Source: http://docplayer.pl/31029842-Aprobata-techniczna-itb-at-2013-siatka-z-wlokna-szklanego-gg-150-do-systemow-ocieplen-etics-warszawa.html
Timestamp: 2018-02-21 09:58:33
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA - PDF
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA"
Bernard Żurek
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW V Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2013 ISBN Dział Upowszechniania Wiedzy Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w czerwcu 2013 r. Zam. 420/2013
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzU Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: JSC Valmieras Stikla Škiedra Cempu iela 13, LV-4201, Valmiera, Łotwa stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 25 marca 2018 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Jan Bobrowicz Warszawa, 25 marca 2013 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2013 zawiera 9 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2013 2/9 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Składniki (surowce) Właściwości techniczne PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI... 8 INFORMACJE DODATKOWE... 9
5 AT /2013 3/9 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest siatka z włókna szklanego o nazwie handlowej GG-150, produkowana przez firmę JSC Valmieras Stikla Škiedra, Cempu iela 13, LV-4201, Valmiera, Łotwa. Siatka GG-150 charakteryzuje się splotem gazejskim i jest odporna na alkalia. Szerokość siatki wynosi 1,0 m, a długość w rolce nie mniej niż 50 m. Wymagane właściwości techniczno-użytkowe siatki z włókna szklanego GG-150 podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Siatka z włókna szklanego GG-150 jest przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS). Siatka GG-150 może być stosowana w systemach objętych Aprobatami Technicznymi ITB, jeżeli wyniki badań układów ociepleniowych z zastosowaniem tej siatki będą spełniały wymagania określone w tych Aprobatach. Stosowanie siatki GG-150 powinno być zgodne z projektami ociepleń budynków, opracowanymi z uwzględnieniem wymagań polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Składniki (surowce) Właściwości surowców stosowanych do produkcji siatki GG-150 oraz sposób ich sprawdzania i odbioru nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną ITB i powinny być zapewnione w systemie kontroli jakości producenta.
6 AT /2013 4/ Właściwości techniczne Wymagane właściwości techniczno-użytkowe siatki GG-150 podano w tablicy 1. Tablica 1 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań 1) 2) 3) Szerokość, m 1,0 ± 5% 2 Wymiary oczek w świetle, mm (3,5 x 5,0) ± 0,5 3 Masa powierzchniowa, g/m (-3%/+10%) 4 Zawartość popiołu w temp. 625 º C, % 84 ± 5% 5 Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, wartość średnia, N/mm, badana na próbkach: w stanie dostawy przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5g Ca(OH) 2 / 1 dm 3 ) 6 Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach: w stanie dostawy przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5g Ca(OH)2 / 1 dm 3 ) osnowa ) 4,5 3,0 wątek ) ZUAT-15/V.03/2010 ETAG Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu po starzeniu, MPa 2) 3) 0,08 8 Odporność na uderzenie (uderzenie ciałem twardym ZUAT-15/V.03/2010 oraz przebicie aparatem Perfotest) po starzeniu, II 2) 3) kategoria nie mniej niż 50% wytrzymałości wyjściowej (próbka w stanie dostawy) i nie mniej niż 20 N/mm badanie w testowym układzie ociepleniowym z wyprawą tynkarską na spoiwie organicznym badanie wykonane w procedurze aprobacyjnej, nie objęte wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Siatka GG-150 powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach Producenta, zabezpieczających przed samoczynnym rozwijaniem się rolek. Do każdej rolki powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu i jego przeznaczenie, nazwę i adres Producenta, wymiary, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2013, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, znak budowlany.
7 AT /2013 5/9 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). Siatka z włókna szklanego GG-150 powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający niezmienność właściwości technicznych wyrobu. Siatkę z włókna szklanego GG-150 można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcją Producenta. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny zgodności siatki z włókna szklanego GG-150 z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel), mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 na podstawie: a) zadania Producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania wg p , b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu
8 AT /2013 6/9 produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu siatki obejmuje: a) zawartość popiołu, b) siłę zrywającą wzdłuż osnowy i wątku, w stanie dostawy i po przechowywaniu w roztworze alkalicznym, c) wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, w stanie dostawy i po przechowywaniu w roztworze alkalicznym. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe.
9 AT /2013 7/ Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) wymiarów oczek, b) szerokości siatki, c) masy powierzchniowej Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) zawartości popiołu, b) siły zrywającej wzdłuż osnowy i wątku, w stanie dostawy i po przechowywaniu w roztworze alkalicznym, c) wydłużenia względnego wzdłuż osnowy i wątku, w stanie dostawy i po przechowywaniu w roztworze alkalicznym Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobu. Wielkość partii wyrobu powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania należy wykonać według norm, ZUAT i ETAG wymienionych w tablicy 1, kol. 4. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w tablicy 1, kol Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, według normy PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.
10 AT /2013 8/9 6. USTALENIA FORMALNO PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest dokumentem stwierdzającym przydatność siatki z włókna szklanego GG-150 do stosowania w budownictwie, w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz.1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość gotowego wyrobu, a także nie zwalnia wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tego wyrobu W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie siatki z włókna szklanego GG-150 należy zamieszczać informację o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest ważna do 25 marca 2018 r.
11 AT /2013 9/9 Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-N-03010:1983 ZUAT-15/V.03/2010 ETAG 004 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do badań Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej w wyprawami tynkarskimi Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny Nr 2389/12/Z00NM (LM /12/Z00NM). Wybrane badania siatki z włókna szklanego GG-150 dla potrzeb aprobacyjnych. Zakład Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa, styczeń 2013 r.
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4099/2011 Pianki poliuretanowe CERESIT PU FOAM UNIVERSAL TS 61 / CERESIT PU GUNFOAM UNIVERSAL TS 62 / CERESIT PU GUNFOAM LOW EXPANSION FOAM TS 63 / MAKROFLEX / BOSMAN / FORMUŁA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX 10YG-P WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9100/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX 10YG-P WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8454/2010 Kształtki segmentowe z polietylenu PE 80, PE 100 i PE 100 RC do polietylenowych rurociągów ciśnieniowych wodociągowych i kanalizacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna