Source: http://docplayer.pl/55408753-Zaprawa-ogniochronna-fireseal-standard.html
Timestamp: 2020-07-12 06:38:19
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD - PDF Darmowe pobieranie
Download "Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD"
1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) ; (48 22) fax: (48 22) Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Czł onek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej na wniosek firmy: ESSVE PRODUKTER AB S Sollentuna, Sidensvansvagen 10, Szwecja stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 31 grudnia 2010 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, grudzień 2005 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2005 zawiera 20 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
2 AT /2005 2/20 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Przeznaczenie i zakres stosowania zaprawy ogniochronnej FireSeal STANDARD Warunki stosowania WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD Odporność ogniowa przejść kabli i rur stalowych w stropach i ścianach, uszczelnionych zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Pakowanie Przechowywanie Transport OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI... 12
3 AT /2005 3/20 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD przeznaczona do wykonywania przejść kablowych i przejść rur stalowych w przegrodach budowlanych (ścianach i stropach) w zakresie określonym w p Producentem zaprawy jest firma ESSVE PRODUKTER AB, S Sollentuna, Sidensvansvagen 10, Szwecja. Sucha mieszanka zaprawy FireSeal STANDARD jest wytwarzana w fabryce z cementu, lekkiego, drobnoziarnistego wypełniacza w kolorze białym oraz dodatków modyfikujących. Po wymieszaniu suchej mieszanki z wodą zarobową, dodaną w ilości potrzebnej do uzyskania wymaganej konsystencji, otrzymuje się zaprawę FireSeal STANDARD gotową do zastosowania. Właściwości techniczne zaprawy FireSeal STANDARD podano w p. 3. Warunki wykonywania przejść kablowych i przejść rur stalowych w przegrodach budowlanych z zastosowanie zaprawy FireSeal STANDARD podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania zaprawy ogniochronnej FireSeal STANDARD Zaprawa FireSeal STANDARD przeznaczona jest do wykonywania przejść: rur stalowych o średnicach zewnętrznych od 33,7 mm do 168,3 mm, kabli Cu 3x185 mm 2, Al 4x240 mm 2 i Al 3x95 mm 2, w ścianach i stropach betonowych. Przejścia wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p zostały sklasyfikowane w następujących klasach odporności ogniowej:
4 AT /2005 4/20 EI 60, jeżeli zostały wykonane zgodnie z rys. 1, 2, 3 lub 4; klasa ta oznacza, że szczelność i izolacyjność ogniowa przejścia są nie mniejsze niż 60 minut, EI 120, jeżeli zostały wykonane zgodnie z rys. 5, 6, 7 lub 8; klasa ta oznacza, że szczelność i izolacyjność ogniowa przejścia są nie mniejsze niż 120 minut Warunki stosowania Postanowienia ogólne. Warunki uszczelniania przejść rur stalowych i kabli zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD powinna określać instrukcja opracowana przez Wnioskodawcę Aprobaty, uwzględniająca wymagania niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Przejścia rur i kabli powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego obiektu, uwzględniającą wymagania polskich przepisów budowlanych oraz instrukcji firmowej Wnioskodawcy. Prace powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone przez Wnioskodawcę Aprobaty w zakresie warunków wykonywania przejść oraz kontroli jakości wykonanych prac. Informacja o wykonanym przejściu powinna być wpisana do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać co najmniej: nazwę przejścia według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, klasę odporności ogniowej wykonanego przejścia, nazwę firmy wykonującej prace, datę wykonania prac, protokół z odbioru prac Warunki uszczelniania przejść rur stalowych i kabli zaprawą FireSeal STANDARD. Przejścia rur stalowych i kabli klasy EI 60 odporności ogniowej powinny być wykonywane zgodnie z rys Przejścia rur stalowych i kabli klasy EI 120 odporności ogniowej powinny być wykonywane zgodnie z rys Powierzchnia otworu powinna wynosić nie więcej niż 600 x 600 mm. Grubość przejścia z zaprawy FireSeal STANDARD powinna wynosić: 1) przy klasie EI 120 odporności ogniowej co najmniej 200 mm, w przypadku przejść kabli i rur, wykonywanych w stropach i ścianach betonowych, 2) przy klasie EI 60 odporności ogniowej: co najmniej 150 mm w przypadku przejść kabli, wykonywanych w stropach i ścianach betonowych, co najmniej 100 mm w przypadku przejść rur stalowych, wykonywanych w stropach i ścianach betonowych.
