Source: http://docplayer.pl/15652093-Aprobata-techniczna-itb-at-15-7147-2013-nawiewniki-powietrza-zefir-montowane-w-oknach-i-drzwiach-balkonowych-warszawa.html
Timestamp: 2018-12-11 05:48:39
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA - PDF
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2013. Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Jolantę KACZMARSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW III Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2013 ISBN Dział Upowszechniania Wiedzy Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano we wrześniu 2013 r. Zam. 433/2013
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WENTPOL Michałkiewicz Michał Częstochowa, ul. Kilińskiego 43/1 stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 26 lipca 2018 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Jan Bobrowicz Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 26 lipca 2013 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2006. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2013 zawiera 22 strony. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2013 2/22 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Wygląd zewnętrzny Kształt i wymiary Charakterystyki przepływowe Szczelność na przenikanie wody opadowej Właściwości akustyczne PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT Pakowanie Przechowywanie Transport OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI... 15
5 AT /2013 3/22 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są nawiewniki powietrza o nazwie handlowej ZEFIR, przeznaczone do montowania w oknach i drzwiach balkonowych, produkowane przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WENTPOL Michałkiewicz Michał, Częstochowa, ul. Kilińskiego 43/1. Nawiewniki ZEFIR są manualnymi nawiewnikami ciśnieniowymi, do ręcznego regulowania napływu powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki ZEFIR składają się z: a) czerpni powietrza (rys. 1) w postaci okapnika wyposażonego w siatkę osłonową, montowanej od strony zewnętrznej okna lub drzwi balkonowych, b) regulatora przepływu powietrza (rys. 2), montowanego od strony wewnętrznej okna lub drzwi balkonowych, który stanowi monolityczny korpus nawiewnika z otworami wentylacyjnymi (rys. 3) zasłanianymi przesłonami (rys. 4) sterowanymi ręcznie ruchem obrotowym, ustawianymi skokowo, w tym w pozycji całkowitego otwarcia lub zamknięcia nawiewnika, ze szczeliną infiltracyjną o szerokości 1 mm; korpus jest wyposażony w listwę montażową. Wszystkie elementy nawiewników wykonane są z tworzywa sztucznego ABS. Nawiewniki ZEFIR występują w różnych kolorach lub zestawach kolorystycznych określonych w katalogu Producenta. Charakterystyki przepływowe nawiewnika ZEFIR, zamontowanego w przyldze okna lub drzwi balkonowych z PVC oraz w ramie skrzydła albo ościeżnicy okna lub drzwi balkonowych z drewna podano w tablicy 1. Tablica 1 Charakterystyki przepływowe nawiewników ZEFIR Poz. Pozycja elementu regulacji nawiewnika (przesłony) Różnica ciśnienia, Pa Objętość strumienia powietrza przepływającego przez nawiewnik, m 3 /h: zamontowany w przyldze okna lub drzwi balkonowych z PVC zamontowany w ramie skrzydła albo ościeżnicy okna lub drzwi balkonowych z drewna Całkowicie otwarty 10 24,4 25, ,1 36, ,6 44, ,3 50,9
6 AT /2013 4/22 Cd. tablicy 1 Poz. Pozycja elementu regulacji nawiewnika (przesłony) Różnica ciśnienia, Pa Objętość strumienia powietrza przepływającego przez nawiewnik, m 3 /h: zamontowany w przyldze okna lubdrzwi balkonowych z PVC zamontowany w ramie skrzydła albo ościeżnicy okna lub drzwi balkonowych z drewna Zamknięty** ) ** ) Nawiewnik ze szczeliną niedomknięcia 1,0 mm. 10 5,2 5,5 20 7,2 8, ,3 10, ,0 12,0 Przepływ (nominalny i minimalny) powietrza przez nawiewnik ZEFIR, zamontowany w przyldze okna lub drzwi balkonowych z PVC i w ramie skrzydła albo ościeżnicy okna lub drzwi balkonowych z drewna, wg tablicy 1, przy różnicy ciśnienia po jego zewnętrznej i wewnętrznej stronie równej 10 Pa, spełnia wymagania normy PN-B-03430:1983/Az3:2000 w odniesieniu do wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej, wynoszące: 1) m 3 /h w przypadku, gdy przesłona regulatora znajduje się w pozycji całkowitego otwarcia (przepływ nominalny), 2) 20 do 30% przepływu nominalnego w przypadku, gdy przesłona regulatora znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia, ze szczeliną niedomknięcia 1,0 mm (przepływ minimalny). Nawiewniki ZEFIR charakteryzują się jednoliczbowymi wskaźnikami izolacyjności akustycznej (ważonymi wskaźnikami elementarnej, znormalizowanej różnicy poziomów) podanymi w tablicy 2. Tablica 2 Jednoliczbowe wskaźnikami izolacyjności akustycznej nawiewników ZEFIR Ustawienie przesłony regulatora Jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej, db Poz. D n,e,a2 D n,e,a1 D n,e w (C; C tr ) Zamknięta (ze szczeliną infiltracyjną) (-1; -1) 2 Otwarta (-1; 0) Do szacowania wypadkowej izolacyjności akustycznej okien z nawiewnikami ZEFIR należy stosować wzór wg p. 2, przyjmując do obliczeń wartości wskaźników wg tablicy 2. Wypadkowe izolacyjności akustyczne przykładowych okien z kształtowników z PVC z zamontowanym jednym nawiewnikiem ZEFIR, podano w tablicy 3.
