Source: http://www.psp.wlkp.pl/?art=1298
Timestamp: 2015-03-01 10:55:19
Legal References Found: art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 56
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 5
 art. 82
 art. 56
 art. 57

Document Content:
Opinie i wyja�nienia Komendy G��wnej PSP - stan na 3.03.2009 - Komenda Wojew�dzka Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w Poznaniu
e-mail : kwpsp@psp.wlkp.pl
Strona g��wnaAktualno�ciGor�cy tematHistoriaOrganizacjaInformacje publicznePoradyZam�wienia publiczneSk�adniki maj�tkuFundusze UEPraca w PSPPrawoWspieramyGaleriaFilmyKontakt Statystyka
Interwencje w dniu 28-02-2015
Opinie i wyja�nienia Komendy G��wnej PSP - stan na 3.03.2009
OPINIE Z KG PSP – DZIA� PREWENCJA
Czy istnieje konieczno�� posiadania �wiadectw dopuszczenia dla takich elementów sta�ych urz�dze� ga�niczych gazowych jak: centrala sterowania gaszeniem, przyciski start i stop, panele ostrzegawcze?
Elementy sk�adowe ww. urz�dze� ga�niczych, jak centrale sterowania gaszeniem, przyciski start i stop, panele ostrzegawcze, jako wyroby budowlane podlegaj� uregulowaniom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pó�n. zm.) i wydanymi do niej przepisami wykonawczymi. Oprócz powy�szego, podlegaj� one równie� w ustalonym zakresie wymaganiom rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów s�u��cych zapewnieniu bezpiecze�stwa publicznego lub ochronie zdrowia i �ycia oraz mienia, a tak�e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u�ytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).
Kto mo�e opracowa� instrukcj� bezpiecze�stwa po�arowego?
Opracowywanie przedmiotowego dokumentu nale�y do czynno�ci z zakresu ochrony przeciwpo�arowej, które to czynno�ci, zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z pó�n. zm.), mog� by� wykonywane wy��cznie przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje. Poniewa� opracowanie instrukcji bezpiecze�stwa po�arowego nie wykracza poza zakres obowi�zków w�a�ciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu wynikaj�cych z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z pó�n. zm.), przedmiotowe instrukcje mog� opracowywa� osoby posiadaj�ce co najmniej kwalifikacje, o których mowa w art. 4 ust. 2b cyt. wy�ej ustawy, a wi�c wykszta�cenie �rednie i uko�czone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpo�arowej lub mie� tytu� zawodowy technika po�arnictwa lub uzyska� uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika po�arnictwa w toku post�powania o uznanie nabytych w pa�stwach cz�onkowskich Unii Europejskiej, w pa�stwach cz�onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika po�arnictwa.
Czy Stra� Po�arna na skutek z�o�onego zawiadomienia przez inwestora (spó�dzielnia), który stara si� o uzyskanie pozwolenia na u�ytkowanie obiektu, mo�e z�o�y� sprzeciw zgodnie z art. 56 prawa budowlanego, wówczas gdy nie ma drogi dojazdowej do bloku?
Z punktu widzenia przepisów przeciwpo�arowych zapewnienie dojazdu po�arowego okre�lanego jako „droga po�arowa" wymagane jest w odniesieniu do budynków wymienionych w § 11 ust. 1 rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� i dróg po�arowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139). Z tre�ci cytowanego przepisu wynika, i� tego typu dojazd, charakteryzuj�cy si� okre�lonymi parametrami technicznymi, wymagany jest dla budynków mieszkalnych o wi�cej ni� 4 kondygnacje naziemne (budynki �redniowysokie i wy�sze). Zatem przed przekazaniem do u�ytkowania tego typu obiektów organy PSP, w przypadku niezapewnienia wspomnianego dojazdu w sposób okre�lony w cytowanym powy�ej rozporz�dzeniu MSWiA, zajmuj� z regu�y stanowisko negatywne wnosz�c w nim sprzeciw b�d� uwagi, w zale�no�ci od charakteru stwierdzonych nieprawid�owo�ci.
Czy na wytyczonej drodze po�arowej na osiedlu mieszkaniowym przed tzw. wie�owcami o nieprzepisowym, ograniczonym polu manewrowania oraz brakiem wyjazdu z tej�e drogi, dozwolone jest parkowanie pojazdów mechanicznych ca�odobowo?
Zgodnie z § 5 rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) w�a�ciciele i zarz�dcy terenów maj� obowi�zek utrzymywania znajduj�cych si� w ich obr�bie dróg po�arowych w stanie umo�liwiaj�cym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpo�arowej, zgodnie z warunkami okre�lonymi w przepisach dotycz�cych przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� i dróg po�arowych. Je�eli parkowanie samochodów w miejscach wskazanych przez zarz�dc� powoduje, i� dojazd do budynków nie spe�nia wymaga� Rozdzia�u 5 „Drogi po�arowe" (§ 11 - § 13) rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� i dróg po�arowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139), wówczas taka sytuacja stanowi ra��ce naruszenie cyt. powy�ej przepisu § 5 rozporz�dzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Czy certyfikat, uko�czenia szkolenia przeciwpo�arowego w ramach studiów podyplomowych jest to� same z uzyskaniem uprawnie� po szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpo�arowej?
Zgodnie z ustaw� z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) czynno�ci z zakresu ochrony przeciwpo�arowej mog� wykonywa�:
in�ynierowie po�arnictwa,
in�ynierowie w zakresie in�ynieria bezpiecze�stwa po�arowego,
osoby posiadaj�ce wykszta�cenie wy�sze i uko�czone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpo�arowej,
technicy po�arnictwa,
osoby posiadaj�ce wykszta�cenie �rednie i uko�czone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpo�arowej.
Uwzgl�dniaj�c powy�sze uko�czenie szkolenia przeciwpo�arowego w ramach studiów podyplomowych (Zarz�dzanie Bezpiecze�stwem i Higien� Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc�awiu) i uzyskanie certyfikatu wystawionego przez ten�e Uniwersytet nie jest to�same z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania czynno�ci inspektora ochrony przeciwpo�arowej.
Mam pytanie, czy wystawy znajduj�ce si� w muzeum, i podobnych tego typu obiektach powinny by� impregnowane?
