterystyczne N ch i obliczeniowe N obl na przeciąganie łba łączników przez płytę gipsowo-kartonową...26
18 AT / /26 Rysunek 1 Wkręt samogwintujący typu GM Rysunek 2 Wkręt samogwintujący typu GD
19 AT / /26 Rysunek 3 Wkręt samogwintujący typu WPCV Rysunek 4 Wkręt wiercący samogwintujący typu TEX
20 AT / /26 Rysunek 5 Wkręt wiercący samogwintujący typu SG Rysunek 6 Wkręt wiercący samogwintujący typu WSPC
21 AT / /26 Rysunek 7 Wkręt wiercący samogwintujący typu WSPCV Tablica 1 Wymiary wkrętów samogwintujących typu GM d L L 1 D k r p m n Poz. Oznaczenie łącznika [mm] GM-3,5x25 3,5 25,0 20,0 8,0 0,5 4,5 1,3 4,5 0,8 2 GM-3,5x35 3,5 35,0 30,0 8,0 0,5 4,5 1,3 4,5 0,8 3 GM-3,5x45 3,5 45,0 40,0 8,0 0,5 4,5 1,3 4,5 0,8 4 GM-3,5x55 3,5 55,0 50,0 8,0 0,5 4,5 1,3 4,5 0,8 5 GM-4,2x70 4,2 70,0 50,0 8,0 0,5 4,5 1,5 4,5 0,8 6 GM-4,2x90 4,2 90,0 60,0 8,0 0,5 4,5 1,5 4,5 0,8 7 GM-4,8x100 4,8 100,0 60,0 8,5 0,8 5,0 2,0 5,0 1,0 8 GM-4,8x120 4,8 120,0 65,0 8,5 0,8 5,0 2,0 5,0 1,0 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe +0,15-0,10 +0,5-1,0 +0,5-1,0 ±0,
22 AT / /26 Tablica 2 Wymiary wkrętów samogwintujących typu GD Oznaczenie d L L 1 D k r p m n Poz. łącznika [mm] GD-3,5x25 3,5 25,0 20,0 8,0 0,6 4,5 2,6 4,6 0,8 2 GD-3,5x35 3,5 35,0 30,0 8,0 0,6 4,5 2,6 4,6 0,8 3 GD-3,5x45 3,5 45,0 40,0 8,0 0,6 4,5 2,6 4,6 0,8 4 GD-3,5x55 3,5 55,0 50,0 8,0 0,6 4,5 2,6 4,6 0,8 5 GD-4,2x70 4,2 70,0 50,0 8,0 0,6 4,5 3,0 4,6 0,8 6 GD-4,21x90 4,2 90,0 60,0 8,0 0,6 4,5 3,0 4,6 0,8 7 GD-4,8x100 4,8 100,0 60,0 8,5 0,9 5,0 3,4 5,1 1,0 8 GD-4,8x120 4,8 120,0 65,0 8,5 0,9 5,0 3,4 5,1 1,0 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe +0,15-0,10 +0,5-1,0 +0,5-1,0 ±0, Tablica 3 Wymiary wkrętów samogwintujących typu WPCV d D k m p L Poz. Oznaczenie łącznika [mm] WPCV-4,0x25 4,0 7,0 2,4 4,4 2,4 25,0 2 WPCV-4,0x30 4,0 7,0 2,4 4,4 2,4 30,0 3 WPCV-4,0x35 4,0 7,0 2,4 4,4 2,4 35,0 4 WPCV-4,0x40 4,0 7,0 2,4 4,4 2,4 40,0 5 WPCV-4,0x45 4,0 7,0 2,4 4,4 2,4 45,0 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ±0,15 ±0,2-0,3-0,2 ±0,15 ±0,2 Tablica 4 Wymiary wkrętów wiercących samogwintujących typu TEX Poz. Oznaczenie d D k c p m n L łącznika [mm] TEX-3,9x9,5 3,9 8,0 3,0 0,8 1,1 5,0 1,0 9,5 2 TEX-3,5x9,5 3,5 8,0 3,0 0,8 1,1 5,0 1,0 9,5 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe +0,15-0,10 ±0,4 - - ±0, ,0-0,5
23 AT / /26 Tablica 5 Wymiary wkrętów wiercących samogwintujących typu SG d D k r F p L Poz. Oznaczenie łącznika [mm] SG-3,5x25 3,5 8,0 0,8 5,0 6,0 1, SG-3,5x35 3,5 8,0 0,8 5,0 6,0 1, SG-3,5x45 3,5 8,0 0,8 5,0 6,0 1,3 45 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe +0,15-0,10 ±0, ,5-1,0 Tablica 6 Wymiary wkrętów wiercących samogwintujących typu WSPC Poz. Oznaczenie d L D 1 k c p m n L łącznika [mm] WSPC-4,2x13 4,2 12,0 8,5 2,0 0,8 1,6 5,0 1,0 13,0 2 WSPC-4,2x16 4,2 12,0 8,5 2,0 0,8 1,6 5,0 1,0 16,0 3 WSPC-4,2x19 4,2 12,0 8,5 2,0 0,8 1,6 5,0 1,0 19,0 4 WSPC-4,2x25 4,2 12,0 8,5 2,0 0,8 1,6 5,0 1,0 25,0 5 WSPC-4,2x32 4,2 12,0 8,5 2,0 0,8 