7 AT /2013 5/22 Wypadkowa izolacyjność akustyczna przykładowych okien z kształtowników z PVC z zamontowanym nawiewnikiem ZEFIR Izolacyjność akustyczna okna, db Tablica 3 Poz. Rodzaj okna Okno bez nawiewnika lub nawiewnik zamknięty** ) Nawiewnik otwarty R w R A1 R A2 R w R A1 R A Okno z bez nawiewnika * ) Okno z nawiewnikiem * ) * ) Okno jednoskrzydłowe o wymiarach mm, z oszkleniem szybą 4+4/16 Ar ** ) Nawiewnik ze szczeliną niedomknięcia 1,0 mm Nawiewniki charakteryzują się szczelnością na przenikanie wody opadowej przy różnicy ciśnienia Δp wynoszącej 250 Pa. Wymagane właściwości techniczne nawiewników powietrza ZEFIR podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Nawiewniki powietrza ZEFIR są przeznaczone do montowania w oknach i drzwiach balkonowych z kształtowników z PVC oraz z drewna w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną wywiewną, w celu doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, a także w budynkach przemysłowych. Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B/1600/01/2010, wydanym przez Zakład Higieny Komunalnej w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, nawiewniki okienne objęte niniejszą Aprobatą Techniczną ITB, odpowiadają wymaganiom higienicznym. Nawiewniki objęte Aprobatą powinny być montowane: w przypadku okien i drzwi balkonowych wykonanych z kształtowników z PVC w przyldze między ościeżnicą i skrzydłem, w górnej części okna lub drzwi, wg rys. 5, w przypadku okien i drzwi balkonowych wykonanych z drewna w ościeżnicy lub ramie skrzydła, w górnej części okna lub drzwi, wg rys. 6. Nawiewniki powietrza ZEFIR należy montować po wykonaniu w elementach okna lub drzwi balkonowych 2 szt. otworów o wymiarach: (150 x 10) mm, o łącznej szerokości 310 ± 1 mm i wysokości 12 mm. Nawiewniki powietrza ZEFIR należy stosować:
8 AT /2013 6/22 1) z uwagi na wymagania dotyczące wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej zgodnie z wymaganiami normy PN-B :1983 /Az3:2000, 2) z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń zgodnie z wymaganiami normy PN-B :1999, po obliczeniu wskaźników wypadkowej izolacyjności akustycznej okien z wbudowanymi nawiewnikami, z uwzględnieniem wskaźników izolacyjności akustycznej nawiewnika podanych w tablicy 2, według następujących wzorów: 0,1R , 1,, 1 1, 10log 10 A D e A R 10 n A wyp n S 0,1R , 1,, 2 2, 10log 10 A D e A R 10 n A wyp n S R w,wyp 10log n 10 S 0,1R w 0,1D n,e, w gdzie: R A1,wyp wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej okna z nawiewnikiem (przy uwzględnieniu widmowego wskaźnika adaptacyjnego C), db, R A2,wyp wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej okna z nawiewnikiem (przy uwzględnieniu widmowego wskaźnika adaptacyjnego C tr ), db R w,wyp R A1 wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej okna z nawiewnikiem, db, wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej okna bez nawiewnika (przy uwzględnieniu widmowego wskaźnika adaptacyjnego C), db, R A2 wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej okna bez nawiewnika (przy uwzględnieniu widmowego wskaźnika adaptacyjnego C tr ), db, R w D n,e,a1 D n,e,a2 D n,e,w wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej okna bez nawiewnika, db, wskaźnik oceny elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów (przy uwzględnieniu widmowego wskaźnika adaptacyjnego C), db, wskaźnik oceny elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów (przy uwzględnieniu widmowego wskaźnika adaptacyjnego C tr ), db, wskaźnik ważony elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów, db S powierzchnia okna, m 2, N liczba nawiewników w oknie.