Ka�dy taki przypadek powinien by� rozpatrywany indywidualnie z uwzgl�dnieniem nie tylko wymaga� § 258 ust. 2 rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pó�n. zm.), ale równie� wymaga�: - § 260 ust. 1 odnosz�cych si� do pomieszcze� przeznaczonych do przebywania ponad 50 osób w zakresie zakazu stosowania �atwo zapalnych przegród, sta�ych elementów wyposa�enia i wystroju wn�trz oraz wyk�adzin pod�ogowych, - § 262 ust. 1 odnosz�cych si� do ok�adzin sufitów i sufitów podwieszonych, które powinny by� wykonywane z materia�ów niepalnych lub niezapalnych, niekapi�cych i nieodpadaj�cych pod wp�ywem ognia. Wymagania powy�sze powinny by� bezwzgl�dnie spe�nione w przypadku budynków muzealnych, w odniesieniu do dróg komunikacyjnych s�u��cych celom ewakuacji oraz du�ych pomieszcze�, w tym tak�e do stela�y, tablic i tym podobnych elementów, na których przedstawiane s� eksponaty, obja�nienia i informacje. W przypadku muzeów b�d�cych zabytkami budowlanymi rozpatrywane zagadnienia wymagaj� szczególnie wnikliwego podej�cia i uzgodnie� z konserwatorem zabytków.
Czy uprawnienia architekta do projektowania bez ogranicze� i conajmniej 5 letnia praktyka zawodowa s� wystarczaj�cym odpowiednim przygotowaniem zawodowym do ubiegania si� o sprawowanie funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpiecze� przeciwpo�arowych?
Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1 rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 10.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl�dem ochrony przeciwpo�arowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) w�ród osób mog�cych ubiega� si� o funkcj� rzeczoznawcy znajduj� si� osoby, które uko�czy�y studia wy�sze i po ich uko�czeniu odby�y co najmniej 5 letni� praktyk� zawodow� jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Powy�sze oznacza, �e architekt z uprawnieniami do projektowania bez ogranicze�, z co najmniej 5 letni� praktyk� zawodow� jako projektant, mo�e ubiega� si� o uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpiecze� przeciwpo�arowych, tj. wyst�pi� z wnioskiem do Komendanta G�ównego Pa�stwowej Stra�y Po�arnej o powo�anie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpiecze� przeciwpo�arowych, które nast�puje po pozytywnej ocenie przygotowania zawodowego do sprawowania tej funkcji na podstawie wyników z egzaminu przeprowadzonego przez Komisj� ds. Rzeczoznawców Komendy G�ównej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej. Jednocze�nie informuj�, �e nie organizuje si� kursów przygotowawczych do egzaminu na rzeczoznawc� do spraw zabezpiecze� przeciwpo�arowych.
Prosz� o podanie podstawy prawnej z której wynika obowi�zek legalizacji ponownej ga�nic samochodowych i co jaki okres ma by� wykonywana.
Przegl�dy techniczne ga�nic przeno�nych stosowanych do zabezpieczenia pojazdów samochodowych, (1kg proszku BC lub ABC) powinny by� wykonywane zgodnie z instrukcj� producenta umieszczon� na etykiecie wyrobu. W my�l ustale� Polskiej Normy PN-EN 3-7:2004(U) „Ga�nice przeno�ne. Cz�� 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody bada�", a wcze�niej PN-EN 3-5+AC:1999 „Ga�nice przeno�ne. Wymagania i badania dodatkowe", znakowanie ga�nicy powinno zawiera� m.in. (w polu opisowym 4) wskazówk�, �e ga�nic� nale�y regularnie sprawdza�. Cz�stotliwo�� takiego sprawdzania okre�la producent wyrobu, w oparciu o dokumenty dopuszczaj�ce do stosowania dany wyrób. W zwi�zku z powy�szym informacja w opisie ga�nicy dotycz�ca okresów przegl�dów technicznych jest obowi�zuj�ca. W przypadku pojazdu samochodowego rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb�dnego wyposa�enia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pó�n. zm.) ustala, �e powinien on by� wyposa�ony w ga�nic� umieszczon� w miejscu �atwo dost�pnym w razie potrzeby jej u�ycia, bez okre�lania wielko�ci tej ga�nicy, a tak�e obowi�zku poddawania jej okresowym przegl�dom technicznym i czynno�ciom konserwacyjnym. Je�eli producent ga�nicy podaje termin produkcji rok 2006 i zaleca przegl�dy „co 2 lata" to przegl�d taki powinien by� przeprowadzony przed ko�cem 2008 roku.
Czy budynek wielorodzinny o 18 kondygnacjach nadziemnych i wysoko�ci 58 m jest budynkiem wysokim czy wysoko�ciowym
Zgodnie z § 8 pkt 3 rozporz�dzenia z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z pó�. zm.) budynek taki powinien by� zakwalifikowany do grupy budynków wysokich.
Czy wolno przechowywa� na balkonie w bloku puste butle do gazu propan-butan?
Informuj�, �e przepisy przeciwpo�arowe nie zabraniaj� przechowywania pustych butli na propan-butan na balkonach. Ewentualne uregulowania tej kwestii powinny si� znale�� w wewn�trznych regulaminach wspólnoty lub spó�dzielni.
Jak rozumie� zestawy urz�dze� gazowych z butlami, czy palnik gazowy zasilany z butli jest urz�dzeniem promieniuj�cym ciep�o, co robi� kiedy producent w instrukcji nie okre�la czy urz�dzenie jakim jest kuchenka elektryczna powinna sta� na pod�o�u niepalnym
Za zestaw urz�dze� gazowych z butlami uznaje si� zestaw (komplet) sk�adaj�cy si� z wielu elementów przeznaczonych do stosowania we wzajemnym po��czeniu stanowi�cym integraln� ca�o�� u�ytkow�; do takich zestawów zalicza si� na przyk�ad zestawy kuchni gazowych albo te� ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle, za urz�dzenia promieniuj�ce ciep�o uznaje si� urz�dzenia takie jak piece, grzejniki itp. natomiast sam palnik mo�e by� elementem takiego urz�dzenia, w przypadku w�tpliwo�ci co do konieczno�ci lokalizowania urz�dzenia na pod�o�u niepalnym, które wynikaj� z braku jednoznacznych zapisów w tym zakresie w instrukcji obs�ugi urz�dzenia (lub innym tego typu dokumencie), nale�y w przedmiotowej kwestii zwróci� si� do producenta lub dostawcy przedmiotowego produktu.