1,6 5,0 1,0 32,0 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ±0,2-0, ±0,1-0,2 - +1,0-0,5 Tablica 7 Wymiary wkrętów wiercących samogwintujących typu WSPCV Poz. Oznaczenie łącznika d d 1 D k p m L [mm] WSPCV-3,9x16 3,9 3,2 7,5 3,0 1,2 4,3 16,0 2 WSPCV-3,9x19 3,9 3,2 7,5 3,0 1,2 4,3 19,0 3 WSPCV-3,9x25 3,9 3,2 7,5 3,0 1,2 4,3 25,0 4 WSPCV-3,9x32 3,9 3,2 7,5 3,0 1,2 4,3 32,0 5 WSPCV-3,9x40 3,9 3,2 7,5 3,0 1,2 4,3 40,0 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ±0,15 ±0,2-0,3-0,2 ±0,1 ±0,2 ±2,0
24 AT / /26 Tablica 8 Nośności charakterystyczne N ch i obliczeniowe N obl połączeń z zastosowaniem łączników na wyrywanie z podłoża Poz. Oznaczenie łącznika Rodzaj podłoża Grubość podłoża z blachy stalowej i z PVC(U) oraz głębokość wkręcania w podłoże drewniane [mm] Nośność [kn] charakterystyczna N ch obliczeniowa N obl GM - 3,5 x L blacha stalowa 0,60 0,67 0,40 0,75 1,06 0,63 2 GM - 4,2 x L blacha stalowa 0,60 0,73 0,44 0,75 1,21 0,73 3 GM 4,8 x L blacha stalowa 0,60 0,84 0,51 0,75 1,35 0,81 4 GD 3,5 x L drewno 15 1,85 1,11 konstrukcyjne 30 2,94 1,77 5 GD 4,2 x L drewno 18 1,90 1,15 konstrukcyjne 35 3,40 2,05 6 GD 4,8 x L drewno 20 2,61 1,57 konstrukcyjne 40 5,26 3,17 0,60 0,55 0,33 7 TEX 3,5 x L blacha stalowa 0,75 0,75 0,45 1,00 1,02 0,61 0,60 0,68 0,41 8 TEX 3,9 x L blacha stalowa 0,75 0,90 0,54 1,00 1,17 0,70 0,60 0,56 0,34 1,00 1,20 0,72 9 SG 3,5 x L blacha stalowa 1,25 1,73 1,04 10 WPCV 4,0 x L PVC 2,0 0,66 0,30 0,60 0,66 0,40 11 WSPC 4,2 x L blacha stalowa 12 WSPCV 3,9 x L blacha stalowa 1,00 1,50 0,90 0,75 0,95 0,57 1,00 1,43 0,86 1,25 1,86 1,12
25 AT / /26 Tablica 9 Nośności charakterystyczne N ch i obliczeniowe N obl połączeń (blach stalowych, blachy stalowej z PVC-U oraz blachy stalowej z drewnem klasy C22) z zastosowaniem łączników na ścinanie Poz. Oznaczenie łącznika Grubość mocowanej blachy stalowej/grubość podłoża [mm] Nośność [kn] charakterystyczna N ch obliczeniowa N obl GM - 3,5 x L 2 GM - 4,2 x L 3 GM 4,8 x L 0,60/0,60 1,35 0,82 0,75/0,75 2,00 1,21 0,60/0,60 1,48 0,89 0,75/0,75 2,50 1,52 0,60/0,60 1,47 0,89 0,75/0,75 2,86 1,73 4 TEX 3,5 x L 5 TEX 3,9 x L 6 SG 3,5 x L 7 WSPC 4,2 x L 8 WSPCV 3,9 x L 9 GD - 3,5 x L 10 GD 4,2 x L 11 GD 4,8 x L 0,60/0,60 0,84 0,57 0,75/0,75 1,74 1,05 1,00/1,00 2,86 1,73 0,60/0,60 1,33 0,81 0,75/0,75 1,95 1,18 1,00/1,00 3,09 1,87 0,60/0,60 1,40 0,85 1,00/1,00 3,69 2,24 1,25/1,25 4,94 2,99 0,60/0,60 1,50 0,91 1,00/1,00 2,82 1,77 0,75/2,0-PVC-U 1,14 0,57 1,00/2,0-PVC-U 1,22 0,61 1,25/2,0- PVC-U 1,31 0,66 0,75/15 - drewno 1,03 0,61 0,75/30 - drewno 1,07 0,63 0,75/18 - drewno 1,64 0,96 0,75/35 - drewno 1,87 1,1 0,75/20 - drewno 1,64 0,96 0,75/40 - drewno 1,86 1,09
26 AT / /26 Tablica 10 Nośności charakterystyczne N ch i obliczeniowe N obl na przeciąganie łba łączników przez płytę gipsowo-kartonową Poz. Oznaczenie łącznika Grubość płyty gipsowo-kartonowej [mm] Nośność [kn] charakterystyczna N ch obliczeniowa N obl GM - 3,5; 4,2; 4,8 GD 3,5; 4,2; 4,8 SG 3,5 12,5 0,46 0,28