5 AT /2005 5/20 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD Właściwości techniczne. Właściwości techniczne zaprawy FireSeal STANDARD powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 1. Wymagane właściwości techniczne zaprawy FireSeal STANDARD Tablica 1 Poz. Właściwości Wymagania Badania według Sucha mieszanka FireSeal STANDARD 1 Wygląd zewnętrzny szary proszek bez zbryleń i zanieczyszczeń, z lekkim, drobnoziarnistym, białym wypełniaczem 2 Gęstość nasypowa, kg/m ± 5% Zaprawa FireSeal STANDARD (po wymieszaniu suchej mieszanki z wodą) 3 Wygląd zewnętrzny jasnoszara, jednorodna masa z drobnymi, widocznymi ziarnami wypełniacza, bez zbryleń i zanieczyszczeń p PN-EN :2000 PN-B-10106: Konsystencja, cm 5 ± 1 PN-85/B Stwardniała zaprawa FireSeal STANDARD 5 Wygląd zewnętrzny jasnoszara, jednorodna pod względem faktury i barwy, bez plam, spękań i pęcherzy 6 Gęstość objętościowa w stanie powietrzno-suchym, kg/m ± 5% PN-85/B PN-85/B Wytrzymałość na zginanie, MPa 1,5 PN-85/B Wytrzymałość na ściskanie, MPa 4,5 PN-85/B Przyczepność do podłoża, MPa: betonowego 0,5 PVC 0,4 PN-85/B Skurcz liniowy, % 0,25 PN-85/B Trwałość przydatność do stosowania. Okres przydatności do stosowania suchej mieszanki zaprawy FireSeal STANDARD powinien być określony na opakowaniu. Producent gwarantuje, że wyrób w tym okresie zachowa swoje właściwości, zgodne z wymaganiami podanymi w p
6 AT /2005 6/ Odporność ogniowa przejść kabli i rur stalowych w stropach i ścianach uszczelnionych zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD Poddane badaniu według p przejścia kabli i rur stalowych uszczelnione zaprawą FireSeal STANDARD zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Aprobacie Technicznej ITB, powinny spełniać kryteria określone w normie PN-B :1997 dla klas odporności ogniowej podanych w p PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1. Pakowanie Sucha mieszanka zaprawy FireSeal STANDARD powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach Producenta, zabezpieczających ją przed zniszczeniem lub zmianą właściwości technicznych. Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja, zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, nazwa i adres Producenta, przeznaczenie i warunki przechowywania, okres przydatności do stosowania, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2005, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) Przechowywanie Sucha mieszanka zaprawy FireSeal STANDARD powinna być przechowywana w sposób zabezpieczający ją przed zmianą właściwości technicznych, określony w instrukcji opracowanej przez Producenta.
7 AT /2005 7/ Transport Sucha mieszanka zaprawy FireSeal STANDARD powinna być przewożona w sposób zabezpieczający ja przed zmianą właściwości technicznych, określony w instrukcji transportowania opracowanej przez Producenta. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) zaprawa FireSeal STANDARD, której dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzana do obrotu i stosowana przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jej właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041), oceny zgodności zaprawy FireSeal STANDARD z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005 dokonuje producent, stosując system 1. W przypadku systemu 1 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności na podstawie: a) zadania producenta: zakładowej kontroli produkcji, uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym programem badań, obejmującym badania określone w p b) zadania akredytowanej jednostki: wstępnego badania typu, wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji.