Je�eli jedna dróg odjazdowych jest drog� po�arow�, to czy taka droga mo�e by� zagrodzona?
Przepisy przeciwpo�arowe, tj. §11 ust. 1 rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16.06.2002 r. w sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) zawieraj� jedynie ogólny wymóg, aby droga po�arowa umo�liwia�a dojazd jednostek ochrony przeciwpo�arowej do obiektu budowlanego o ka�dej porze roku. Nie formu�uj� one przy tym zakazu wykonywania ogrodze�. Oczywi�cie w takich przypadkach nale�y zapewni� odpowiednie wjazdy na teren ogrodzony. Wymagania w tym zakresie okre�la § 43 rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, pó�n. zm.) oraz § 13 - 15 cytowanego na wst�pie rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji.
Jakie wymagania musi spe�ni� osoba przeprowadzaj�ca szkolenia z zakresu ochrony przeciwpo�arowej, nie b�d�ca ani stra�akiem ani absolwentem cywilnego kierunku w SGSP? Czy potrzebne jest Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpo�arowej?
Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpo�arowej z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1229) w�a�ciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniaj�c ich ochron� przeciwpo�arow�, jest zobowi�zany mi�dzy innymi do „zapoznania pracowników z przepisami przeciwpo�arowymi", która to czynno�� mo�e odbywa� si� w formie szkolenia, przy czym zgodnie z art. 4 ust. 2b ustawy jw., czynno�ci zwi�zane z „zapoznaniem pracowników z przepisami przeciwpo�arowymi" mog� by� wykonywane wy��cznie przez osoby posiadaj�ce co najmniej wykszta�cenie �rednie i uko�czone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpo�arowej lub mie� tytu� zawodowy technika po�arnictwa.
Jestem zainteresowana otworzeniem przedszkola niepublicznego i chcia�am dowiedzie� si� jakie wymogi z punktu widzenia przepisów przeciwpo�arowych musi spe�nia� lokal pod przedszkole.
Wymagania w zakresie bezpiecze�stwa po�arowego dla budynków (lub ich cz�ci stanowi�cych odr�bne strefy po�arowe), w tym zawieraj�cych przedszkola kwalifikowane do kategorii zagro�enia ludzi ZL II, okre�la si� g�ównie na podstawie przepisów ni�ej wymienionych rozporz�dze�:
- rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z po�n. zm.),
- rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563),
- rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).
Informuj� ponadto, �e w przypadku punktów przedszkolnych oraz zespo�ów wychowania przedszkolnego przy ustalaniu wymaga� w przedmiotowym zakresie maj� zastosowanie przepisy rozporz�dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dzia�ania (Dz. U. Nr 7, poz. 38, Dz. U. Nr 104, poz. 667).
Czy mog� obawia� si� o swoje bezpiecze�stwo, gdy mieszkam w segmencie mieszkalnym bezpo�rednio przylegaj�cym do segmentu, w którym firma zajmuje si� jak�� produkcj� z du�� ilo�ci� papieru...
Wyja�niam, �e na podstawie przekazanych przez Pana informacji nie jeste�my w stanie oceni� zagro�enia jakie stwarza s�siaduj�ca z Pana budynkiem firma. Jednocze�nie informujemy, �e papier, chocia� jest materia�em palnym, nie jest klasyfikowany jako materia� niebezpieczny po�arowo, tzn. nie jest materia�em stwarzaj�cym du�e ryzyko powstania lub rozprzestrzeniania si� po�aru, takie jak np. stwarzaj� gazy czy ciecze �atwopalne. Oczywi�cie w przypadku nagromadzenia du�ych ilo�ci tego materia�u wzrasta obci��enie ogniowe, tzn. ilo�� energii, jaka mo�e si� uwolni� w trakcie ewentualnego po�aru w obiekcie, w którym jest on przechowywany. W tym kontek�cie szczególnie wa�ne jest ustalenie, czy konstrukcja danego obiektu (klasa odporno�ci po�arowej) jest odpowiednia do wielko�ci wspomnianego obci��enia. Wymagania w tym zakresie zawarte s� w rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pó�n. zm.). Informujemy równie�, �e w celu rozwiania w�tpliwo�ci zwi�zanych ze stanem zabezpieczenia przeciwpo�arowego budynku s�siaduj�cego z Pana segmentem mo�liwe jest zwrócenie si� z wnioskiem o podj�cie stosownych dzia�a� do w�a�ciwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, kompetentnej do podj�cia stosownych dzia�a� w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpo�arowych lub do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Czy d�wigi osobowe w budynkach, inne ni� dla ekip ratowniczych musz� w warunkach po�aru - zje�dza� w dó� i pozosta� tak jako otwarte.
Zagadnienia te jednoznacznie wyja�nione s� w PN-EN 81-73 "Przepisy bezpiecze�stwa dotycz�ce budowy i instalowania d�wigów. Szczególne zastosowania d�wigów osobowych i towarowych. Cz�� 73: Funkcjonowanie d�wigów w przypadku po�aru.". PN-EN 81-73 na zasadach wiedzy technicznej okre�la zasady bezpiecze�stwa w celu zapewnienia funkcjonowania d�wigów w przypadku po�aru oparte na sygnale z systemu sygnalizacji po�arowej lub z tzw. "r�cznego ��cznika jazdy po�arowej" do uk�adu sterowania d�wigu. Postanowienia normy dotycz� nowych d�wigów osobowych i towarowych, mog� by� jednak wykorzystane do zwi�kszenia bezpiecze�stwa u�ytkowanych d�wigów, a tak�e w przypadku opracowywania scenariuszy rozwoju zdarze� w czasie po�aru.
Czy w 3-kondygnacyjnym budynku pensjonatowym zaliczonym do kategorii ZL III musi by� wydzielona klatka z zamontowanym urz�dzeniem oddymiaj�cym?"
