Source: http://mosir.kielce.pl/przetargi.php?pPath=170_160
Timestamp: 2018-11-16 09:12:25
Legal References Found: art. 93
 art. 93
 art. 89
 art. 87
 art. 93
 art. 86
 art. 38
 art. 38
 art. 38

Document Content:
Kielce dnia 7 marca 2017r
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na: Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIANA
Działając w trybie art. 93 ust. 3 ustawy Pzp – Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp - u n i e w a ż n i a w/w postępowanie na: Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
W rezultacie czynności badania i oceny ofert Zamawiający - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp, z powodu niezgodności treści ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ( z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp ) - odrzucił dwie oferty, których cena ( określona w siwz jako jedno z kryteriów ) mieściła się w ramach kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania inwestycyjnego.
Kolejna oceniona oferta - spośród ofert nie podlegających odrzuceniu - przedstawia cenę wyższą o 54 165,35 zł od kwoty przeznaczenia.
Wobec okoliczności, że Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej, postępowanie zostaje u n i e w a ż n i o n e na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2 marca 2017r.
Kielce, dnia 02.03.2017r
1. Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w postepowaniu na: Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
668 085,00 zł brutto
899 117,04
629 392,29
ELSTER P.P.H.U.
05-220 Zielonki
999 851,61
722 250,035
Ul. Ciepłownicza 1A
1 026 715,42
1 1630 144,18
657 712,87
4. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji , czyli do 6 marca 2017r - zobowiązani są złożyć :
Pytania i odpowiedzi do siwz 27.02.2017 CZ. II
Kielce, dnia 27.02.2017 r.
N.ZP.2.26. 38. 2017
1. PYTANIA I ODPOWIEDZI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że w dniu:
27.02.2017r wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści siwz, których treść oraz odpowiedzi na nie – przedstawiamy poniżej:
Pytanie 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę kabla YKYFoy 5x2,5 na kabel YKY 5x2,5 ułożony w rurze osłonowej typu DVK – pozycje w przedmiarze robót 19 i 20, z uwagi na długi czas oczekiwania na produkcję w Kablowniach kabla YKYFoy (wiąże się to z minimum logistycznym wynoszącym ok. 500 m do uruchomienia produkcji kabla, a kabel ten nie jest trzymany na stanach magazynowych kablowni).
Odp. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany zaprojektowanego kabla YKYFoy 5x2,5 na kabel YKY 5x2,5 pod warunkiem ułożenia go w rurze osłonowej DVK.
Pytanie 2. W projekcie budowlano-wykonawczym na str. 6 pkt. 3.2 została opisana linia zasilająca z agregatu jako: 3*(3*YAKXS 1*240) + 2*(YAKXS 1*240) PEN również w przedmiarze robót występują identyczne przewody. Natomiast na rys. nr 11 linia ta została opisana jako: : 3*(3*YAKXS 1*240) + 2*(YKXS 1*240) PEN. Na tym samym rysunku widnieje informacja, że układ sieci jest TN-S co oznacza, że przewód neutralny tj. „N" musi być separowany, a w projekcie występuję jako przewód PEN. Poza tym przewody fazowe są zaprojektowane jako aluminiowe, a przewód PEN jako miedziany. Proszę o uściślenie wymagań dla tej linii (WLZ4).
Odp. 2. Od projektowanego agregatu do rozdzielni RG1 układ sieci TN-C (wspólny przewód neutralno-ochronny),a od RG1 układ sieci TN-S (osobny przewód Neutralny i osobny Ochronny). WLZ4 –przewody fazowe i przewody PE-N zaprojektowano jako Aluminiowe.
Powyższe odpowiedzi nie zmieniają treści SIWZ ani ogłoszenia o zamówieniu.
Pytania i odpowiedzi do siwz 27.02.2017
N.ZP.2.26. 37. 2017
Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że w dniach: 23 i 24.02.2017r wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści siwz, których treść oraz odpowiedzi na nie – przedstawiamy poniżej:
Proszę o informację czy oferta ma zawierać koszt tankowania paliwa dla agregatu?
Tak oferta powinna zawierać koszt tankowania paliwa ok. 360 litrów ON.
Czy dopuszczają Państwo wykonanie fundamentu za pomocą płyt drogowych?
W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jako minimalne wymagania agregatu prądotwórczego podano w "pkt 4. możliwość przejęcia obciążenia w jednym skoku - 80% mocy PRP z zachowaniem klasy G3. pytanie: czy agregat będzie już wstępnie obciążony i zsynchronizowany z siecią, czy agregat zostanie obciążony od zera do 80% mocy PRP
Należy przyjąć, że agregat zostanie obciążony od zera do 80% mocy PRP.
Praca synchroniczna będzie realizowana w późniejszym etapie i warunek przejęcia obciążenia, gdy agregat będzie już wstępnie obciążony i zsynchronizowany z siecią w jednym skoku - 80% mocy PRP też powinien być spełniony.
Powyższe wyjaśnienia – w odpowiedzi na pytanie nr 1 - zmieniają treści SIWZ w ten sposób, że: Rozdz. VIII. pkt. 3 siwz przyjmuje brzmienie:
„…3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając: pełną treść SIWZ i jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiaru robót wzoru umowy, oraz koszt tankowania paliwa w ilości ok. 360 litrów ON, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) oraz w kosztorysie ofertowym, wg zasad, jak w pkt.5-7…”
Zmiana treści siwz nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.
W załączeniu: SIWZ po zm. 27.02.2017r.
SIWZ po zm. 27.02.2017r
Pytania i odpowiedzi do siwz z 22.02.
Kielce dnia 22.02.2017r
N.ZP.2.26. 32 .2017
PYTANIA I ODPOWIEDZI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawców pytania o wyjaśnienie treści siwz, których treść oraz odpowiedzi na nie –przedstawiamy poniżej:
1) W związku z drobną nieścisłością w wymaganiach dla agregatu proszę
o doprecyzowanie: czy ma być dostarczony agregat w wersji wyciszonej, czy agregat w obudowie kontenerowej - w celu umożliwienia obsługi wewnętrznej?
Odp. 1. Ma być dostarczony agregat w wersji wyciszonej, obsługa zewnętrzna. ( Do treści STWOR wkradł się błąd pisarski, zamiast „obsługa wewnętrzna” – powinno być „obsługa zewnętrzna” )
2) Czy jest konieczny moduł synchronizacji agregatu z siecią energetyczną, podczas gdy nie planuje się pracy równoległej agregatu z siecią, tylko rozruch i pracę agregatu po zaniku obydwu zasilań z energetyki?
Odp. 2. Tak. Konieczny jest moduł synchronizacji agregatu z siecią energetyczną, Zamawiający przewiduje w przyszłości pracę równoległą agregatu z siecią.
3) W związku z wymaganiami dotyczącymi agregatu prądotwórczego, a w szczególności prądnicy, w której Zamawiający wymaga zastosowania prądnicy charakteryzującej się wysokimi parametrami regulacji napięcia i utrzymania prądu zwarciowego przez 10s, takie prądnice posiadają wyższą zawartość harmonicznych THD (z obciążeniem ) niż na poziomie 2,5%. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści zastosowanie prądnicy o harmonicznych THD (z obciążeniem) poniżej 4%, spełniającą wszystkie pozostałe wymagane parametry?
Odp. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie prądnicy o harmonicznych THD (z obciążeniem) poniżej 4% pod warunkiem utrzymania prądu zwarciowego przez 10s.
Powyższe wyjaśnienia nie zmieniają treści siwz ani ogłoszenia o zamówieniu.