Source: http://docplayer.pl/2416459-Wykrywanie-iskier-gaszenie-iskier.html
Timestamp: 2016-12-10 16:39:38
Legal References Found: FSK 
 FSK 
 FSK 
 FSK 
 FSK 
 FSK 
 FSK 
 FSK

Document Content:
⭐Wykrywanie iskier, gaszenie iskier!
1 Wykrywanie, gaszenie! Zapobieganie stratom rzeczowym i produkcyjnym oraz zagrożeniu życia ludzkiego! ochrona p.poż. dla pneumatycznych wyciągów i instalacji transportowych centralka zgłoszeniowa sygnał dźwiękowy H2 urządzenia alarmowe B2 2 KK sygnał świetlny zastosowanie instalacji wykrywania i gaszenia detektor FSK skrzynka przyłączeniowa P > 7 barów czujnik przepływu DFW urządzenie gaszące SP2D-R VdS -producent instalacji wykrywania i gaszenia, uznany przez Związek Ubezpieczycieli Mienia (VdS) Pol. zdjęcie: Royalty-Free/CORBIS rysunek: T&B electronic GmbH możliwy rabat ubezpieczeniowy aż do 15% alny rony h c o nik z c i! ę r m a r pod a poż D-ROM! d e z pr pny także na C tę y! aktu dos atn y bezpł WE HAVE THE RIGHT SOLUTIONS FOR ALL APPLICATIONS. T & B electronic GmbH Liebigstraße Alfeld Germany telefon + 49(5181) fax + 49(5181) de2 Spis treści 1 strona tytułowa 2 spis treści 3 7 systemy wykrywania i gaszenia - ochrona p.poż. pneumatycznych urządzeń wyciągowych i przenośników 5 zalety systemów wykrywania i gaszenia firmy T&B 6 zastosowanie systemów wykrywania i gaszenia firmy T&B systemy wykrywania i gaszenia : wskazówki projektowe schemat montażowy: system wykrywania i gaszenia BM 4 objaśnienia schematu: wskazówki dotyczące montażu systemów wykrywania i gaszenia BM 2 / BM 3 / BM 4 / BM 5 systemy ochrony obiektów 11 przykłady zastosowań 33 systemów wykrywania i gaszenia 12 ochrona p.poż. silosów do magazynowania wiórów maksymalna obiektowa ochrona p.poż. 36 systemu filtrów workowych 14 filtr przeciwpyłowy z powietrzem zwrotnym 15 zasuwa pneumatyczna 16 system usuwania 17 proces technologiczny produkcji cukru 18 proces osuszania 19 przemysł produkcji płyt wiórowych 20 przemysł wytwarzania baterii 22 przemysł włókienniczy 24 system suszenia 25 kasetowy system filtracyjny 26 zasuwa odcinająca 27 wykrywanie w połączeniu z funkcją odcinania patent nr przemysł produkcji asfaltu 29 przemysł spożywczy 30 spalarnie odpadów 31 przemysł obuwniczy 32 kontrola wypełnienia cyklonu ZY systemy wykrywania i gaszenia : systemy i wyposażenie centrale wczesnego wykrywania i gaszenia (BM1 / BM2-3 / BM3) urządzenia do analizy centrale wczesnego wykrywania i gaszenia (BM 4-3 / BM 4-4) 38 centrale wczesnego wykrywania i gaszenia (BM 5) 39 czujka dymu BMR1 i czujka temperatury THM 1 40 detektory 41 automaty gaśnicze 42 hydrofor WDS 43 dodatkowe urządzenia: instalacja wody gaśniczej 44 ogrzewanie rur wodnych 45 wyposażenie dodatkowe 46 certyfikat 2 T & B electronic GmbH Liebigstraße Alfeld Germany telefon +49(5181) fax +49(5181) WE HAVE THE RIGHT SOLUTIONS FOR ALL APPLICATIONS.3 14:40: << 3 F1 F2 Esc << = Systemy wykrywania i gaszenia ochrona p.poż. dla pneumatycznych wyciągów i instalacji transportowych W pneumatycznych urządzeniach transportowych oraz przenośnikach mechanicznych, które transportują materiały palne, może dojść do powstania pożaru i wybuchu filtrów, spowodowane rozprzestrzenianiem się. Rozprzestrzenianie sie jest z reguły wywoływane pracą maszyn produkcyjnych lub zanieczyszczeniami materiałowymi. Rezultatem takiej sytuacji są przestoje procesu produkcyjnego i straty przedsiębiorstwa, a niejednokrotnie poważne zagrożenie dla życia ludzkiego. Dlatego też, w celu wyeliminowania podobnych zagrożeń, pneumatyczne i mechaniczne urządzenia przenośnikowe należy monitorować na okoliczność występowania oraz odpowiednio je zabezpieczyć, stosując systemy wykrywania i gaszenia. urządzenia alarmowe T & B electr. Funkenmeldezentrale BM 4-3 BM4-3 Linie centralka zgłoszeniowa BM 4-3 Linie 2 Linie sygnał dźwiękowy H 2 sygnał świetlny B 2 VdS -producent instalacji wykrywania i gaszenia, uznany przez Związek Ubezpieczycieli Mienia (VdS) skrzynka przyłączeniowa KK 2 czujnik przepływu DFW P > 7 barów detektor FSK-2 urządzenie gaszące SP2D-R Schemat działania systemu wykrywania i gaszenia Stosowanie poniższych urządzeń gwarantuje całkowicie bezpieczną eksploatację urządzeń produkcyjnych: 1. Detektory 2. Centrala wykrywania z urządzeniem testowym oraz urządzeniem do monitorowania wody gaśniczej 3. Urządzenia gaśnicze z hydroforem T&B electronic jest producentem systemów wykrywania i gaszenia uznanym przez Niemieckie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Majątkowych (VDS). W systemach wykrywania i gaszenia zastosowano najnowsze technologie. Standardowo systemy te są wyposażone w urządzenia testujące (automatyczna procedura testowa od centrali BM 4 / BM 5), monitoring wody gaśniczej oraz detektory rozpoznania wtórnego zagrożenia, zlokalizowane za wentylatorami. Systemy wykrywania i gaszenia firmy T&B electronic wyróżniają się wiodącą technologią. Niezwykła czułość detektorów umożliwia niezawodne wykrywanie i zwalczanie propagacji w zakresie długości fal od 700nm do 1,3 µm (typ FSK). Fakt, że promieniowanie w podczerwieni dysponuje znaczną siłą przenikania, pozwala na efektywne wykrywanie, nawet gdy optyka wykrywania ma utrudnione zadanie, ze względu na zapylenie. Detektory monitorują przenośniki pneumatyczne i mechaniczne w sposób ciągły, przekazując sygnał do centrali przeciwpożarowej natychmiast po wykryciu jakichkolwiek. Następnie centrala, w ciągu milisekund aktywuje odpowiednie urządzenia gaśnicze: zasuwę awaryjną lub system gaszenia C0 2. W przypadku stosowania systemu gaszenia wodą gaśniczą, wykorzystuje się wodę pod wysokim ciśnieniem - P>7 bar - w celu wytworzenia drobno rozpylonej mgły wodnej w rurze ssawnej. Iskry muszą przejść przez taką kurtynę wodną, gdzie zostają szybko i efektywnie zgaszone. 