Zgodnie z §209 ust. 2 pkt 5 rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z po�n. zm.) budynki pensjonatowe b�d�ce budynkami zamieszkania zbiorowego kwalifikuje si� do kategorii zagro�enia ludzi ZL V. Dla tej kategorii zagro�enia ludzi d�ugo�� doj�cia ewakuacyjnego przy jednym doj�ciu wynosi 10m (§256 ust. 3) co powoduje, �e w przypadku jednej klatki schodowej w rozpatrywanym budynku, aby spe�ni� wymaganie §256 ust. 3 zgodnie z definicj� doj�cia ewakuacyjnego (§256 ust. 1) konieczne jest spe�nienie warunku, o którym mowa w §256 ust. 2, tj. zapewni� klatk� schodow� obudowan�, zamkni�t� na ka�dej kondygnacji drzwiami przeciwpo�arowymi o klasie odporno�ci ogniowej EI 30 oraz wyposa�on� w urz�dzenia oddymiaj�ce lub zabezpieczaj�ce przed zadymieniem.
Czy mo�liwe jest zmniejszenie do 15 metrów odleg�o�ci budynku mieszkalnego jednorodzinnego od zbiorników z gazem LPG?
Rozpatruj�c § 124 rozporz�dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� bazy i stacje paliw p�ynnych, ruroci�gi przesy�owe dalekosi�ne s�u��ce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063) okre�la wymagania pod wzgl�dem lokalizacji samodzielnych stacji gazu p�ynnego lub stanowisk tankowania gazem p�ynnym samochodów na stacjach paliw p�ynnych od budynków. Jednocze�nie przepis § 124 ust. 2 ww. rozporz�dzenia Ministra Gospodarki wskazuje, �e zastosowanie �ciany oddzielenia przeciwpo�arowego umo�liwiaj�cej zmniejszenie odleg�o�ci wymaganych w § 124 ust. 1 nie dotyczy zmniejszenia tych odleg�o�ci od budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów u�yteczno�ci publicznej (§124 ust. 1 pkt. 3 i 4).
W jakiej najbli�szej odleg�o�ci od granicy dzia�ki mo�e by� budowany budynek aby nie powsta� obowi�zek zapewnienia �ciany odgrodzenia przeciwpo�arowego i czy je�eli budynek znajduj� si� 2 m od granicy dzia�ki to taka �ciana jest wymagana?
Przedmiotowa kwestia zale�y od wielu czynników nie przedstawionych w przes�anym zapytaniu, do których nale�� m. in. rodzaj wznoszonego budynku oraz usytuowanie zabudowa� na s�siedniej dzia�ce. Nadmieniam ponadto, i� w celu ustalenia przedmiotowej odleg�o�ci nale�y stosowa� przepisy Rozdzia�u 7 „Usytuowanie budynków z uwagi na bezpiecze�stwo po�arowe" rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pó�n. zm.). W przypadku dalszego wyst�powania ewentualnych w�tpliwo�ci dotycz�cych przedmiotowej kwestii istnieje równie� mo�liwo�� skonsultowania problemu z w�a�ciw� miejscowo Komend� Powiatow� (Miejskiej) Pa�stwowej Stra�y Po�arnej.
Odnosz�c si� z kolei do kwestii lokalizacji �ciany zewn�trznej budynku w odleg�o�ci 2 m od granicy s�siedniej dzia�ki informuj�, i� mo�liwo�� taka, dla wszystkich nowo wznoszonych budynków, istnieje jedynie w sytuacji, gdy przedmiotowa �ciana stanowi �cian� oddzielenia przeciwpo�arowego.
Jakie dzia�ania mo�e podejmowa� zarz�d wspólnoty mieszkaniowej w celu zapewnienia wolnego przejazdu na drodze po�arowej, znajduj�cej si� wewn�trz osiedla?
Zarz�d wspólnoty mieszkaniowej w celu zapewnienia wolnego przejazdu na drodze po�arowej, znajduj�cej si� wewn�trz osiedla informuj�, �e zasady ruchu w strefach zamieszkania reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z pó�n. zm.). W celu wykonania przepisów ww. ustawy oraz ustanowionych na przedmiotowej drodze zasad ruchu nale�y zwróci� si� do uprawnionych do ich egzekwowania organów. W tym przypadku b�d� to prawdopodobnie stra� miejska i policja.
Jaka mo�na uzyska� uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpiecze� przeciwpo�arowych ?
Kwestie uzyskiwania uprawnie� rzeczoznawcy ds. zabezpiecze� przeciwpo�arowych reguluje Rozdzia� 4 „Rzeczoznawcy do spraw zabezpiecze� przeciwpo�arowych" rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl�dem ochrony przeciwpo�arowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). Z tre�ci zawartych w nim przepisów wynika, i�: - wniosek o powo�anie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy zainteresowana osoba powinna skierowa� Komendanta G�ównego Pa�stwowej Stra�y Po�arnej,
- funkcj� rzeczoznawcy mo�e sprawowa� osoba, która uko�czy�a studia wy�sze, a ponadto:
1) po uko�czeniu studiów wy�szych odby�a co najmniej pi�cioletni� praktyk� zawodow� w jednostkach ochrony przeciwpo�arowej lub wykonuj�c czynno�ci z zakresu ochrony przeciwpo�arowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej albo jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
Egzamin przeprowadzany jest 2 razy w roku. Osoba, która z�o�y�a wniosek powo�anie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy jest informowana co najmniej 1 miesi�c przed planowanym terminem egzaminu. Ponadto informuj�, i� Komenda G�ówna nie przeprowadza kursów przygotowawczych do przedmiotowego egzaminu.
Jakie s� rodzaje szkole� w zakresie ochrony przeciwpo�arowej, jakie s� okresy pomi�dzy tymi szkoleniami, ile godzin powinny trwa� i jaka jest ich podstawa prawna ?
Zgodnie z przepisem art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpo�arowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z pó�n. zm.) w�a�ciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniaj�c ich ochron� przeciwpo�arow�, jest zobowi�zany mi�dzy innymi do „zapoznania pracowników z przepisami przeciwpo�arowymi". Ustawodawca nie okre�li� jednak szczegó�owych wymaga� w zakresie realizacji tego przepisu. W zwi�zku z powy�szym forma wspomnianego zapoznania jest dowolna, tym niemniej powinna zapewni� rzeczywiste przekazanie pracownikom niezb�dnej wiedzy. Dlatego te� w praktyce ww. „zapoznanie ..." jest realizowane najcz�ciej w postaci grupowego szkolenia.
