Source: http://docplayer.pl/41621060-Aprobata-techniczna-itb-at-2006.html
Timestamp: 2017-12-18 17:12:51
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) ; (48 22) fax: (48 22) Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Czł onek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35, D Bad Laasphe, Niemcy stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: TWORZYWOWO-METALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE SDF DO MOCOWANIA W PODŁOŻU BETONOWYM I CERAMICZNYM w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, wrzesień 2006 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2006 zawiera 14 stron. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
2 AT /2006 str. 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI...9 INFORMACJE DODATKOWE...9 RYSUNEK i TABLICE...10
3 AT /2006 str. 3/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej są tworzywowo-metalowe rozporowe SDF do mocowania w podłożu betonowym i ceramicznym, produkcji firmy EJOT Baubefestigungen GmbH. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe SDF złożone są z tulei tworzywowej z poliamidu i z trzpienia stalowego, pokazanych na rysunku 1. W łącznikach SDF-KB (rysunek 1a) tuleja jest zakończona kołnierzem, a trzpień łbem sześciokątnym z podkładką, natomiast w łącznikach SDF-S (rysunek 1b) zarówno tuleja jak i trzpień są zakończone stożkowo. Wymiary łączni ków SDF podano w tablicy 1. Trzpienie tworzywowo-metalowych łączników rozporowych SDF są wykonywane ze stali zwykłej, węglowej i pokrywane warstwą ochronną cynku o grubości nie mniejszej niż 5 µm. 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe SDF są przeznaczone do mocowania w następujących podłożach: w betonie zwykłym, w cegle ceramicznej, pełnej, w cegle kratówce i w ceramicznych pustakach poryzowanych. Ze względu na agresywność korozyjną środowiska, tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe SDF należy stosować zgodnie z normami: PN-EN ISO :2001 oraz PN-EN 10152:1997. Nośności obliczeniowe zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych SDF podano w tablicy 2, a parametry montażowe w tablicy 3. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe SDF powinny być stosowane zgodnie z projektem, w którym uwzględniono wymagania występujące w polskich normach i przepisach budowlanych, wymagania niniejszej Aprobaty Technicznej oraz informacje Producenta dotyczące warunków wykonywania połączeń z zastosowaniem ww. łączników.
4 AT /2006 str. 4/14 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Tuleje tworzywowo-metalowych łączników rozporowych SDF powinny być wykonane z poliamidu Ultramid B3L lub Grilon BZ12, produkcji niemieckiej firmy BASF A.G., a trzpienie powinny być wykonane ze stali zwykłej, węglowej o granicy plastyczności nie niższej niż 400 MPa i o wytrzymałości nie niższej niż 500 MPa oraz pokrytej warstwą ochronną cynku o grubości nie mniejszej niż 5 µm, spełniającą wymagania normy PN-EN 10152: Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe Kształt i wymiary łączników. Kształt i wymiary tworzywowo-metalowych łączników rozporowych SDF powinny być zgodne z rysunkiem 1 i z tablicą 1. Metodę sprawdzenia podano w p Nośności charakterystyczne zamocowań łączników. Nośności charakterystyczne zamocowań tworzywowo-metalowych łączników rozporowych SDF nie powinny być mniejsze niż wartości podane w tablicy 4. Metodę sprawdzenia podano w p PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe SDF powinny być dostarczane w opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości. Na każdym opakowaniu powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: nazwa wyrobu, nazwa i adres Producenta, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2006, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, rodzaj surowca, znak budowlany.
5 AT /2006 str. 5/14 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2006 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 /2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2006 dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2006 na podstawie: a) zadania Producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p , b) zadania akredytowanej jednostki certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji,
6 AT /2006 str. 6/ Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającymi wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. Wstępne badanie typu tworzywowo-metalowych łączników rozporowych SDF obejmuje nośności obliczeniowe zamocowań łączników oraz grubość ich powłoki cynkowej. Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowiły podstawę do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ) prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentach zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2006. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie kształtu i wymiarów przedmiotowych łączników Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie grubości powłoki cynkowej trzpieni stalowych oraz nośności charakterystycznych zamocowań przedmiotowych łączników.
7 AT /2006 str. 7/ Częstotliwość badań Badania powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników. Sprawdzenie kształtu i wymiarów przedmiotowych łączników należy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 0,01 w przypadku trzpienia stalowego i do 0,1 w przypadku tulei tworzywowej Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej łączników. Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej przedmiotowych łączników należy wykonywać według normy PN-EN ISO 2178: Sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników. Sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań przedmiotowych łączników należy przeprowadzać na łącznikach osadzonych w podłożach wymienionych w tablicy 4. Pomiaru sił należy dokonywać za pomocą urządzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartości siły niszczącej, umożliwiającego stałe i powolne zwiększanie siły aż do zniszczenia. Błąd pomiaru nie powinien przekraczać 3% w całym zakresie pomiarowym Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe SDF należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.
8 AT /2006 str. 8/14 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2006 jest dokumentem stwierdzającym przydatność tworzywowo-metalowych łączników rozporowych SDF do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2006 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie tworzywowo-metalowych łączników rozporowych SDF, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT /2006.
9 AT /2006 str. 9/14 7. TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2006 ważna jest do 30 września 2011 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c INFORMACJE DODATKOWE Normy związane PN-EN ISO Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk PN-EN 10152:1997 Stal niskowęglowa. Wyroby płaskie walcowane na zimno, ocynkowane elektrolitycznie PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki PN-EN 206-1:2003 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN 771-1:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane Badania i oceny LOK-918/A/06. Raport z badań i ocena techniczna dotyczące łączników tworzywowometalowych SDF. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Katowice 2006 r.