34 System wykrywania i gaszenia wyłącza się automatycznie, po tym jak ostatnio wykryta iskra przejdzie przez barierę gaszenia. Jednakże system pozostaje w stanie gotowości do działania i umożliwia natychmiastową reakcję w przypadku propagacji. Stosowanie liniowej karty zliczającej iskry pozwala na lepszą kwalifikację stanu zagrożenia. Pojedyncze iskry gasi się w sposób bezpieczny już w trakcie procesu produkcji. Maszyny produkcyjne mogą zostać automatycznie wyłączone po przekroczeniu nastawionego progu, w zakresie 1-999, w ramach danej jednostki czasu. Liczba wykrytych oraz aktywacja progu są wyświetlane w centrali sygnalizacji przeciwpożarowej. Minimalna odległość pomiędzy detektorem, a urządzeniem gaśniczym lub zasuwą awaryjną w urządzeniu wyciągowym zależy od prędkości powietrza w przewodzie ssawnym. Minimalną odległość w metrach oblicza się uwzględniając prędkość powietrza w m / sek., mnożąc ją przez współczynnik bezpieczeństwa wynoszący 0,3. Współczynnik bezpieczeństwa to czas pomiędzy wykryciem iskry, a aktywacją urządzenia gaśniczego. W ciągu tego czasu musi być utworzona skuteczna kurtyna wodna, która zgasi w sposób bezpieczny wyrzucane iskry. W zasadzie im większa jest prędkość powietrza, tym większa powinna być odległość pomiędzy detektorem a urządzeniem gaśniczym, tak aby proces gaszenia był zawsze aktywowany zanim iskry znajdą się w punkcie gaszenia. O ile jest to możliwe, detektory oraz urządzenia gaśnicze powinny być zawsze montowane za wentylatorem wyciągowym (tzn. po stronie tłocznej), ponieważ jego śmigło może także wytwarzać iskry. Jeżeli urządzenie gaśnicze zamontowano po stronie ssawnej, to z pewnością wykryje i zgasi iskry, ale jeżeli przyczyną powstawania był element metalowy, może on spowodować ponowne powstanie podczas przechodzenia przez wentylator. Następnie iskry te mogłyby, nie wykryte, przedostać się do systemu filtracyjnego, powodując pożar lub wybuch. Jeżeli odległość pomiędzy wentylatorem, a systemem filtracyjnym jest za mała by zamontować detektor i urządzenie gaśnicze po stronie tłocznej to montuje się je po stronie ssawnej, natomiast za wentylatorem należy zamontować dodatkowe detektory, które w przypadku wykrycia zagrożenia, natychmiast ponownie aktywują urządzenie gaśnicze oraz wyłączają wentylator. W celu wytworzenia przez system gaśniczy odpowiedniego obrazu rozpylenia wody w przewodzie ssawnym, należy zapewnić ciśnienie minimum P>7 bar na dyszy. Jeżeli instalacja nie gwarantuje utrzymania takiego ciśnienia, to należy zainstalować hydrofor składający się z przeponowego zbiornika ciśnieniowego z wielostopniową pompą wirnikową. W celu biologicznego oddzielenia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego od wody gaśniczej często okazuje się konieczne zainstalowanie zasobnika na wodę o pojemności 550l lub większego. Elektroniczne urządzenie monitorujące zainstalowane seryjnie w każdej centrali zgłoszeniowej, stale monitoruje prawidłowe działanie procesu gaszenia. Urządzenie wyświetla odpowiednie komunikaty: o wycieku (jeżeli zarejestruje przepływ bez równoczesnego alarmu), jeśli rejestruje przepływ albo jeżeli pojawia się alarm podczas przestoju produkcyjnego. Aby zapobiec pożarom filtra, należy zamontować obejściowe czujki dymu w kanałach powietrza zwrotnego. Ponadto, warunki ubezpieczenia wymagają zainstalowania termicznego monitoringu systemu filtracyjnego. Kompletny system wykrywania i gaszenia został zaprojektowany jako system całkowicie bezpieczny. Detektory oraz urządzenia gaśnicze są monitorowane elektronicznie w celu zapewnienia stałej gotowości do działania. W przypadku przerwy w zasilaniu prądem, system przełącza się automatycznie na zasilanie awaryjne, które pracuje maksymalnie do 4 godzin. Urządzenie gaśnicze może kontynuować proces gaszenia w awaryjnym trybie pracy. Detektory są wyposażone we wbudowane urządzenia testujące. Każdy detektor może być również sprawdzany z centrali zgłoszeniowej na gotowość do działania. Detektory są przeznaczone wyłącznie do montażu w przewodach ssawnych, w których jest zupełnie ciemno. Niedopuszczalne jest, aby światło zewnętrzne przenikało do przewodu, ponieważ każdy odblask światła zawiera promieniowanie podczerwieni, które mogłoby natychmiast wywołać alarm. Jeżeli istnieje możliwość, że do przewodów z zewnątrz przedostanie się światło, to należy zastosować specjalne detektory, które pozwalają na filtrowanie światła dziennego. Obecnie detektory mogą wykrywać promieniowanie cieplne od 300 C w ciągu milisekund. Detektory te potrafią również wykrywać zakryte źródła ciepła. Liczba detektorów, które należy zamontować zależy od średnicy rury ssawnej oraz przepływu materiału. Dwa detektory instaluje się zawsze w przypadku zastosowań standardowych w rurach ssawnych o nominalnej średnicy do 700 mm. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne we wskazówkach dotyczących projektowania systemów wykrywania i gaszenia firmy T&B. Detektory można zasadniczo stosować w zakresie temperatur otoczenia od -40 C do +60 C. W przypadku wyższych temperatur, do 300 C, niezbędne jest zastosowanie światłowodu, który w połączeniu z łącznikiem może być stosowany w temperaturach do 600 C. Zakres kątowy działania detektorów wynosi 120. Z uwagi na wysoką czułość detektorów może wystąpić konieczność stosowania różnych okresów konserwacji, w zależności od rodzaju i objętości transportowanego materiału. Pewna ilość zanieczyszczeń jest dopuszczalna i nie ma negatywnego wpływu na czułość detektora. Czasookresy konserwacyjne należy ustalać wspólnie pomiędzy producentem i operatorem systemu. Ponadto, detektory zaprojektowano w taki sposób, że prawie nie występuje zjawisko osadzania się pyłu na układzie optycznym detektora, dzięki funkcji samooczyszczania wspomaganej przez powietrze odsysające w rurze. Liczba dysz gaśniczych, jakie należy zainstalować zależy również od średnicy rury oraz przepływu materiału. Dokładniejsze informacje są dostępne we wskazówkach planowania montaży systemów wykrywania i gaszenia firmy T&B. W zależności od liczby dysz gaśniczych w stosunku do przekroju poprzecznego rurociągu, przy ciśnieniu roboczym P>7 bar, do rur dostaje się 1,2-2,8 l / sek. Doświadczenie wykazuje, że stosunkowo mała ilość wody nie powoduje żadnych negatywnych skutków w systemach filtracyjnych, ponieważ wyparowuje ona gwałtownie, jeszcze w rurze ssawnej. Standardowy proces gaszenia trwa 5 sekund, a czas ten ulega automatycznemu wydłużeniu w przypadku dłuższej propagacji. Jeżeli przepływ trwa dłużej aniżeli 5 sekund bez uruchomienia progu licznika, to urządzenia wyłączają się automatycznie po upływie łącznie 15 sekund. Jeżeli urządzenia gaszące są montowane na wolnym powietrzu, gdzie narażone są na działanie ujemnych temperatur, to należy je wyposażyć w dodatkowe ogrzewanie samoregulujące. Zarówno system ogrzewania, jak i rura wody gaśniczej muszą zostać również zaizolowane. Sterowanie operacji ogrzewania realizuje się za pomocą zewnętrznego termostatu. Funkcja ta jest również kontrolowana za pomocą urządzenia monitorującego wodę gaśniczą centrali zgłoszeniowej. Centrala wczesnego wykrywania i gaszenia może być wyposażona w sterowanie mikroprocesorem. Wszystkie zdarzenia wykrywania, gaszenia i błędy można wprowadzać do pamięci mieszczącej do 1000 zdarzeń. Wszystkie zdarzenia drukowane są przez wbudowaną drukarkę raportów. Urządzenie to ułatwia identyfikację przyczyn alarmów i źródeł błędów. W przypadku nowej generacji systemów wykrywania i gaszenia, testowanie funkcji alarmu dokonuje się automatycznie. Liczba, okres procesu gaszenia i wiele innych funkcji rejestrują się również automatycznie. Wszystkie dane można przesyłać do innych komputerów poprzez odpowiedni interfejs. Reasumując, funkcje systemu: A. Systemy wykrywania i gaszenia są zawsze gotowe do działania. B. Uruchomienie gaszenia nie powoduje zatrzymania produkcji. C. Objętość wody gaśniczej jest precyzyjnie dozowana, dzięki czemu zapobiega się korozji rurociągów i innym uszkodzeniom. Zawsze dysponujemy rozwiązaniem Waszych problemów związanych z ochroną przeciwpożarową. 45 Zalety systemów wykrywania i gaszenia firmy T&B Możliwości podłączenia do 6 detektorów do jednej liniowej karty zliczającej. Oznacza to ograniczenie kosztów w przypadku rur o dużych średnicach i wykrywaniu wtórnym. Dodatkowe liniowe karty zliczające są zbędne. Systemy są standardowo wyposażone w urządzenia testujące na liniowej karcie zliczającej i w detektorze. Każdy detektor można monitorować pod względem jego prawidłowego działania z centrali zgłoszeniowej. Liczba detektorów gotowych do pracy jest wyświetlana cyfrowo. Odpada dodatkowy koszt zakupu karty testowej. Detektory instalowane za wentylatorami (zalecane przez Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Majątkowych w przypadku, jeżeli odległość pomiędzy wykrywaniem, a urządzeniem gaszenia jest zbyt krótka) są włączane do liniowej karty zliczającej. Aktywacja alarmu jest sygnalizowana przez czerwoną diodę świecącą. Nie jest wymagana żadna dodatkowa karta, co pozwala na dalszą oszczędność kosztów. Detektory zamontowane za wentylatorami można również sprawdzać w zakresie prawidłowego działania za pomocą standardowego urządzenia testującego. Prosimy porównać oferty. Firma T&B ma tę przewagę, że proponuje niniejszą funkcję w wyposażeniu standardowym. Elektroniczny monitoring wody gaśniczej jest także zainstalowany jako wyposażenie standardowe w centrali zgłoszeniowej (BM 2 / BM 3 / BM 4 / BM 5). Wszystkie procedury gaszenia, ewentualne wycieki oraz działanie taśmy grzejnej są monitorowane, wyniki wyświetlane optycznie oraz podawane w formie alarmu akustycznego. W wyposażeniu standardowym urządzeń gaszenia firmy T&B. Wysoka czułość detektorów firmy T&B jest niezrównana. Ponadto, nasze detektory są w znacznej mierze nieczułe na wpływy środowiska i inne zakłócenia. Oznacza to, że można wydłużać czasookresy prac konserwacyjnych. Detektory, urządzenia gaśnicze i akcesoria dostarcza się w tej samej obudowie montażowej, dzięki temu, w celu zainstalowania kompletu komponentów należy jedynie wywiercić w rurze otwór o średnicy 40 mm przy pomocy otwornicy. Powyższe działanie przynosi oszczędności, ponieważ do wykonania operacji montażowej potrzebne jest tylko jedno narzędzie. Poza tym detektory oraz urządzenia gaśnicze można założyć i zdjąć w ciągu zaledwie kilku sekund, w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Np. nie wymagane są klapy inspekcyjne. Kompletny system gaśniczy można rozbudowywać w szybki i prosty sposób przy pomocy