Dla szkole�, o których mowa wy�ej, nie opracowano równie� szczególnych wymaga� i wytycznych dotycz�cych ich organizacji jak i zakresu. By�oby bowiem niezmiernie trudnym stworzenie w przedmiotowym zakresie uniwersalnych przepisów, które odnosi�yby si� do wszystkich zak�adów pracy, gdy� cz�sto wyst�puj� w nich zagro�enia o ca�kowicie ró�nym charakterze. Niemniej jednak nale�y podkre�li�, �e zgodnie z § 6 ust. 1 rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), szczegó�owe warunki ochrony przeciwpo�arowej dla du�ej cz�ci obiektów zak�adów pracy powinny zosta� okre�lone w instrukcji bezpiecze�stwa po�arowego. Tym samym przedmiotowa instrukcja powinna stanowi� g�ówny punkt odniesienia w kontek�cie zapoznania pracowników z przepisami przeciwpo�arowymi. Odnosz�c si� natomiast do kwestii wymaganej cz�stotliwo�ci szkole� lub te� innych form zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpo�arowymi informuj�, i� powinny one zapewni� zaznajomienie si� pracownika z przedmiotowymi przepisami przed podj�ciem przez niego pracy oraz by� powtarzane okresowo, z cz�stotliwo�ci� przyj�t� w ramach funkcjonuj�cego w danej instytucji systemu zarz�dzania bezpiecze�stwem, zapewniaj�c� ci�g�o�� utrzymania odpowiedniego poziomu przygotowania personelu w zakresie zapobiegania zagro�eniom oraz w�a�ciwego zachowywania si� na wypadek ich wyst�pienia. Wskazane jest, aby cz�stotliwo�� szkole� przeciwpo�arowych by�a wyra�nie okre�lona w instrukcji bezpiecze�stwa po�arowego, je�eli jest ona w danym obiekcie wymagana. Punktem odniesienia w tym zakresie mog� by� równie� wymagania dotycz�ce szkole�, okre�lone w przepisach bhp.
Czy wymagane jest stosowanie przeciwpo�arowych wy��czników pr�du w budynkach elektrowni (z obs�ug� lub bez obs�ugi) o kubaturze powy�ej 1000 m3 oraz w budynkach magazynowych niezale�nie od stopnia obci��enia ogniowego" o kubaturze powy�ej 1000 m3 ?
Informuj�, i� przepis § 183 ust. 2 rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó�n. zm.) zawiera bezwarunkowy wymóg stosowania przedmiotowego wy��cznika w strefach po�arowych, których kubatura przekracza 1000 m3.
Niemniej jednak, zdaniem tut. Komendy, mo�liwe jest stosowanie szczególnych rozwi�za� spe�niaj�cych funkcje przeciwpo�arowego wy��cznika pr�du, je�eli wynikaj� one z uwarunkowa� procesu technologicznego w danym obiekcie.
Stosowanie przewodów o odporno�ci ogniowej w instalacjach o�wietlenia awaryjnego
W sprawie stosowania wymogów §187 rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó�n. zm.) informujemy, �e w odniesieniu do kabli i przewodów zasilaj�cych instalacje o�wietlenia awaryjnego w budynkach istniej�cych, niespe�niaj�cych ww. wymaga�, ale zastosowanych zgodnie z przepisami obowi�zuj�cymi w chwili budowy wspomnianych instalacji, ich wymiana powinna nast�powa� zgodnie z §2 ust. 1 ww. rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury przy odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu u�ytkowania tych budynków a tak�e w przypadku wymiany zu�ytej technicznie instalacji.
Wymagania dot. drzwi do d�wigu osobowegow bud. mieszkalnym wielorodzinnym.
Czy drzwi (EI 30) do d�wigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ( budynek znajduje si� w Polsce) które posiadaj� certyfikat i deklaracj� zgodno�ci CE wydane w kraju wyprodukowania ( Anglia) musz� mie� dopuszczenie na rynek Polski. Gdzie mo�na zlnale�� elentualnie podstawy prawne.
Drzwi, o których mowa w zapytaniu, oznakowane znakiem CE jako wyroby budowlane i stanowi�ce oddzielenie przeciwpo�arowe, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), mog� by� stosowane na terenie Polski przy wykonywaniu robót budowlanych.
Kwestie dotycz�ce kominów i systemów ogrzewania budynków mieszkalnych.
1. Czy nieszczelny komin w budynku �redniowysokim jest bezpieczn� cz�ci� tego budynku?
2. Czy wydobywaj�ce si� do mieszkania w budynku �redniowysokim produkty spalania z kot�a na paliwo sta�e , pod��czonego do nieszczelnego komina, nie stanowi� zagro�enia dla osób przebywaj�cych w takim mieszkaniu?
3. Czy istniej� szczegó�owe normy zadymienia (st�enia tlenku w�gla) okre�laj�ce czas przebywania w mieszkaniu, po przekroczeniu których mo�liwe jest okre�lenie stopnia zagro�enia jako powa�ne? . Czy warunek zgody na eksploatacj� komina zawarty w Rozporz�dzeniu MSWiA i nakazuj�cy jego szczelno�� nie jest przepisem bezwzgl�dnie obowi�zuj�cym, czy te� ma charakter dyrektywny?, . Czy nakaz wy��czenia z u�ytkowania wszelkich urz�dze� grzewczych w bydynku wielorodzinnym wynika z nadgorliwo�ci funkcjonariuszy jednostki ratunkowo-ga�niczej , czy jest normalnym standardem w przypadku stwierdzenia nieszczelno�ci komina,wobec braku okre�lenia sprawcy zadymienia mieszka� w trakcie akcji? Odpowiedzi:
1. Nieszczelny komin w budynku �redniowysokim nie jest bezpieczn� cz�ci� tego budynku.
2. Wydobywaj�ce si� do mieszkania w budynku �redniowysokim produkty spalania z kot�a na paliwo sta�e, pod��czonego do nieszczelnego komina stanowi� zagro�enie dla osób przebywaj�cych w takim mieszkaniu.
3. Istnieje mo�liwo�� okre�lenia st�enia tlenku w�gla w atmosferze mieszkania przede wszystkim przez s�u�by sanitarne, które okre�l� stopie� zagro�enia dla mieszka�ców.