9 AT /2013 7/22 3) z uwagi na szczelność na przenikanie wody opadowej: a) w przypadku nawiewników stosowanych w strefie nie osłoniętej przed opadami atmosferycznymi zgodnie z Instrukcją ITB Nr 224, tj. w budynkach o wysokości do 75 m, zlokalizowanych w strefach obciążenia wiatrem od I do III, do 1000 m n.p.m., b) w przypadku nawiewników stosowanych w strefie osłoniętej przed opadami wg rys. 15 nie stawia się wymagań dot. zakresu stosowania ze względu na szczelność na przenikanie wody opadowej. Warunki stosowania nawiewników powietrza ZEFIR powinna określać instrukcja opracowana przez Producenta tych wyrobów. Instrukcja powinna być dołączana do każdej partii wyrobów przekazywanych odbiorcy. Stosowanie wyrobów, objętych Aprobatą, powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu, z uwzględnieniem: obowiązujących norm i przepisów techniczno budowlanych, w szczególności normy PN-83/B-03430:1983/Az3:2000 oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), właściwości technicznych nawiewników, określonych w niniejszej Aprobacie Technicznej ITB, zaleceń podanych w instrukcji stosowania opracowanej przez Producenta. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Wygląd zewnętrzny Zewnętrzne powierzchnie elementów nawiewników ZEFIR powinny być gładkie, bez pęknięć, zarysowań, wgnieceń i innych uszkodzeń oraz przebarwień Kształt i wymiary Kształt i wymiary nawiewników ZEFIR oraz ich elementów powinny być zgodne z rysunkami 1 4. Odchyłki wymiarów powinny mieścić się w klasie tolerancji "m" wg normy PN-EN : Charakterystyki przepływowe Nominalne charakterystyki przepływowe nawiewników ZEFIR, zamontowanych w oknach i drzwiach balkonowych z kształtowników z PVC i z drewna, powinny być zgodne
10 AT /2013 8/22 z charakterystykami podanymi w tablicy 1 przy różnicy ciśnienia 10 Pa, z dopuszczalną odchyłką ±10% Szczelność na przenikanie wody opadowej Nawiewniki ZEFIR ustawione w pozycji maksymalnie zamkniętej (z zachowaniem minimalnego przepływu), zamontowane w oknach z kształtowników z PVC i z drewna, nie powinny wykazywać przecieków wody przy różnicy ciśnienia Δp określonej w p Podatność na kondensację pary wodnej Brak kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni obudowy nawiewnika, w warunkach obliczeniowej temperatury zewnętrznej równej -20 C i wewnętrznej równej +20 C do wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia 23 % Właściwości akustyczne Jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej nawiewników ZEFIR powinny być nie mniejsze niż podane w tablicy PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 4.1. Pakowanie Nawiewniki powietrza ZEFIR powinny być dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu wg niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, nr partii produkcyjnej, liczbę sztuk w opakowaniu, numer Aprobaty Technicznej ITB (AT /2013), numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami).
11 AT /2013 9/ Przechowywanie Nawiewniki powietrza ZEFIR powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed odkształceniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zalecany przez producenta Transport Nawiewniki powietrza ZEFIR powinny być transportowane w sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zalecany przez producenta. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny zgodności nawiewników powietrza ZEFIR z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 dokonuje Producent, stosując system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu nawiewników obejmuje: a) charakterystyki przepływowe, b) szczelność na przenikanie wody opadowej,
12 AT / /22 c) podatność na kondensację pary wodnej, d) właściwości akustyczne. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) wyglądu zewnętrznego, b) kształtu i wymiarów Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) charakterystyk przepływowych, b) szczelności na przenikanie wody opadowej, 5.5. Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, lecz nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata.
