Source: http://docplayer.pl/11332819-Ocena-obszarowa-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-na-terenie-chorzowa-i-swietochlowic-za-rok-2014.html
Timestamp: 2018-11-18 15:19:58
Legal References Found: art. 5
 art.4
 art. 4
 art.4
 art. 12
 art. 13
 art. 13
 art.4
 art. 12
 art.4

Document Content:
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok PDF
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014
Download "OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014"
1 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie, miasta Chorzów i Świętochłowice, zaopatrywany jest w wodę przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach w ramach wodociągu grupowego. Dystrybucja wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na nadzorowanym terenie odbywa się poprzez rozdzielczą sieć miejską będącą własnością Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chorzowie przy ul. Składowej 1. Sieć wodociągową reprezentuje układ sieci pierścieniowej ( końcówkowej ), charakteryzujący się ciągłym mieszaniem wody z różnych ujęć i pociąga za sobą konieczność prowadzenia stałego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia z uwagi na podwyższone ryzyko wtórnego pogorszenia jej jakości. Ujęcia wód zlokalizowane są poza terenem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie : Strefa 1- ujęcia w Miasteczku Śląskim (SUW Bibiela) i Świerklańcu (SUW Kozłowa Góra) - woda mieszana z przewagą wody głębinowej, twardej: Chorzów II (część) Świętochłowice: - Centrum, - Chropaczów, - Piaśniki (część), - Lipiny Strefa 2 - ujęcia Kobiernice, Czaniec, Goczałkowice zbiornik Mikołów - woda mieszana z przewagą wody powierzchniowej, miękkiej: Chorzów: : - Batory, - Klimzowiec, - Centrum, - Niedźwiedziniec Świętochłowice: - Centrum, - Zgoda, - Piaśniki (część) 1
2 Strefa 3 ujęcia Kobiernice, Czaniec, Goczałkowice zbiornik Murcki - woda mieszana z przewagą wody powierzchniowej, miękkiej: Chorzów: - Stary, - Maciejkowice, - Chorzów II (część) Rys. 1 Strefy zasilania ŚREDNIODOBOWE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MIESZKAŃCA NA WODĘ Roczne zapotrzebowanie na wodę na podstawie danych sprzedażowych ChŚPWiK Sp. z o.o. wyniosło odpowiednio: - dla Chorzowa ,2 m 3 ( liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia ) - dla Świętochłowic ,5 m 3 ( liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia ) Aktualnie średniodobowe jednostkowe zapotrzebowanie na wodę na mieszkańca wyniosło: - dla mieszkańca Chorzowa 84,2 [dm³/dobę], - dla mieszkańca Świętochłowic 83,2 [dm³/dobę]. 2
3 MIASTO Liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę wodociągową Roczne zapotrzebowanie na wodę ogółem [m 3 /rok] Roczne zapotrzebowanie na wodę mieszkańców [m 3 /rok] Jednostkowe średniodobowe zapotrzebowania na wodę na mieszkańca [dm 3 /dobę] Chorzów , ,9 84,5 Świętochłowice , ,9 83,2 MONITORING JAKOŚCI SANITARNEJ WODY Podmiotami zobowiązanymi do dostarczania wody należytej jakości są przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne. Na nadzorowanym terenie za jakość wody odpowiedzialne są: Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe S.A.. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r., poz. 139) przedsiębiorstwa te zobowiązane są do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie prowadzi monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego oraz pozyskuje od przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych wyniki badań jakości wody przeprowadzanych w ramach kontroli wewnętrznej. W 2014r na terenie Chorzowa i Świętochłowic wytypowano łącznie 86 punktów monitoringowych strategicznie zlokalizowanych na sieci wodociągowej : w Chorzowie - 57 punktów (11 studzienek wodomierzowych, przepompownia Góra Wyzwolenia, 15 przyłączy wodociągowych, 2 zastępcze punkty poboru wody oraz 28 u indywidualnych odbiorców) w Świętochłowicach - 29 punktów (8 studzienek wodomierzowych, 8 przyłączy wodociągowych, zastępczy punkt poboru wody oraz 12 u indywidualnych odbiorców) 3
4 Wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych ze stałych punktów monitoringowych pozwalają stworzyć obraz jakości wody na całym terenie Chorzowa i Świętochłowic. BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE WODY Regularne pobieranie próbek wody na każdym etapie produkcji i dystrybucji - od ujęcia do kranu konsumenta - zapewnia stałą kontrolę nad bezpieczeństwem sanitarnym wody. Dysponując wynikami badań laboratoryjnych wody można określić rejony, w których w czasie awarii jakość wody może ulec pogorszeniu, a tym samym niezwłocznie podjąć działania naprawcze oraz na bieżąco informować konsumentów o jakości wody, ewentualnym ryzyku zdrowotnym oraz zaleceniach mających na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia. W ramach monitoringu w 2014r. pobrano 163 próbki wody do badań laboratoryjnych na terenie Chorzowa i Świętochłowic celem określenia jej jakości i przydatności do spożycia przez ludzi. Rys 2. Liczba próbek wody pobranych w ramach monitoringu kontrolnego, przeglądowego, interwencji oraz innego nadzoru sanitarnego. Przekroczenia badanych parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 7 próbkach wody, natomiast w 8 próbkach wody stwierdzono przekroczenie badanych parametrów mikrobiologicznych. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań jakości wody informowano przedsiębiorstwa wodociągowe oraz właścicieli/zarządców budynków celem podjęcia natychmiastowych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do stanu niezagrażającemu zdrowiu i życiu ludzi. 4