4. Wymagania okre�lone w rozporz�dzeniach s� obowi�zuj�ce i nie maj� charakteru wytycznych. W odniesieniu do kominów zastosowanie ma, oprócz obowi�zku usuwania zanieczyszcze� z cz�stotliwo�ci� okre�lon� w § 30 rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), wymaganie § 4 ust. 1 pkt. 2 wskazuj�ce, �e w obiektach jest zabronione u�ytkowanie instalacji niesprawnych technicznie, b�d� nie poddawanych okresowym kontrolom o zakresie i cz�stotliwo�ci wynikaj�cej z przepisów Prawa budowlanego, je�eli mo�e si� to przyczyni� do powstania po�aru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia. Sposób u�ytkowania przewodów i kana�ów dymowych i spalinowych okre�laj� wymagania § 19, § 25, § 26 i § 27 rozporz�dzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych u�ytkowania budynków mieszkalnych (dz. U. Nr 74, poz. 836).
5. Nakaz wy��czenia z u�ytkowania wszelkich urz�dze� grzewczych w budynku wielorodzinnym mo�e wynika� ze specyfiki stwierdzonego zagro�enia w danym, indywidualnym przypadku i nie powinien by� traktowany jako standard dzia�ania PSP w przypadku stwierdzenia nieszczelno�ci komina.
Czy rzeczoznawca ds. ppo� mo�e odmówi� uzgodnienia projektu dot. wykonania urz�dzenia przeciwpo�arowego, np. urz�dze� oddymiaj�cych?
Osoba sprawuj�ca funkcj� rzeczoznawcy do spraw zabezpiecze� przeciwpo�arowych wyst�puje w procesie uzgadniania pod wzgl�dem ochrony przeciwpo�arowej projektów budynków, urz�dze� itd. jako osoba fizyczna posiadaj�ca odpowiednie uprawnienia, a nie jako organ administracji publicznej. W zwi�zku z powy�szym �aden rzeczoznawca nie ma narzuconego przepisami prawa obowi�zku dokonywania przedmiotowych uzgodnie�. Osoba sprawuj�ca tak� funkcj�, ponosz�c odpowiedzialno�� za podejmowane dzia�ania, podejmuje decyzje, które uzna za w�a�ciwe.
Na jakiej wysoko�ci od pod�o�a powinny by� zainstalowane nasady wylotowe, ewentualnie zawór hydrantu naziemnego zewn�trznego?
Kwestia ta jest uregulowana w rozporz�dzeniu Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów s�u��cych zapewnieniu bezpiecze�stwa publicznego lub ochronie zdrowia i �ycia oraz mienia, a tak�e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u�ytkowania, (Dz. U. Nr 143, poz. 1002). Zgodnie z Za��cznikiem nr 1 do ww. rozporz�dzenia hydranty nadziemne, s�u��ce zapewnieniu bezpiecze�stwa publicznego lub ochronie zdrowia i �ycia oraz mienia wymagaj� dopuszczenia przez jednostk� badawczo - rozwojow� Pa�stwowej Stra�y Po�arnej. Wymagania techniczno - u�ytkowe przedmiotowych hydrantów zosta�y okre�lone w pkt. 3.21 Za��cznika nr 2 do tego. rozporz�dzenia. Wed�ug wspomnianych wymaga� odleg�o�� od poziomu gruntu do osi nasady powinna wynosi� od 600 do 700 mm.
Czy dla obiektu magazynowego, w którym nie wyst. strefa zagr. wybuchem, a kubatura przekracza 1500m3 jest wymagana instrukcja bezp. po�arowego?
Zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 4 rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) dla budynków magazynowych o kubaturze brutto przekraczaj�cej 1000 m3 oraz dla obiektów magazynowych innych ni� budynek o powierzchni przekraczaj�cej 1000 m2 przedmiotowa instrukcja jest wymagana.
Czy u�ywanie grilla elektrycznego na balkonie w bloku mieszkalnym jest zabronione?
W sprawie u�ytkowania grillów elektrycznych na balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych informuj�, �e stosowanie tego typu urz�dze� w rozpatrywanych miejscach nie stanowi naruszenia przepisów przeciwpo�arowych. Niemniej jednak stwierdzone przypadki eksploatacji w niew�a�ciwy sposób urz�dze� energetycznych lub cieplnych (w tym równie� grillów elektrycznych) albo pozostawienia ich uszkodzonych w stanie mog�cych spowodowa� wybuch lub po�ar podlegaj� karze aresztu, grzywny albo karze nagany, zgodnie z art. 82 § 1 pkt 4 kodeksu wykrocze� (Dz. U. z 2007 r. r. Nr 109, poz. 756, z pó�n. zm.).
Czy niesprawny domofon w bramie wej�ciowej stanowi zagro�enie w przypadku wyst�pienia po�aru?
W sprawie niesprawnego domofonu w bramie do kamienicy informuj�, i� obecnie obowi�zuj�ce przepisy przeciwpo�arowe nie zabraniaj� zamykania w sposób uniemo�liwiaj�cy otwarcie z zewn�trz drzwi, furtek oraz bram wjazdowych na posesje, podwórka itp., a Pa�stwowa Stra� Po�arna wyposa�ona jest w sprz�t umo�liwiaj�cy skuteczne forsowanie tego typu zamkni�� w przypadku po�aru lub innego zdarzenia powoduj�cego konieczno�� przeprowadzenia akcji ratowniczej.
Czy w piwnicy mo�na sk�adowa� hurtowe ilo�ci zniczy?
Obowi�zuj�ce uregulowania prawne nie zawieraj� szczegó�owych wymaga� dotycz�cych miejsc i sposobu magazynowania zniczy. W tym zakresie obowi�zuj� ogólne wymagania zawarte w rozporz�dzeniu Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). W �wietle ustale� § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporz�dzenia materia� palny stosowany w zniczach nie kwalifikuje si� do grupy materia�ów niebezpiecznych po�arowo, dla których ww. rozporz�dzenie ustala okre�lone w nim wymagania pod wzgl�dem bezpiecze�stwa dla tzw. „materia�ów niebezpiecznych". Znicze pod wzgl�dem po�arowym nale�y traktowa� jak inne materia�y palne np. drewno, papier, tworzywa sztuczne, które przechowywane s� w komórkach lokatorskich, a nie jak farby i rozpuszczalniki rozumiane potocznie jako „materia� �atwopalny".