10 AT /2006 str. 10/14 RYSUNEK i TABLICE Rysunek 1. Łączniki tworzywowo-metalowe SDF...11 Tablica 1 Wymiary łączników tworzywowo-metalowych SDF...12 Tablica 2 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników tworzywowometalowych SDF na wyrywanie z podłoża...13 Tablica 3 Parametry montażowe łączników tworzywowo-metalowych SDF...14 Tablica 4 Nośności charakterystyczne zamocowań łączników tworzywowo-metalowych SDF na wyrywanie z podłoża...14
11 AT /2006 str. 11/14 Rysunek 1. Łączniki tworzywowo-metalowe SDF a) łącznik SDF-KB z tuleją tworzywową z kołnierzem, b) łączniksdf-s z tuleją tworzywową stożkową 1 - tuleja tworzywowa, 2 - trzpień stalowy
12 AT /2006 str. 12/14 Tablica 1 Poz. Wymiary łączników tworzywowo-metalowych SDF 1) Oznaczenie łącznika d, L, d 1, L 1, SDF-φ , SDF-φ ,2 85 SDF-φ ,2 105 SDF-φ ,2 125 SDF-φ ,2 145 SDF-φ ,2 165 SDF-φ ,2 185 SDF-φ ,2 205 SDF-φ ,2 225 SDF-φ8UB ,2 105 SDF-φ8UB ,2 125 SDF-φ8UB ,2 145 SDF-φ8UB ,2 165 SDF-φ8UB ,2 185 SDF-φ8UB ,2 205 SDF-φ8UB ,2 225 SDF-φ ,0 65 SDF-φ ,0 85 SDF-φ ,0 105 SDF-φ ,0 125 SDF-φ ,0 145 SDF-φ ,0 165 SDF-φ ,0 185 SDF-φ ,0 205 SDF-φ ,0 225 SDF-φ10U ,0 85 SDF-φ10U ,0 105 SDF-φ10U ,0 125 SDF-φ10U ,0 145 SDF-φ10U ,0 165 SDF-φ10U ,0 185 SDF-φ10U ,0 205 SDF-φ10U ,0 225 SDF-φ10L ,0 105 SDF-φ10L ,0 125 SDF-φ10L ,0 145 SDF-φ10L ,0 165 SDF-φ10L ,0 185 SDF-φ10L ,0 205 SDF-φ10L ,0 225
13 AT /2006 str. 13/14 Poz. Oznaczenie łącznika d, L, d 1, c.d. Tablicy 1 L 1, SDF-φ14U , SDF-φ14U ,0 105 SDF-φ14U ,0 125 SDF-φ14U ,0 145 SDF-φ14U ,0 165 SDF-φ14U ,0 185 SDF-φ14U ,0 205 SDF-φ14U ,0 225 SDF-φ14U ,0 245 SDF-φ14U ,0 265 SDF-φ14U ,0 285 SDF-φ14U ,0 305 SDF-φ14U ,0 325 SDF-φ14U ,0 345 SDF-φ14U ,0 365 SDF-φ14U ,0 385 SDF-φ14U , ) podane w tablicy 1 wymiary odnoszą się do łączników SDF-KB i SDF-S Nośności obliczeniowe zamocowań łączników tworzywowo-metalowych SDF na wyrywanie z podłoża Tablica 2 Nośność obliczeniowa, kn Poz. Rodzaj podłoża Oznaczenie łącznika 1) 2) 3) 4) φ8 φ8ub φ10 φ10u φ10l φ14u Beton zwykły klasy C12/15 1) 3,85 2,00 3,55 3,35 3,90 2 Cegła ceramiczna, pełna klasy 15 2) 3,40 2,50 4,00 4,90 3,80 3 Cegła kratówka klasy 3,5 3) 0,50 0,80 1,00 1,25 4 Pustaki poryzowane odmiany 400 4) 0,30 0,30 0,35 0,40 według normy PN-EN 206-1:2003 według normy PN-EN 771-1:2005 według normy PN-B-12011:1997 według normy PN-B-12069:1998
14 AT /2006 str. 14/14 Tablica 3 Parametry montażowe łączników tworzywowo-metalowych SDF Poz. Rodzaj łącznika Rodzaj podłoża Średnica wiercenia, Głębokość wiercenia, Głębokość osadzenia, φ8 beton zwykły cegła ceramiczna, pełna φ8ub 3 φ10 4 φ10u 5 φ10l 6 φ14u beton zwykły cegła ceramiczna, pełna cegła kratówka pustaki poryzowane beton zwykły cegła ceramiczna, pełna beton zwykły cegła ceramiczna, pełna cegła kratówka pustaki poryzowane cegła kratówka pustaki poryzowane beton zwykły cegła ceramiczna, pełna cegła kratówka pustaki poryzowane Tablica 4 Nośności charakterystyczne zamocowań łączników tworzywowo-metalowych SDF na wyrywanie z podłoża Nośność charakterystyczna, kn Poz. Rodzaj podłoża Oznaczenie łącznika φ8 φ8ub φ10 φ10u φ10l φ14u Beton zwykły klasy C12/15 1) 7,75 4,00 7,15 6,75 7,85 2 Cegła ceramiczna, pełna klasy 15 2) 6,80 5,15 8,00 9,85 7,65 3 Cegła kratówka klasy 3,5 3) 1,05 1,60 1,95 2,55 4 Pustaki poryzowane odmiany 400 4) 0,60 0,60 0,70 0,80 1) 2) 3) 4) według normy PN-EN 206-1:2003 według normy PN-EN 771-1:2005 według normy PN-B-12011:1997 według normy PN-B-12069:1998