5 W lutym 2014r. w próbce wody pobranej z przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sportowej 6 w Świętochłowicach stwierdzono przekroczenie mętności 4,8 NTU. Kontrolny pobór próbek wody pobranych z przyłącza wodociągowego oraz ze studzienki wodomierzowej zasilającej ten obszar nie wykazał przekroczeń badanego parametru. W próbce wody pobranej w marcu 2014r. z instalacji wewnętrznej w Planetarium Śląskim przy al. Planetarium 4 w Chorzowie stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych: mętności 1,4 NTU, żelaza 303 µg/l oraz Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu 12,2 µg/l. Ponowny pobór z instalacji wewnętrznej oraz z przyłącza wodociągowego zasilającego budynek potwierdził przekroczenia mętności oraz żelaza w próbce wody pobranej z instalacji wewnętrznej. Stwierdzono że, woda pobrana z przyłącza wodociągowego zasilającego budynek odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz 417 z późn. zm.) w badanym zakresie. Utrzymujące się przekroczenia mętności i żelaza mają bezpośredni związek ze złym stanem technicznym hydroforu, którego wymianę, zgodnie z otrzymanym od zarządzającego Planetarium pismem, zaplanowano na 2015r. W maju 2014r. w próbce wody pobranej z przyłącza wodociągowego do budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kubiny 11 w Świętochłowicach, stwierdzono obecność baktarii gr. coli 4 jtk/100 ml. Kontrolny pobór próbek wody pobranych z przyłącza wodociągowego oraz ze studzienki wodomierzowej zasilającej ten obszar nie wykazał przekroczeń badanego parametru. W ramach zgłoszonej w czerwcu 2014r. interwencji w lokalu mieszkalnym przy ul. 3-go Maja 124/3 w Chorzowie pobrano próbki wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, z przyłącza wodociągowego oraz ze studzienki wodomierzowej. W pobranych próbkach stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 C po 72h. Stwierdzone przekroczenia nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, ale stanowiły naruszenie wymagań higieniczno sanitarnych i powodowały warunkową przydatność wody do spożycia. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. podjęło działania naprawcze mające na celu doprowadzanie jakości wody do stanu zgodnego z wymaganiami, co potwierdziło przedkładając wyniki badań laboratoryjnych. W próbce wody pobranej w lipcu z instalacji wewnętrznej w Centrum Kultury Śląskiej pl. Krauzego 1 w Świętochłowicach, stwierdzono obecność bakterii grupy coli 6 jtk/100ml. Ponowny pobór z ww. punktu oraz z przyłącza wodociągowego zasilającego budynek nie potwierdził przekroczeń badanego parametru. Kolejne przekroczenie mikrobiologiczne bakterie grupy coli 10 jtk/100ml - stwierdzono we wrześniu w próbce wody pobranej z zastępczego punktu poboru wody przy ul. Składowej 1 w Chorzowie. W ramach rekontroli pobrano ponownie próbkę wody z ww. miejsca oraz z przyłącza wodociągowego zasilającego budynek. Nie stwierdzono przekroczenia badanego parametru. W związku z informacją otrzymaną od PSSE w Bytomiu dotyczącą pogorszenia jakości wody w strefach zasilanych przez SUW Bibiela, pobrano 3 próbki wody ze studzienek zasilanych przez SUW Bibiela. We wszystkich próbkach stwierdzono przekroczenie zawartości manganu (71 µg/l -74 µg/l). Działania podjęte przez GPW SA nie potwierdziły przekroczeń badanego parametru podczas rekontroli. Biorąc pod uwagę, iż pogorszenie jakości wody wodociągowej w 2014r. miało charakter incydentalny i krótkotrwały, a przekroczone parametry nie miały wpływu na zdrowie ludzi, stwierdzono, iż woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym 5
6 i organoleptycznym, spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm) i była przydatna do spożycia przez ludzi. Rys 3. Liczba pobranych próbek wody wodociągowej w latach INNE DZIAŁANIA Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) zastosowanie materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ocena ta wydawana jest na wniosek strony na podstawie dokumentacji projektowej, opisu inwestycji oraz wykazu zastosowanych materiałów i wyrobów z aktualnymi atestami higienicznymi. W 2014r. PPIS w Chorzowie opracował 10 ocen higienicznych zezwalających na zastosowanie określonych materiałów i wyrobów przeznaczonych do dystrybucji wody do spożycia, w związku budową nowych sieci i urządzeń wodociągowych. Ponadto, wydano dwie decyzje zatwierdzające system jakości prowadzonych badań wody dla laboratorium ChŚPWiK Sp. z o.o. przy ul. Krętej 9 w Chorzowie oraz laboratorium EKOWIZJER przy ul. Topolowej 2 w Świętochłowicach. 6
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015 1. System zaopatrzenia mieszkańcówa. w wodę przeznaczoną do spożycia Teren nadzorowany przez Państwowego
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl N.HK 072-9/.../16 Lipno, dnia. Wójt Gminy Wielgie
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012 Bytom 2013 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013 Bytom 2014 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)
Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.
Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2016
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2016 Bytom 2017 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Bytom 2015 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO
STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia
Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 10.02.2016r. SE.I/ 4110/51/GF/16 Wójt Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo Obszarowa ocena jakości wody
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014
87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy
Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku
Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia
Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok.
Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Cały obszar Gminy Klucze zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 5 urządzeń
zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015
Ocena jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2011
Ocena jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2011 Bytom 2012 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat
Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,
MIASTO I GMINA SKOCZÓW
MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). Ponadto
Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.
P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P
Ocena wody za cały 2011 rok
GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana
JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R.
JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R. w minionym roku próbek wody z uwzględnieniem monitoringu kontrolnego (podstawowego) i przeglądowego (rozszerzonego), została przedstawiona w poniŝszej
Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/70/GF/16 Starogard Gdański, dnia 15.02.2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Plac Hallera 18 83-250 Skarszewy Obszarowa ocena jakości
Nakło nad Notecią, r.
Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.
dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)
Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok.
Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Teren Miasta Olkusz zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 1
Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok
Powiatowa ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax 32 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl NS/HK/4562/53/13 Jaworzno, dnia
OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r.
OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.
22 marca Światowy Dzień Wody
22 marca Światowy Dzień Wody Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia wodę reguluje
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat
Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 8.03.2016r. SE.I/4110/130/GF/16 Wójt Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Obszarowa
Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok.
Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Na terenie Miasta Bukowno działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
MIASTO I GMINA STRUMIEŃ
MIASTO I GMINA STRUMIEŃ Gmina zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez jeden wodociąg publiczny (ujecie powierzchniowe). W gminie z wody wodociągowej w 2012r. korzystało w obszarze miejskim około 90%
Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy
Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-3/15 Limanowa,
Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/13/GF/16 Starogard Gdański, dnia 27.01.2016r. Wójt Gminy Zblewo ul. Główna 40 83-210 Zblewo Obszarowa ocena jakości wody za 2015
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r
dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)
ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK
ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie: art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca
Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr ZK.0050.9.2014 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 stycznia 2014 roku Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2016 r.
ON.HK-4201-02-15117 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2016 r. Działaj ąc na podstawie 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości
10000-100000 m 3 /dobę 18 urządzeń zaopatrujących 2449292 osób, > 100000 m 3 /dobę 1 urządzenie zaopatrujące 290000 osób.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Warunki i zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS
BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS BRAK PRZYDATNOŚCI A WARUNKOWA PRZYDATNOŚĆ Należy rozróżnić dwa obszary zapewnienia bezpieczeństwa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: normy
Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody
Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wspierające elementy Planów Bezpieczeństwa Wody Anna Kamińska Dyrektor Departamentu
Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok.
Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia
Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Zaopatrzenie zakładu w wodę z wodociągu publicznego a ujęcie własne. Woda z wodociągu publicznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
< 100 m³/d m³/d m³/d 1
Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1
Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r.
W powiecie białostockim ziemskim mieszkały 139643 osoby. W 2010 r. nadzorowano 65 wodociągów, w tym 59 publicznych i 6 lokalnych o charakterze publicznym. Ponadto część mieszkańców omawianego powiatu otrzymywała
OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku.
OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 1) z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 1) z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 9.11.2015 r. M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia
Nakło nad Notecią r.
Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014
Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263
Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności
I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.
Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-6/16 Limanowa, dnia. Wójt Gminy
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA za 2012 r. POWIAT KUTNOWSKI
kwestionowana kwestionowana OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA za 2012 r. POWIAT KUTNOWSKI Nazwa producenta Wielkość produkcji m 3 /dobę Liczba zaopatrywan ej ludności Jakość Przekroczenia wartości
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.
ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie
Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. MIASTO CZĘSTOCHOWA
Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie znajduje się 49 wodociągów publicznych,
MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). W rejonie
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu tarnowskiego za 2013 rok.
NHK.41.18.2014 Tarnów, dnia 24 marca 2014 r. Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu tarnowskiego za 2013 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy
Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10
44 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23; 032 33-80-530 NIP 631 10 81 512 http://www.psse.gliwice.pl ppis@psse.gliwice.pl Oddział Laboratoryjny 41 800 Zabrze, ul. 3 go Maja
OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄGOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 r.
OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄGOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie: art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015
Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263
WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2015 NR 7 /HK/2016
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2015 NR 7 /HK/2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Cewice
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 1 marca 2017 r. vt' sprawie: procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Cewice
NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. Sz. Pan Jerzy Błoniarz Wójt Gminy Żegocina 32-731 Żegocina Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
Ocena obszarowa jakości wody w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku ul. Gdańska 63 Lębork, dnia 20100217 SE.HK30/4710/84/10 Ocena obszarowa w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do
Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki.
Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki. I CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest zapewnienie szybkiego i sprawnego
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2015
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2015 Bytom 2016 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/1/14 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 12.02.2014r. Sekretariat
OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA na terenie Powiatu Nowomiejskiego za 2016 rok
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08 adres: 13-300 Nowe Miasto, ul. Grunwaldzka
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Ciężkowice za 2015 rok.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE Ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów sekr. tel. /14/621-70-97, 621-70-98, fax /14/ 621-75-43 www.psse.tarman.pl e-mail: tarnow@wsse.krakow.pl NHK.41.2.2016
OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE GMINY WARNICE ZA 2015 R.
OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE GMINY WARNICE ZA 2015 R. Mieszkańcy gminy Warnice w roku 2015 zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia z 5 wodociągów. Dwa stanowią własność gminy, natomiast dwa
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2011 roku.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2 roku. Warunki i zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa ustawa z dnia 7 czerwca 2r. o zbiorowym zaopatrzeniu
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax (32) 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego
Ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami
Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2013 r. MIASTO CZĘSTOCHOWA
Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2013 r. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie znajdowało się 50 wodociągów
Ocena obszarowa jakości wody w 2014 r. Nr 22/W/15. (stan na dzień r.)
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WLĘBORKU Lębork, dnia 2015-02-10 SE.HK-30/4710/42/2015 Ocena obszarowa jakości wody w 2014 r. Nr 22/W/15 (stan na dzień 31.12.2014 r.) dla miejscowości Łebunia,
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-1/17, dnia 22 luty 2017r Pan Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński reprezentujący Powiat Bocheński ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Obszarowa ocena
ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ
ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ Podstawowe akty prawne w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobieranej z urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Kalisza w 2016 r.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KALISZU Telefony: - informacja o numerach wewnętrznych /62/ 767-76-10 ul. Kościuszki 6 - PPIS w Kaliszu /62/ 767-76-10 - fax. /62/ 767-76-42 www.psse-kalisz.pl
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U.2015.1989 z dnia 2015.11.27 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 27 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 13 listopada 2015 r.
ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:
II. Gmina Dąbrowa Biskupia:
Ocena stanu sanitarnego urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dot. wodociągów zlokalizowanych na terenie powiatu inowrocławskiego za I półrocze
CI WODY DOSTARCZANEJ MIESZKA
POWIAT BĘDZIŃSKI Roczną ocenę jakości wody dostarczanej mieszkańcom powiatu będzińskiego opracowano na podstawie analiz laboratoryjnych wody pobranej: 1. w ramach bieŝącego nadzoru sanitarnego nad urządzeniami
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO - stan na 30.12.2011 r.
Września, 31.01.2012 r. OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO - r. Na podstawie 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie
Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywaną w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor
Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2014
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2014 Państwowy Powiatowy
JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA 1. Wodociągi produkujące wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 2. Nadzór sanitarny nad jakością wody. 3. Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w miastach.