Odr�bnym zagadnieniem jest rozstrzygni�cie sprawy wykorzystania piwnicy na cele magazynowe, do czego nie mo�na si� odnie�� ze wzgl�du na brak odpowiednich danych.
Kwestia dost�pu do bloku mieszkalnego wyposa�onego w domofon dzia�aj�cy w wyznaczonych godzinach.
W sprawie zamykania na klucz, po godzinie 22:00, drzwi wej�ciowych stanowi�cych wyj�cie ewakuacyjne z budynku mieszkalnego wielorodzinnego informuj�, �e zgodnie z wymaganiami § 4 ust. 1 pkt 13 rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) stwierdzaj�cym, �e zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemo�liwiaj�cy ich natychmiastowe u�ycie jest zabronione powoduje, i� rozpatrywany przypadek nie powinien mie� miejsca.
Czy w przedstawionym problemie nale�y zastosowa� urz�dzenia zapobiegaj�ce zadymieniu lub s�u��ce do usuwania dymu?
Prosz� o wyja�nienie nast�puj�cego problemu: Istniej�cy budynek 2-kondygnacyjny, zagospodarowanie parteru - sklepy (ZL III), na pi�trze przedszkole (ZL II). Na pi�tro prowadz� dwie klatki schodowe ca�kowicie oddzielone po�arowo od parteru - obudowane �cianami pe�nymi, brak po��czenia z pomieszczeniami parteru, wej�cia bezpo�rednio z zewn�trz budynku, niepo��czone z wej�ciami na parter. Zgodnie z § 245 w budynku niskim ZL II nale�y klatki schodowe wyposa�y� w urz�dzenia zapobiegaj�ce zadymieniu lub s�u��ce do usuwania dymu. W podanym wy�ej przypadku zastosowanie wymienionych urz�dze� wydaje mi si� bezcelowe, gdy� te klatki schodowe nie s� nara�one na zadymienie i zapewniaj� bezpiecze�stwo podczas ewakuacji.
Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporz�dzenia MSWiA z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów urz�dzenia przeciwpo�arowe, w tym tak�e hydranty wewn�trzne, powinny by� poddawane przegl�dom technicznym i czynno�ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okre�lonymi w Polskich Normach, nie rzadziej ni� raz w roku. Jednocze�nie nadmieniam, i� w Polskiej Normie PN-EN 671-3:2002 Sta�e urz�dzenia ga�nicze - Hydranty wewn�trzne - Cz�ci 3: Konserwacja hydrantów wewn�trznych z w�em pó�sztywnym i hydrantów wewn�trznych z w�em p�asko sk�adanym, w ramach corocznych przegl�dów i konserwacji przewidziano sprawdzenie wyp�ywu wody, dodaj�c, �e wskazane jest u�ycie wska�nika wyp�ywu oraz miernika ci�nienia, co wi��e si� z faktycznym pomiarem przytoczonych na wst�pie wielko�ci. Tak wi�c zgodnie z przedmiotow� norm� badania hydrantów wewn�trznych w zakresie wydajno�ci i ci�nienia powinny odbywa� si� co najmniej raz w roku.
Czy instalator lub serwisant instalacji sygnalizacji po�aru, sta�ych urz�dze� ga�niczych musi posiada� koncesj�? Jaki przepis lub norma reguluje wymagania w zakresie technicznych rozwi�za� stawianych systemom monitoringu po�arowego?
Aktualnie obowi�zuj�ce akty prawne nie precyzuj� szczegó�owych wymaga� w zakresie kwalifikacji osób wykonuj�cych czynno�ci zwi�zane z instalowaniem czy serwisowaniem instalacji sygnalizacji po�arowej. Niemniej jednak brak wymaga� formalnych nie zwalnia tych osób z obowi�zku posiadania odpowiednich rzeczywistych kwalifikacji do wykonywania tego typu us�ug, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz pod gro�b� odpowiedzialno�ci cywilnej i karnej w przypadku jej nierzetelnego wykonania. W praktyce wymagania odno�nie wspomnianych na wst�pie kwalifikacji cz�sto okre�laj� producenci danego urz�dzenia przeciwpo�arowego lub instalacji, prowadz�c odpowiednie szkolenia i wydaj�c w�asne upowa�nienia (certyfikaty) do wykonywania okre�lonych prac zwi�zanych na przyk�ad z monta�em czy serwisowaniem. Odnosz�c si� natomiast do drugiej cz�ci pytania wyja�niam, i� wymagania techniczno-u�ytkowe dotycz�ce systemów monitoringu po�arowego zawarte s� w Za��czniku nr 2 „Wymagania techniczno-u�ytkowe dla wyrobów s�u��cych zapewnieniu bezpiecze�stwa publicznego lub ochronie zdrowia i �ycia oraz mienia, wprowadzanych do u�ytkowania w jednostkach ochrony przeciwpo�arowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o po�arze lub innym zagro�eniu oraz do prowadzenia dzia�a� ratowniczych, a tak�e wyrobów stanowi�cych podr�czny sprz�t ga�niczy" (pozycja 9) rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów s�u��cych zapewnieniu bezpiecze�stwa publicznego lub ochronie zdrowia i �ycia oraz mienia, a tak�e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u�ytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002). Ponadto nadmieniam, i� w przedmiotowym zakresie funkcjonuje Polska Norma PN-EN 54-21:2006 (U) „Systemy sygnalizacji po�arowej. Cz�� 21: Urz�dzenia do transmisji sygna�ów alarmowych i uszkodzeniowych".
Jaka powinna by� cz�stotliwo�� prowadzenia bada� hydrantów wewn�trznych w zakresie wydajno�ci poboru wody i ci�nienia na zaworze - co rok czy co 5 lat?
W zwi�zku z pytaniem w sprawie wyposa�enia klatek schodowych w urz�dzenia zapobiegaj�ce zadymieniu lub s�u��ce do usuwania dymu w budynku dwukondygnacyjnym, którego parter zakwalifikowany jest do kategorii zagro�enia ludzi ZL III, a pi�tro, na które prowadz� niezale�ne, nie posiadaj�ce wyj�� na parterze (poza wyj�ciami na przestrze� otwart�) klatki schodowe, do kategorii zagro�enia ludzi ZL II (przedszkole) informuj�, �e przedmiotowy obowi�zek wynika jednoznacznie z § 245 aktualnie obowi�zuj�cego rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pó�n. zm.) i zosta� wprowadzony jeszcze w latach 80-tych ubieg�ego wieku.