wtykowych (plug-in) podzespołów. Dzięki standaryzacji oznacza to ograniczenie wymagań dotyczących gospodarki częściami zamiennymi. Wbudowane urządzenie zliczające, stanowiące wyposażenie standardowe z nastawianym progiem od dla każdej zadanej jednostki czasu. Po osiągnięciu zadanego progu, przekaźnik ze stykiem pływającym uruchamia się automatycznie. Może być wykorzystywany do wyłączania maszyn (wentylator wyciągowy). Wszystkie wyżej wymienione urządzenia i funkcje są objęte wyposażeniem standardowym bez dodatkowych kosztów. Każdy detektor, który wykrywa iskry może być indywidualnie rozpoznany i wyświetlony na wyświetlaczu. W przypadku propagacji można zlokalizować ognisko pożaru i natychmiast je ugasić przy użyciu tablicy świetlnej (wyposażenie dodatkowe) i przedstawić widok systemu wyciągu w formie schematu. Sterowanie mikroprocesorowe kompletnej centrali zgłoszeniowej typ BM 4 / BM 5 z wyświetlaczem tekstowym, drukarką oraz pamięcią do zdarzeń. Automatyczne testowanie detektorów z centrali wczesnego wykrywania i gaszenia typ BM 4 / BM 5. Nie występuje konieczność codziennego, manualnego testowania alarmu. 56 Zastosowanie systemów wykrywania i gaszenia firmy T&B Począwszy od 1984 roku ponad systemów na świecie zostało wyposażonych w urządzenia przeznaczone do wykrywania i gaszenia firmy T&B. Wszędzie tam, gdzie odbywa się mechaniczny lub pneumatyczny transport materiałów palnych może dojść do pożarów i wybuchów. W takich sytuacjach, zastosowanie automatycznych, elektronicznych systemów wykrywania i gaszenia okaże się efektywną inwestycją. Przykłady zastosowań systemów wykrywania i gaszenia : przetwarzanie asfaltu wytwarzanie baterii produkcja materiałów budowlanych przemysł bawełniany przemysł chemiczny produkcja okien systemy p.poż. młyny zbożowe przemysł szklarski przemysł gumowy zakłady piekarnicze rębaki zakłady przetwórstwa drewna palarnie kawy wyciągi pyłu węglowego przemysł tworzyw sztucznych fabryki mebli kuchennych elektrownie przemysł obuwniczy przemysł skórzany produkcja mleka w proszku przemysł meblarski spalarnie śmieci przemysł papierniczy tartaki zakłady płyt wiórowych zakłady sklejek stocznie produkcja krzeseł produkcja czekolady przemysł tytoniowy przemysł włókienniczy stolarnie przemysł celulozowy przemysł cukrowniczy przemysł metalowy przemysł spożywczy Dysponujemy właściwymi rozwiązaniami dla wszystkich zastosowań. 67 Systemy wykrywania i gaszenia wskazówki projektowe 78 14:40: << 3 F1 F2 Esc << = Schemat montażowy: system wykrywania i gaszenia BM 4 T & B electr. Funkenmeldezentrale BM 4-3 BM4-3 1 centralka zgłoszeniowa BM NYM 3 x 1,5 230 V/50 Hz/ 6 A NYM 4 x 1,5 wyłączanie wentylatora NYM 3 x 1,5 Linie 1 Linie 2 Linie LIYCY 5 x 0,75 ekranowany 3 NYM 3 x 1,5 urządzenia alarmowe 6 HO5 WF 3 x 1,5 sygnał dźwiękowy H 2 NYM 3 x 1,5 skrzynka przyłączeniowa KK 2 4 sygnał świetlny B 2 7 wentylator 15 detektor FSK taśma grzewcza HB1 ocynkowana rura wodna DIN 2440, DIN 2950 rura miedziana DIN dozór taśmy grzejnej HBW NYM 3 x 1,5 NYM 3 x 1,5 NYM 3 x 1,5 termostat zewnętrzny TH NYM 3 x 1,5 zbiornik buforowy VB1 P = 5,5 kw 18 urządzenie gaszące SP2D-R skrzynka przyłączeniowa taśmy grzewczej AG1 czujnik przepływu DFW 13 7 barów 16 termostat umieszczony na rurze TH2 NYM 5 x 2,5 400 V/50 Hz/16 A 8 5 NYM 4 x 1,5 2 hydrofor WDS NYM 5 x 4,0 400 V/50 Hz/25 A NYM 3 x 1,5 przeponowy zbiornik ciśnieniowy 89 Objaśnienia schematu: wskazówki dotyczące montażu systemów wykrywania i gaszenia BM 2/BM 3/BM 4/BM 5 Przedstawiony wykres odnosi się do standardowego montażu systemu wykrywania i gaszenia przeznaczonego do dozorowania rurociągu wyciągowego. 1. Elektryczny przewód zasilający do centrali zgłoszeniowej 230V / 50Hz zabezpieczony bezpiecznikiem 6 A. Obwód musi znajdować się cały czas pod napięciem i żadne inne odbiorniki nie powinny być do niego wpięte. Bezpiecznik w rozdzielni głównej musi być oznakowany kolorem czerwonym. Typ przewodu oraz jego przekrój poprzeczny: NYM 3 x 1,5 mm 2 2. Elektryczny przewód zasilający do hydroforu WDS: 3 x 400 V/50Hz, zabezpieczony bezpiecznikiem 25 A. Obwód musi znajdować się cały czas pod napięciem i żadne inne odbiorniki nie powinny być do niego wpięte. Bezpiecznik w rozdzielni głównej musi być oznakowany kolorem czerwonym. Typ przewodu oraz jego przekrój poprzeczny: NYM 5 x 4,0 mm 2 3. Elektryczny przewód zasilający do detektorów. Detektory są wyposażone we wtyczkę umieszczaną w skrzynce przyłączeniowej KK2. Jedną skrzynkę przyłączeniową można wykorzystać do podłączenia do 6 detektorów : maks. 2 detektory KK2: tylko BM 4..., BM 5... maks. 6 detektorów KK1: tylko BM 2..., BM 3... Podłączenie od puszek przyłączeniowych do centrali zgłoszeniowej jest realizowane przy pomocy wielożyłowego przewodu ekranowanego. Puszka przyłączeniowa powinna być zamontowana w sposób gwarantujący łatwy dostęp oraz zabezpieczona przed działaniem wilgoci. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: LIYCY 5 x 0,75mm 2 dla 2 detektorów Tylko BM 2...i BM 3...: LIYCY 7 x 0,75mm 2 dla 4 detektorów LICY 9 x 0,75mm 2 dla 6 detektorów Jeżeli zamontowano detektor wtórnego wykrywania, to należy zainstalować dodatkowy przewód na każde 2 detektory. Wszystkie elementy prowadzenia kabli powinny być dobrze izolowane. 4. Przewód elektryczny do urządzenia gaśniczego. Zawór elektromagnetyczny urządzenia gaśniczego jest wyposażony we wtyczkę oraz wbudowaną diodę. Połączenie należy wykonać przy pomocy przewodu elastycznego, ponieważ jest mało miejsca wewnątrz złącza przewodu. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: HOS WF 3 x 1,5mm 2 Gaśniczy zawór elektromagnetyczny należy zawsze montować w położeniu poziomym. 5. Blokada elektryczna pomiędzy centralą zgłoszeniową a hydroforem WDS. Typ kabla i jego przekrój poprzeczny: NYM 4 x 1,5mm 2 6. Elektryczny przewód zasilający do dźwiękowego urządzenia alarmowego H2 (24V, prąd stały). Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: NYM 3 x 1,5mm 2 7. Elektryczny przewód zasilający do świetlnego urządzenia alarmowego B2 (24V, prąd stały) Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: NYM 3 x 1,5mm 2 8. Elektryczny przewód zasilający do dozoru taśmy grzewczej HBW 3 x 400V / 50Hz, zabezpieczony bezpiecznikiem 16A. Żadne inne odbiorniki nie powinny być połączone do tego obwodu. Bezpiecznik w rozdzielni głównej musi być oznakowany kolorem czerwonym. Typ przewodu oraz jego przekrój poprzeczny: NYM 5 x 2,5mm 2 9. Blokada elektryczna pomiędzy centralą zgłoszeniową a dozorem taśmy grzewczej HBW. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: NYM 4 x 1,5mm Elektryczny przewód zasilający do termostatu zewnętrznego TH 1. Termostat powinien być zamontowany w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed działaniem wiatru. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: NYM 3 x 1,5mm Elektryczny przewód zasilający do samoregulującej się taśmy grzewczej HB1. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: NYM 3 x 1,5 mm 2 Połączenie powinno być dokonane przez skrzynkę przyłączeniową AG Elektryczny przewód zasilający do sygnału zwrotnego samoregulującej taśmy grzewczej HB1. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny : NYM 3 x 1,5 mm 2 Połączenie powinno być dokonane przez skrzynkę przyłączeniową AG Elektryczny przewód zasilający do regulatora przepływu DFW. Jeżeli nie stosuje się hydroforu, to przewód musi być połączony z centralą p/pożarową. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny : NYM 3 x 1,5 mm 2 W przypadku zainstalowania hydroforu regulator przepływu powinien być okablowany standardowo w szafce połączeń hydroforu WDS. 14. Przed automatycznym urządzeniem gaśniczym jest zamontowany zawór odcinający R =1", którego zadaniem jest umożliwienie wymiany uszkodzonych elementów zestawu gaśniczego lub czyszczenie filtra bez konieczności spuszczania wody gaśniczej z układu. 15. Elektryczny przewód zasilający przeznaczony do zablokowania połączenia pomiędzy centralą zgłoszeniową, a wentylatorami albo innymi urządzeniami zewnętrznymi. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny : NYM 3 x 1,5 mm 2 na każdy obszar. 16. Elektryczny przewód zasilający do termostatu umieszczonego na rurze. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny : NYM 3 x 1,5 mm Zbiornik buforowy. Rurociąg zasilający powinien mieć przekrój poprzeczny min. R =1/2". Poziom wody w zbiorniku buforowym jest sterowany przy pomocy wbudowanego zaworu pływakowego. Woda w zbiorniku jest jednocześnie wykorzystywana do biologicznego oddzielania wody gaśniczej od wody z wodociągu miejskiego. 18. Zabezpieczenie przed pracą na sucho pompy. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny : NYM 3 x 1,5 mm Rura przelewowa zbiornika buforowego. Należy przewidzieć rurę odpływową dla zbiornika buforowego w celu umożliwienia spustu nadmiernej ilości wody. 910 Systemy ochrony obiektów obszary zastosowań: cięcie laserowe, spawanie, szlifowanie centralka zgłoszeniowa urządzenia alarmowe sygnał świetlny/ sygnał dźwiękowy czujka termiczna czujka płomieni Centrum obróbcze detektor czujka dymu aktywacja manualna urządzenie gaśnicze C0 2 CO 2 1011 Przykłady zastosowań systemów wykrywania i gaszenia 1112 T & B electr. Funkenmeldezentrale BM :40:52 BM4-3 F1 F Linie Linie Esc 1 2 << = 3 Linie Uhr Feuer 1 Linie 2 << T & B electr. Funkenmeldezentrale BM :40:52 BM4-3 Linie 1 Linie 2 Linie << 3 F1 F Esc Uhr Feuer 1 Linie 2 << = Ochrona p.poż. silosów do magazynowania wiórów silos na trociny kanał powietrza zwrotnego Dla zakładów przetwórstwa drzewnego zapobiegamy pożarom silosów! gniazda A gaszenie czujka dymu silos na trociny wykrywanie kanał powietrza zwrotnego gaszenie wykrywanie czujka dymu E przykład 1 C B Wentylatory gaszenie wykrywanie centralka zgłoszeniowa D szlifowanie Obrabiarka D M M M D frezowanie piłowanie przykład 2 Przykład 1 Często pożary silosów są spowodowane tym, że żarzące się cząsteczki (A) z urządzenia paleniskowego dostają się do silosu. Może upłynąć nawet kilka dni zanim dojdzie do pożaru. Przyczyny: 1. Nieszczelność śluzy bębna z przegrodami, umieszczonego przed piecem. 2. Brak ciągłego cyklu dostarczania materiału do pieca. 3. Tylko częściowo zapełniony silos, co powoduje efekt działania kominowego wyciąganie żarzących się cząsteczek z pieca. 4. Gorące gazy, które prowadzą do samozapalenia się w silosie. Dzięki zamontowaniu systemu detekcji (B) z urządzeniem do gaszenia (C), zagrożenia te dają się efektywnie eliminować. Ponadto, wszystkie pneumatyczne rurociągi wyciągowe oraz rurociągi powietrza zwrotnego powinny być dozorowane na okoliczność występowania. Przykład 2 Wszystkie rurociągi wyciągowe (D) prowadzące do silosów wiórów lub trocin, powinny być zabezpieczone przy pomocy systemu wykrywania i gaszenia. Propagacja zostaje natychmiast wykryta i zagaszana w ciągu milisekund, bez potrzeby zatrzymania produkcji. Jeżeli w danej jednostce czasu wykrywa się znaczną liczbę (np. 10 w ciągu sekundy), to następuje proces gaszenia oraz wyłączenie wentylatora. Kanały powietrza zwrotnego dozoruje się za pomocą obejściowej czujki dymu (E). 