8 AT /2005 8/ Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobów do obrotu i stosowania. Wstępne badanie typu obejmuje klasy odporności ogniowej przejść kablowych i rur stalowych uszczelnionych zaprawą FireSeal STANDARD. Badania, które w postępowaniu aprobacyjnym były podstawą do ustalenia właściwości techniczno - użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 2) kontrolę i badania wyrobów w procesie wytwarzania oraz badania gotowego wyrobu (p ), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobu o wymaganych właściwościach techniczno-użytkowych. Kontrola produkcji musi zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobu powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań Badania gotowego wyrobu Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania uzupełniające Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) wyglądu zewnętrznego suchej mieszanki i zaprawy, b) gęstości nasypowej suchej mieszanki, c) konsystencji zaprawy po wymieszaniu suchej mieszanki z wodą Badania uzupełniające. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie: a) gęstości objętościowej stwardniałej zaprawy, b) wytrzymałości na ściskanie i zginanie zaprawy, c) skurczu liniowego zaprawy, d) odporności ogniowej przejścia uszczelnionego zaprawą.
9 AT /2005 9/ Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobu. Wielkość partii wyrobu powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata Metody badań Badania należy wykonywać według norm wymienionych w kolumnie 4 tablicy 1 oraz zgodnie z p i p Otrzymane wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p Badanie wyglądu zewnętrznego. Wygląd zewnętrzny zaprawy FireSeal STANDARD należy ocenić wizualnie w rozproszonym świetle dziennym z odległości ok. 30 cm Badanie odporności ogniowej. Odporność ogniową przejść (w ścianach i stropach) kabli i rur stalowych uszczelnionych zaprawą FireSeal STANDARD, bada się według normy PN-EN :2001 i PN-EN : Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowany wyrób należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2005 jest dokumentem stwierdzającym przydatność zaprawy ogniochronnej FireSeal STANDARD do wykonywania przejść kablowych i rur stalowych w ścianach i stropach w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD, której dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzana do obrotu i stosowana przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jej właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację
10 AT / /20 zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta zaprawy ogniochronnej FireSeal STANDARD od odpowiedzialności za właściwą jej jakość oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tego wyrobu i prawidłowe wykonanie prac W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych ze stosowaniem w budownictwie zaprawy ogniochronnej FireSeal STANDARD należy zamieszczać informację o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2005 ważna jest do 31 grudnia 2010 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K O N I E C
11 AT / /20 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-B :1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja PN-85/B Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki PN-EN :2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości PN-EN :2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne PN-EN :2005 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3: Uszczelnienia przejść instalacji ZUAT-15/IV.16/2003 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Kity uszczelniające Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny 1. NP-1250/A/04/ZL. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych systemu FireSeal przez ściany i stropy szwedzkiej firmy ESSVE PRODUKTER AB. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, Warszawa, NT-669/A/05. Badania laboratoryjne zaprawy ogniochronnej FireSeal STANDARD dla potrzeb aprobacyjnych. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych, Warszawa, 2005