Bior�c jednak pod uwag�, �e wspomniany budynek jest budynkiem istniej�cym oraz, �e wyst�puj� w nim szczególne warunki techniczno-budowlane, zasadnym jest rozwa�enie przeprowadzenia post�powania w trybie § 2 ust. 2 ww. rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury. Je�li sporz�dzona w tym trybie ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpiecze� przeciwpo�arowych wyka�e, �e istnieje mo�liwo�� zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecze�stwa w inny sposób, dopuszczalne jest „odst�pienie od spe�nienia wymaga� § 245 warunków technicznych".
Jako zarz�dca budynków wielomieszkaniowych, tzw. kamienic czynszowych mam pytanie jaki sprz�t ppo�. wymagany jest w tego typu budynkach?
W zawi�zku z pytaniem w sprawie wyposa�enia budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ga�nice informuj�, �e aktualnie obwi�zuj�ce rozporz�dzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) w §28 ust. 3 pkt 1) lit. a jednoznacznie wskazuje, �e nie wymaga si� wyposa�enia stref po�arowych ZL IV (budynki mieszkalne) w ga�nice.
Jakie wymagania musz� spe�nia� drzwi wej�ciowe do budynku mieszkalnego, otwierane do wewn�trz budynku (na klatk�)?
W zawi�zku z pytaniem sprawie wymiany drzwi wej�ciowych do budynku na drzwi, które otwieraj� si� do wewn�trz budynku informuj�, �e zagadnienie to reguluje § 236 ust. 4 rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pó�n. zm.) wskazuj�c, �e „Drzwi stanowi�ce wyj�cie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wi�cej ni� 50 osób powinny otwiera� si� na zewn�trz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków".
Prosz� o podanie procedur zg�aszania do Pa�stwowej Stra�y Po�arnej otwarcie zak�adu produkcyjnego w Warszawie.
Zagadnienie to reguluje art. 56 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó�n. zm.), zgodnie z którym powinna Pani powiadomi� w�a�ciw� miejscowo komend� miejsk� (powiatow�) Pa�stwowej Stra�y Po�arnej o zako�czeniu budowy i zamiarze przyst�pienia do u�ytkowania ww. obiektu. Na podstawie Pani zg�oszenia Komendant Miejski Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w Warszawie, poprzez upowa�nionego funkcjonariusza, przeprowadzi czynno�ci kontrolno-rozpoznawcze, w wyniku, których zajmie stanowisko w sprawie zgodno�ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. W trakcie przeprowadzania ww. czynno�ci kontrolno-rozpoznawczych niezb�dne jest przedstawienie dokumentów wymienionych w art. 57 Prawa budowlanego oraz projektów budowlanych i dokumentów dopuszczaj�cych wyroby u�yte w procesie budowlanym do u�ytkowania. W sprawie uzyskania szczegó�owych informacji prosz� kontaktowa� si� z Komend� Miejsk� Pa�stwowej Stra�y Po�arnej m. st. Warszawy przy ul. Polnej 1 w Warszawie.
Czy wolno montowa� zewn�trzne drzwi na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych? Jakie wymogi musz� spe�nia� takie drzwi?
W przedstawionym przypadku, tj.: gdy w dziesi�ciokondygnacyjnym budynku mieszkalnym dodatkowe drzwi zewn�trzne do mieszka� po ich ca�kowitym otwarciu zaw�aj� korytarz prowadz�cy do klatki schodowej b�d�cej pionow� jedyn� drog� ewakuacyjn�, zastosowanie maj�: - § 242 ust. 4 rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pó�n. zm.), - § 4 ust. 1 pkt. 16 lit. e oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 11 ust. 2 rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). W ich �wietle niedopuszczalne jest m. in., aby w wyniku ca�kowitego otwarcia drzwi, stanowi�cych wyj�cie na drog� ewakuacyjn� nast�pi�o zmniejszenie szeroko�ci tej drogi poni�ej warto�ci wymaganej oraz uniemo�liwienie lub ograniczenie dost�pu do wyj�� ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych.
Jaki jest zakres dzia�ania PN-82/B-02857, dot. zbiorników ppo�. Jej postanowienia nie dotycz� m.in. "zbiorników ziemnych" ale jaka jest definicja "zbiornika ziemnego"?
W sprawie „zbiorników ziemnych", których nie dotycz� postanowienia PN-82/B-02857 „Ochrona przeciwpo�arowa w budownictwie. Przeciwpo�arowe zbiorniki wodne wymagania ogólne", Biuro Rozpoznawania Zagro�e� informuje, �e analogiczny zapis funkcjonowa� równie� w poprzedzaj�cej normie PN-67/B-02857 Ochrona przeciwpo�arowa w budownictwie. Przeciwpo�arowe zbiorniki wodne. Wymagania i badania techniczne", która równie� nie definiowa�a tego poj�cia.
Z jeszcze wcze�niejszych �róde� literaturowych wynika, �e za zbiorniki ziemne nale�y uzna� urz�dzenia, których boki zosta�y uformowane z ziemi b�d� za pomoc� wykopu, b�d� nasypu (groble), przy czym bokom tym zosta�o nadane takie pochylenie, przy którym sta�o�� ich mo�e by� zapewniona bez stosowania �cian oporowych.
Co to jest g�sto�� obci��enia ogniowego?
G�sto�� obci��enia ognoiwego to parametr oceny zagro�enia po�arowego w obiektach przemys�owo-magazynowych (PM). Z wielko�ci g�sto�ci obci��enia ogniowego wynika m.in. dopuszczalna wielko�� stref po�arowych, klasa odporno�ci po�arowej, klasy odporno�ci ogniowej elementów budowlanych, wymagania ewakuacyjne, zaopatrzenie w wod� do zewn�trznego i wewn�trznego gaszenia po�aru obiektów PM, co jest m.in. okre�lone w rozporz�dzeniach:
1) MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
2) MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563),
3) MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl�dem ochrony przeciwpo�arowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137),
4) MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139). Powr�t
Napisa�: Rafa� Brodziak (12-03-2009 08:28) Zmieni�: Rafa� Brodziak (12-03-2009 08:37) Projekt i wykonanie: S�awomir Brandt