13 AT / / Metody badań Badanie wyglądu zewnętrznego. Wygląd zewnętrzny bada się wizualnie przez oględziny okiem nieuzbrojonym Badanie kształtu i wymiarów. Kształt elementów bada się wizualnie. Wymiary określa się przy użyciu powszechnie stosowanych przyrządów pomiarowych o odpowiedniej dokładności Badanie charakterystyk przepływowych. Charakterystyki przepływowe bada się metodą przedstawioną w ZUAT-15/III.06/ Badanie szczelności na przenikanie wody opadowej. Szczelność na przenikanie wody bada się metodą przedstawioną w ZUAT-15/III.06/ Badanie podatności na kondensację pary wodnej. Podatność na kondensację pary wodnej bada się metodą przestawioną w ZUAT-15/III.06/ Badanie właściwości akustycznych. Właściwości akustyczne nawiewników powietrza bada się według normy PN-EN ISO :2011. Wskaźniki oblicza się wg normy PN-EN ISO 717-1: Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2013 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest dokumentem stwierdzającym przydatność nawiewników powietrza ZEFIR do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.
14 AT / /22 Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie nawiewników powietrza ZEFIR należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest ważna do 26 lipca 2018 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c
15 AT / /22 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN :1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych PN-EN ISO :2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej w elementach budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych PN-B :1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. (Zmiana Az3) PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Instrukcja ITB Nr 224 Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian osłonowych w budownictwie ogólnym Instrukcja ITB Nr 343/96 Nawiewniki powietrza zewnętrznego do pomieszczeń ZUAT-15/III.06/2004 Nawiewniki powietrza montowane w zewnętrznych przegrodach budynków. ITB, Warszawa Raporty, sprawozdania z badań, oceny 1) Praca Nr NF-0528/A/2006. Badania i obliczenia nawiewnika okiennego ZEFIR firmy WENTPOL do Aprobaty Technicznej ITB z Raportami z badań Nr NF-0528/A/LF-32/2006, NF-0528/A/LF-48/2006). Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Warszawa, wrzesień 2006 r. 2) Praca Nr NA-555/A/2006. Określenie i ocena właściwości akustycznych nawiewników powietrza oraz przygotowanie danych do Aprobaty Technicznej ITB z Raportem z badań Nr LA-1378/2006. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Akustyki, Warszawa, październik 2006 r. 3) Praca Nr 1255/13/Z00NF. Ocena na podstawie badań właściwości technicznych nawiewnika powietrza ZEFIR na zlecenie firmy PPHU WENTPOL Michałkiewicz Michał z Raportem
16 AT / /22 z badań Nr LFS /13/Z00NF. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska, Warszawa, maj 2013 r. 4) HK/B/1600/01/2010. Atest Higieniczny. Państwowy zakład Higieny, Zakład Higieny Komunalnej PZH, Warszawa, styczeń 2011 r.
17 AT / /22 RYSUNKI Rys. 1. Nawiewnik ZEFIR czerpnia powietrza Rys. 2. Nawiewnik ZEFIR regulator przepływu powietrza Rys. 3. Korpus nawiewnika Rys. 4. Przesłona otworu wentylacyjnego Rys. 5. Przekrój przez nawiewnik ZEFIR zamontowany w oknie z kształtowników z PVC Rys. 6. Przekrój przez nawiewnik ZEFIR zamontowany w oknie z kształtowników z drewna Rys. 7. Strefa przegrody zewnętrznej osłonięta przed opadami deszczu... 22
18 AT / /22 Rys. 1. Nawiewnik ZEFIR czerpnia powietrza
19 AT / /22 Rys. 2. Nawiewnik ZEFIR regulator przepływu powietrza 1 - listwa montażowa, 2 - korpus, 3 przesłona
20 AT / /22 Rys. 3. Korpus nawiewnika
21 AT / /22 Rys. 4. Przesłona otworu wentylacyjnego
22 AT / /22 Rys. 5. Przekrój przez nawiewnik ZEFIR zamontowany w oknie z kształtowników z PVC
23 AT / /22 Rys. 6. Przekrój przez nawiewnik ZEFIR zamontowany w oknie z kształtowników z drewna
24 AT / /22 Rys. 7. Strefa przegrody zewnętrznej osłonięta przed opadami deszczu