1213 Maksymalna obiektowa ochrona p.poż. systemu filtrów workowych detekcja czujka dymu gaszenie czujka termiczna kanał powietrza oczyszczonego dach 6 podłoga 1. obejściowa czujka dymu w kanale powietrza zwrotnego 2. wykrywanie w rurociągu wyciągowym 3. gaszenie w rurociągu wyciągowym 4. czujka temperatury w obszarze zsypowym 5. system gaśniczy filtrów 6. dozór i temperatury Systemy filtrów workowych muszą być zabezpieczone przed zapaleniem się pyłu i wybuchami spowodowanymi pojawieniem. Optymalne zabezpieczenie można zaoferować jedynie przy pomocy systemu wykrywania i gaszenia. Wszystkie rurociągi wyciągowe prowadzące do systemu filtrów są dozorowane przez detektory (2) i zabezpieczone przez urządzenia gaśnicze (3). Jeżeli rura filtracyjna zaczyna się tlić, wówczas obejściowe czujki dymu (1) natychmiast włączają alarm w kanałach czystego powietrza. Pożary będące wynikiem samozapłonu w systemie filtrów są wykrywane przy pomocy czujek temperatury (4) włączając natychmiast alarm, co z kolei niezwłocznie aktywuje urządzenie gaśnicze (5). 1314 Filtr przeciwpyłowy z powietrzem zwrotnym kanał powietrza zwrotnego czujka dymu skrzynka przyłączeniowa wykrywanie wtórne FSK wentylator czujnik przepływu DFW 7 barów system filtrów workowych kanał powietrza zwrotnego detektor FSK urządzenie gaszące SP2D-R Wentylator ssawny systemu wyciągowego powinien być zawsze uwzględniony w projekcie zabezpieczeń. Wentylator jest potencjalnie miejscem powstawania (uszkodzone łożysko), które bez zastosowania wtórnego systemu detekcji, mogą przenikać nie wykryte do systemu filtrów. Wykrywanie i gaszenie odbywa się przed wentylatorem, ale dodatkowe detektory instaluje się za wentylatorem. Jeżeli detektory te wykryją obecność, to aktywują również urządzenie gaśnicze, jednocześnie wyłączając urządzenia produkcyjne. Jeżeli system filtracyjny wykorzystuje wentylację powietrza zwrotnego, wówczas w rurze powietrza zwrotnego montuje się również obejściową czujkę dymu. Powoduje to natychmiastowe wykrycie pożaru w rurach filtracyjnych, umożliwiając wyłączenie systemu. 1415 FEUER 1 FEUER 2 STÖRUNG NACHERK. RELAIS AUS BETRIEB RELAIS u. VENTIL AUS TEST FEUER 1 FEUER 2 STÖRUNG NACHERK. RELAIS AUS BETRIEB RELAIS u. VENTIL AUS TEST FEUER 1 FEUER 2 STÖRUNG NACHERK. RELAIS AUS BETRIEB RELAIS u. VENTIL AUS TEST RESET -FEUER -STÖRUNG BATT.-STÖRUNG BATT.-BETRIEB EIN 1. STÖRUNG WASSERVERSORG. 2. ALARM EIN-KEIN WASSER 3. WASSER EIN-KEIN ALARM 4. WASSER EIN-PRODUKTION AUS 5. HEIZBAND EIN 6. STÖRUNG HEIZBAND -ALARM POWER Klemmenkasten-Nr.... Melder-Nr.... Linien-Nr.... Systemy wykrywania i gaszenia z pneumatyczną zasuwą bezpieczeństwa BRAND SCHUTZ TECHNIK LINIE 1 LINIE 2 LINIE 3 ZENTRALEINHEIT centralka zgłoszeniowa BM 2-3 urządzenia alarmowe wyłączenie wentylatora przy propagacji sygnał dźwiękowy H 1 sygnał świetlny B 1 Funkenlöschanlage skrzynka przyłączeniowa KK 1 detektor FSK min. odległość pomiędzy detektorami a barierą wyłączania w m=prędkość powietrza w m/sek. x współczynnik bezpieczeństwa (0,3) Przykład: 25m/sek. x 0,3 = 7,5m minimalnego odstępu awaryjna zasuwa pneumatyczna Obszary zastosowań: przemysł włókienniczy przemysł spożywczy przemysł papierniczy przemysł chemiczny przemysł produkcji paszy dla zwierząt itd. 1516 FEUER 1 FEUER 2 STÖRUNG NACHERK. RELAIS AUS BETRIEB RELAIS u. VENTIL AUS TEST FEUER 1 FEUER 2 STÖRUNG NACHERK. RELAIS AUS BETRIEB RELAIS u. VENTIL AUS TEST FEUER 1 FEUER 2 STÖRUNG NACHERK. RELAIS AUS BETRIEB RELAIS u. VENTIL AUS TEST RESET -FEUER -STÖRUNG BATT.-STÖRUNG BATT.-BETRIEB EIN 1. STÖRUNG WASSERVERSORG. 2. ALARM EIN-KEIN WASSER 3. WASSER EIN-KEIN ALARM 4. WASSER EIN-PRODUKTION AUS 5. HEIZBAND EIN 6. STÖRUNG HEIZBAND -ALARM POWER Klemmenkasten-Nr.... Melder-Nr.... Linien-Nr.... System usuwania BRAND SCHUTZ TECHNIK LINIE 1 LINIE 2 LINIE 3 ZENTRALEINHEIT centralka zgłoszeniowa BM 2-3 urządzenia alarmowe wyłączenie wentylatora przy propagacji sygnał dźwiękowy H 1 sygnał świetlny B 1 Funkenlöschanlage skrzynka przyłączeniowa KK 1 detektor FSK system usuwania 1617 Systemy wykrywania i gaszenia przeznaczone do zabezpieczenia procesu technologicznego produkcji cukru separator pyłu suszarnia wysłodków detektor FSK separator magnetyczny przenośnik taśmowy chłodzący do silosu granulatów do bunkra prasa granulatów 1718 Systemy wykrywania i gaszenia przeznaczone dla zabezpieczenia procesu osuszania taśmowa prasa filtracyjna osad z wieży fermentacyjnej gaz fermentacyjny komin mieszalnik i przenośnik ślimakowy palnik suszarka bębnowa stosująca gorące powietrze detekcja system gaszenia filtra detekcja filtr gaszenie separator wstępny wentylator wyciągowy ślimak transportowy granulat do produkcji asfaltu 1819 Systemy wykrywania i gaszenia przeznaczone do zabezpieczenia przemysłu produkcji płyt wiórowych 1. odpylanie powietrza obiegowego 2. obudowa wentylatora wyciągowego 3. wylot wiórów po wyjściu z bębna 4. wylot wiórów po ślimaku ogniotrwałym 5. wylot materiału drobno mielonego po odpyleniu 6. wylot materiału drobno mielonego po ślimaku ogniotrwałym odpylanie wentylator powietrza obiegowego bęben ślimak/pył do bunkra z suchymi wiórami ślimak/wióry powrót, po przekroczeniu progu detekcja gaszenie 1920 FEUER 1 FEUER 2 NACHERK. TEST M RESET -FEUER -STÖR MSTÖRUNG BATT.