12 AT / /20 RYSUNKI Rys. 1 Rys. 2 Przejście kablowe przez ścianę betonową, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 60 odporności ogniowej Przejście kablowe przez strop betonowy, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 60 odporności ogniowej Rys. 3 Przejście rur stalowych przez ścianę betonową, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 60 odporności ogniowej Rys. 4 Rys. 5 Przejście rur stalowych przez strop betonowy, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 60 odporności ogniowej Przejście kablowe przez ścianę betonową, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 120 odporności ogniowej Rys. 6 Przejście kablowe przez strop betonowy, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 120 odporności ogniowe Rys. 7 Przejście rur stalowych przez ścianę betonową, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 120 odporności ogniowej Rys. 8 Przejście rur stalowych przez strop betonowy, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 120 odporności ogniowej... 20
13 AT / /20 Rys. 1. Przejście kablowe przez ścianę betonową, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 60 odporności ogniowej 1 ściana betonowa; 2 zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD; 3 kabel Cu 3x185 mm 2 ; 4 kabel Al 4x240 mm 2 ; 5 kabel Al 3x95 mm 2
14 AT / /20 Rys. 2. Przejście kablowe przez strop betonowy, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 60 odporności ogniowej 1 strop betonowy; 2 zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD; 3 kabel Cu 3x185 mm 2 ; 4 kabel Al 4x240 mm 2 ; 5 kabel Al 3x95 mm 2
15 AT / /20 Rys. 3. Przejście rur stalowych przez ścianę betonową, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 60 odporności ogniowej 1 ściana betonowa; 2 zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD; 3 rura stalowa o średnicy 168,3 mm; 4 rura stalowa o średnicy 48,3 mm; 5 rura stalowa o średnicy 33,7 mm; 6 otulina z niepalnej wełny mineralnej o gęstości 100 kg/m 3 o grubości co najmniej 50 mm i długości co najmniej 450 mm; 7 otulina z niepalnej wełny mineralnej o gęstości 100 kg/m 3 o grubości co najmniej 50 mm i długości co najmniej 250 mm;
16 AT / /20 Rys. 4. Przejście rur stalowych przez strop betonowy, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 60 odporności ogniowej 1 strop betonowy; 2 zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD; 3 rura stalowa o średnicy 168,3 mm; 4 rura stalowa o średnicy 48,3 mm; 5 rura stalowa o średnicy 33,7 mm; 6 otulina z niepalnej wełny mineralnej o gęstości 100 kg/m 3 o grubości co najmniej 50 mm i długości co najmniej 450 mm; 7 otulina z niepalnej wełny mineralnej o gęstości 100 kg/m 3, o grubości co najmniej 50 mm i długości co najmniej 250 mm;
17 AT / /20 Rys. 5. Przejście kablowe przez ścianę betonową, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 120 odporności ogniowej 1 ściana betonowa; 2 zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD; 3 kabel Cu 3x185 mm 2 ; 4 kabel Al 4x240 mm 2 ; 5 otulina z niepalnej wełny mineralnej o gęstości 100 kg/m 3, o grubości co najmniej 50 mm i długości co najmniej 250 mm;
18 AT / /20 Rys. 6. Przejś cie kablowe przez strop betonowy, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 120 odporności ogniowej 1 strop betonowy; 2 zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD; 3 kabel Cu 3x185 mm 2 ; 4 kabel Al 4x240 mm 2 ; 5 otulina z niepalnej wełny mineralnej o gęstości 100 kg/m 3, o grubości co najmniej 50 mm i długości co najmniej 250 mm;
19 AT / /20 Rys. 7. Przejście rur stalowych przez ścianę betonową, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 120 odporności ogniowej 1 ściana betonowa; 2 zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD; 3 rura stalowa o średnicy 168,3 mm; 4 rura stalowa o średnicy 48,3 mm; 5 otulina z niepalnej wełny mineralnej o gęstości 100 kg/m 3, o grubości co najmniej 50 mm i długości co najmniej 450 mm;
20 AT / /20 Rys. 8. Przejście rur stalowych przez strop betonowy, uszczelnione zaprawą ogniochronną FireSeal STANDARD, klasy EI 120 odporności ogniowej 1 strop betonowy; 2 zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD; 3 rura stalowa o średnicy 168,3 mm; 4 rura stalowa o średnicy 48,3 mm; 5 otulina z niepalnej wełny mineralnej o gęstości 100 kg/m 3, o grubości co najmniej 50 mm i długości co najmniej 450 mm;
Zestaw wyrobów do wykonywania przejść kablowych i przejść rur stalowych systemu FireSeal UNIVERSAL