-STÖRUNG BATT.-BETRIEB EIN M Klemmenkasten-Nr.... Melder-Nr.... Linien-Nr.... Systemy wykrywania i gaszenia stosowane w urządzeniach do produkcji baterii elektrycznych -ALARM centralka zgłoszeniowa BM 3 urządzenia alarmowe wyłączenie wentylatora w przypadku propagacji sygnał dźwiękowy H 1 sygnał świetlny B 1 Funkenlöschanlage skrzynka przyłączeniowa KK 1 przykład: zamknięte formowanie baterii wyłączanie formowania baterii wykrywanie przykład: otwarte formowanie baterii detektor FSK-S Elektronika detektora FSK-S odpowiada elektronice detektorów typoszeregu FSK z następującymi wyjątkami: kwasoodporna obudowa z tworzywa sztucznego, całkowicie odporny na działanie kwasu siarkowego. Detektor został zaprojektowany dla dokonania montażu w maszynach stosowanych w zakładach produkcji baterii elektrycznych oraz w przemyśle chemicznym. Zakres wykrywania wynosi ok. 25m. W celu wyeliminowania pożaru PCW w urządzeniach formujących baterie, zastosowanych w zakładach produkujących baterie elektryczne, poszczególne serie dozoruje się przy użyciu detektorów. W przypadku pojawienia się, centrala zgłoszeniowa dokona odłączenia prądu ładowania. 20 Pokazać jeszcze
16:19:39 16.1.09 Wykrywanie, gaszenie! Zapobieganie stratom rzeczowym i produkcyjnym oraz zagrożeniu życia ludzkiego! ochrona p.poż. dla pneumatycznych wyciągów i instalacji transportowych centralka zgłoszeniowa Bardziej szczegółowo Wykrywanie iskier, gaszenie iskier!
Wykrywanie, gaszenie! Zapobieganie stratom rzeczowym i produkcyjnym oraz zagrożeniu życia ludzkiego! ochrona p.poż. dla pneumatycznych wyciągów i instalacji transportowych centralka zgłoszeniowa dźwiękowy Bardziej szczegółowo LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air
5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6
Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl Bardziej szczegółowo GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie Bardziej szczegółowo :: odpylanie to nasza specjalność! ::
OFERTA ODPYLACZE :: :: Odpylacze filtracyjne, workowe typ FZ3 z certyfikatem ATEX dla pyłów St1 i St2. Filtry typu FZ3 są odpylaczami kompaktowymi, charakteryzującymi się: zastosowaniem dla przemysłu meblarskiego, Bardziej szczegółowo KATALOG PRODUKTÓW. tel./fax (33) 873 0214, tel. kom. 503 186 877
KATALOG PRODUKTÓW P.P.H. WAN Elektronik, ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SCL-106 Regulator SCL 106 przeznaczony jest do sterowania wentylatorem, oraz pompą obiegu wody C.O. Regulator wyposażony Bardziej szczegółowo BRANDTRONIK BRANDTRONIK IR i UV BRANDTRONIK Produkty można znaleźć w tak wrażliwych dziedzinach jak:
Produkty Firmy BRANDTRONIK są stosowane na całym świecie w zakładach, maszynach oraz urządzeniach czołowych producentów. BRANDTRONIK specjalizuje się w rozwoju, produkcji i dystrybucji jednostek kontroli Bardziej szczegółowo HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY
MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77, Bardziej szczegółowo PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL
PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS... Bardziej szczegółowo Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby
PRZEMYSŁOWE SUSZARKI BĘBNOWE Cynkowany cylinder w zie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby Duże drzwi i otwór - łatwe ładowanie i rozładowanie - bardzo wytrzymałe zawiasy Bardziej szczegółowo POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA
ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON Bardziej szczegółowo Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska
Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA
ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl Bardziej szczegółowo Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany
1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Bardziej szczegółowo Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex
AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych Bardziej szczegółowo EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP
EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe Bardziej szczegółowo INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS
RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed Bardziej szczegółowo AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne
AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE
SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY Bardziej szczegółowo GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE
GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są Bardziej szczegółowo ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB
ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat. Bardziej szczegółowo INSTUKCJA UŻYTKOWANIA
Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować Bardziej szczegółowo BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia
BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia Bardziej szczegółowo LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.
LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub Bardziej szczegółowo Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****
DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska Bardziej szczegółowo Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi
Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej Bardziej szczegółowo LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.
LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS Bardziej szczegółowo Sterownik Pracy Wentylatora Fx21
PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz. Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA
INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA KONTROLI TEMPERATURY MT-200 LITE 1. Wymiary: 2. Waga 0,4kg. DANE TECHNICZNE skrzynka 92x92x105 mm. wymiary panelu czołowego 96x96 mm. 3. Obudowa wykonana Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia Bardziej szczegółowo 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)
17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS Bardziej szczegółowo Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie
Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni
INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY Bardziej szczegółowo Type ETO2 Controller for ice and snow melting
Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57651 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 9 page 16 Russian page 24 ETO2 to elektroniczny kontroler, który umożliwia w pełni automatyczne, ekonomiczne usuwanie Bardziej szczegółowo Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)
Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne Bardziej szczegółowo Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem
SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV Bardziej szczegółowo Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne
rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny. Bardziej szczegółowo LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika
LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa Bardziej szczegółowo Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi
Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS Bardziej szczegółowo Instrukcja montażu Zasobnik SE-2
Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik Bardziej szczegółowo Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550
INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać Bardziej szczegółowo D 06F Regulator ciśnienia
D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych Kompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem Bardziej szczegółowo Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers
Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw Bardziej szczegółowo Opis serii: Wilo-Drain STS 40
Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących Bardziej szczegółowo Centrala Sterująca 540BPR
Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu Bardziej szczegółowo WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl
WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę Bardziej szczegółowo PPHU Roterm www.roterm.com.pl
Utworzono 15-06-2016 HITON typ HP 80 GU Nagrzewnica 80 kw + Palnik GIERSCH na olej przepracowany Made in Germany Cena : 17.656,65 zł (netto: 14.355,00 zł) Producent : HITON Dostępność : Dostępny Średnia Bardziej szczegółowo ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S
ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W Bardziej szczegółowo 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)
4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone Bardziej szczegółowo PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki
Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5. Bardziej szczegółowo SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA
SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Bardziej szczegółowo Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia
Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX Bardziej szczegółowo Biuletyn E5005 ver02 15.02.08
Biuletyn E3900 rev07 11.01.07 Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 OBUDOWA TRANSFORMATORA ZAPŁONOWEGO SERIA ESA-TRAFO-BOX DANE OGÓLNE Materiał obudowy Materiał ramy Temp. robocza Klasa ochrony Pozycja montażowa Bardziej szczegółowo 28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)
28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 2/8 RIS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO Bardziej szczegółowo EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych
Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej Bardziej szczegółowo Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza. Przemysłowe zastosowanie. Air Purification Systems
Air Purification Systems Przemysłowe zastosowanie Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza Systemy oczyszczania powietrza www.trioniaq. pl Techniczne rozwiązania dla czystego powietrza Filtry Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA INSTALATORA
-1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13 Bardziej szczegółowo Dane techniczne Bramki obrotowe Kerberos TPB Regulacja pojedynczego przejścia w zakresie wzroku personelu oraz automatyczna kontrola dostępu za
Dane techniczne Bramki obrotowe Kerberos TPB Regulacja pojedynczego przejścia w zakresie wzroku personelu oraz automatyczna kontrola dostępu za pomocą czytników kart zbliżeniowych. Wyposażenie podstawowe Bardziej szczegółowo Dane techniczne analizatora CAT 4S
Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony Bardziej szczegółowo Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy Bardziej szczegółowo NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN
NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich Bardziej szczegółowo Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)
Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie Bardziej szczegółowo Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500
, Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej Bardziej szczegółowo ZGRZEWARKI STACJONARNE PUNKTOWO GARBOWE PRĄDU ZMIENNEGO, Z DOCISKIEM LINIOWYM O MOCACH OD 80 DO 315 kva
ZGRZEWARKI STACJONARNE PUNKTOWO GARBOWE PRĄDU ZMIENNEGO, Z DOCISKIEM LINIOWYM O MOCACH OD 0 DO 315 kva GŁÓWNE ZALETY ZGRZEWAREK Modułowa konstrukcja ramy, ramion, łączników i siłowników Siłowniki z chromowanymi Bardziej szczegółowo mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.
7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia Bardziej szczegółowo Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT
Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana Bardziej szczegółowo Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy
Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego Bardziej szczegółowo Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2
Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 str. 1 1. Instalacja linii komunikacyjnej. 1.1 Komunikacja pomiędzy oprawami a modułami podrzędnymi realizowana jest poprzez dodatkowy przewód komunikacyjny Bardziej szczegółowo safety Przekaźniki bezpieczeństwa wyłącznik bezpieczeństwa/ drzwi bezpieczeństwa SNO 4062K/ SNO 4062KM
Urządzenie bazowe do nadzoru jedno-, lub dwukanałowych wyłączników, drzwi, mat i barier świetlnych kategoria stopu 0 według EN 60204-1 zastoswanie do kategorii 4 według EN 954-1 kategoria urządzenia: 4 Bardziej szczegółowo Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat
Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego Bardziej szczegółowo UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!
tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że Bardziej szczegółowo Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych
Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych Możliwość zintegrowania z każdym procesem produkcyjnym. PM5 jest rozwiązaniem wprowadzonym przez firmę AFS do Bardziej szczegółowo Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA
Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór proporcjonalny jest zaworem 2/2 do sterowania przepływami mediów. W położeniu wyjściowym jest otwarty. Elementem odcinającym jest cylindryczny element zaciskowy wykonany Bardziej szczegółowo PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego Bardziej szczegółowo Katalog czujników ruchu i obecności
Katalog czujników ruchu i obecności Zalety stosowania czujników ruchu i obecności : Oszczędność zużycia energii elektrycznej poprzez automatyczne wyłączenie obwodów zasilania np. oświetlenia, ogrzewania, Bardziej szczegółowo STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku
STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy, Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1 Bardziej szczegółowo NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA
1 Detekcja wycieków metodą suchą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności zbiorników Alarm optyczny i akustyczny Możliwość jednoczesnego nadzoru kilku zbiorników Niezawodność działania Bardziej szczegółowo LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny
sygnalizator do separatorów oleju/benzyny Zalety Zasilanie 0 V AC Możliwość podłączenia do czujników Monitorowanie przepełnienia i przepływu wstecznego Monitorowanie grubości warstwy oleju, beznzyny, itp. Bardziej szczegółowo Z fotelem dla operatora KMR 1250 B
Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo Bardziej szczegółowo Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego
Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa Bardziej szczegółowo DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01
Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość) Bardziej szczegółowo CONSUL BUSINESS TRANSFER MARKETING
Firma Consul Business Transfer Marketing jest autoryzowanym Przedstawicielem Niemieckiej Firmy HAUBER ELEKTRONIK w Polsce na zasadach wyłączności. Naszym Klientom pragniemy zapewnić wysoką jakość usług, Bardziej szczegółowo PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS Bardziej szczegółowo Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi
Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2 Bardziej szczegółowo Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1
Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego. Bardziej szczegółowo Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym
MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych
Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją Bardziej szczegółowo Nagrzewnica elektryczna LEO EL
Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL Bardziej szczegółowo KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła
KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana Bardziej szczegółowo LEGENDFORD. system alarmowy
LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA Bardziej szczegółowo System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager
DARCO Anna Majkowska product manager O WENTYLACJI WENTYLACJA TO WYMIANA POWIETRZA: do budynku doprowadzamy świeże zewnętrze, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza Co usuwamy? O WENTYLACJI H 2 O CO CO 2 Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres