Source: http://docplayer.pl/2469508-Rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-1.html
Timestamp: 2017-01-19 23:35:29
Legal References Found: art. 55
 art. 15
 art. 15
 art. 3
 ustawy 4
 art. 3
 ustawy 4
 art. 6

Document Content:
⭐ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)
Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)"
1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej 2) Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn.zm. 3) ) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa : 1) sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową; 2) wzory świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową; 3) metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; 2) przepisach techniczno-budowlanych należy przez to rozumieć przepisy technicznobudowlane określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. 4) ); 3) części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową należy przez to rozumieć taką część budynku o jednej funkcji użytkowej, dla której zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne pozwalają na niezależne jej funkcjonowanie 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spawie szczegółowego działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). 2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w spawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. L 1 z str. 65; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne Rozdział 12, tom 2, str 168). 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz i Nr 247, poz oraz z 2008 r. Nr 145 poz ) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. nr 109, poz2 zgodnie z przeznaczeniem oraz ustalonym sposobem użytkowania, przy zachowaniu przepisów techniczno-budowlanych; 4) pomieszczeniu o regulowanej temperaturze powietrza należy przez to rozumieć pomieszczenie, które ze względu na swoją funkcję powinny być ogrzewane lub chłodzone; 5) zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową należy przez to rozumieć ilość energii wyrażonej w kwh, dostarczanej przez systemy techniczne dla celów użytkowania energii podanych w pkt 6; 6) celach użytkowania energii w budynku należy przez to rozumieć: a) ogrzewanie i wentylację, b) chłodzenie, c) przygotowanie ciepłej wody użytkowej, d) oświetlenie; 7) wskaźniku EP - należy przez to rozumieć roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, wyrażone w kwh/(m 2 rok), obliczone według metodologii podanej w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla ogrzewania i wentylacji oraz podgrzewania wody oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia dodatkowo dla chłodzenia i oświetlenia; 8) budynku przemysłowym należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: Budynki przemysłowe; 9) budynku magazynowym należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 1252 Budynki magazynowe; 10) lokalu mieszkalnym - należy przez to rozumieć mieszkanie w rozumieniu 3 pkt 9 przepisów techniczno-budowlanych; 11) instalacji chłodzenia należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia obsługujące więcej niż jedno pomieszczenie, dzięki którym następuje kontrolowane obniżenie temperatury lub wilgotności powietrza Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się formie pisemnej i elektronicznej. 2. Świadectwo charakterystyki energetycznej opracowuje się w języku polskim, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach dotyczących budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach. 3. Świadectwo charakterystyki energetycznej w formie pisemnej oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. 23 Rozdział 2 Sposób sporządzania i wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 4. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku powinno składać się z następujących części: 1) strony tytułowej zawierającej: a) rodzaj budynku, b) adres budynku, c) przeznaczenie budynku i rok oddania do użytkowania, a w przypadku nowych budynków rok zakończenia budowy, d) wartość wskaźnika EP, e) wykres z porównaniem wartości wskaźnika EP budynku ocenianego z odpowiednią wartością graniczną wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych, f) datę wydania i datę ważności, g) imię i nazwisko sporządzającego świadectwo i numer uprawnień budowlanych albo numer wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy; 2) charakterystyki techniczno - użytkowej zawierającej: a) kubaturę i liczbę kondygnacji, b) rodzaj konstrukcji, c) powierzchnię pomieszczeń o regulowanej temperaturze, d) rodzaj instalacji ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia wbudowanego; 3) wartości rocznego zapotrzebowania: a) na energię końcową do: - ogrzewania i wentylacji, - chłodzenia, - podgrzewania wody użytkowej, - oświetlenia, w przypadku budynków użyteczności publicznej, b) łącznego na nieodnawialną energię pierwotną; 4) uwag w sprawie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną w budynku; 5) objaśnień i informacji dodatkowych dotyczących w szczególności utraty ważności świadectwa. 5. Wzory świadectwa charakterystyki energetycznej budynku określają załączniki nr 4 i Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości nieodnawialnej energii pierwotnej dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych Przepisy 4-6 stosuje się odpowiednio do świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. 2. Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową określa załącznik nr 7. 34 Rozdział 3 Sposób sporządzania i wzór świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego 8. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego powinno składać się z następujących części: 1) strony tytułowej świadectwa zawierającej: a) adres lokalu mieszkalnego, b) rok oddania budynku mieszkalnego do użytkowania a w przypadku nowych budynków rok zakończenia budowy, c) wartość wskaźnika EP, d) wykres z porównaniem wartości wskaźnika EP lokalu ocenianego z odpowiednią wartością graniczną wskaźnika EP wynikającą z przepisów technicznobudowlanych, e) datę wydania i datę ważności, f) imię i nazwisko sporządzającego świadectwo i numer uprawnień budowlanych albo numer wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy; 2) charakterystyki techniczno - użytkowej budynku i lokalu mieszkalnego zawierającej: a) rodzaj konstrukcji budynku, b) usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku (kondygnacja, sąsiedztwo innych lokali), c) rodzaj instalacji ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej w budynku i w lokalu mieszkalnym, d) rodzaj instalacji chłodzenia; 3) wartości rocznego zapotrzebowania: a) na energię końcową do: - ogrzewania i wentylacji, - chłodzenia, - podgrzewania wody użytkowej, b) łącznego na nieodnawialną energię pierwotną; 4) uwag w sprawie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną; 5) objaśnień i informacji dodatkowych dotyczących w szczególności utraty ważności świadectwa. 9. Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego określa załącznik nr 5. Rozdział 4 Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej Metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, nie wyposażonych w instalację chłodzenia, określa załącznik nr 1. 45 2. Obliczenia zapotrzebowania ciepła użytkowego do ogrzewania i wentylacji wykonuje się dla normatywnych warunków użytkowania oraz w oparciu o dane klimatyczne z bazy danych klimatycznych, określonych dla najbliższej stacji meteorologicznej Metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wyposażonych w instalację chłodzenia, określa załącznik nr Przy obliczaniu charakterystyki energetycznej części budynku w określaniu zapotrzebowania ciepła (chłodu) użytkowego do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia należy uwzględnić wymianę ciepła nie tylko ze środowiskiem zewnętrznym, ale także z przylegającą częścią budynku. 3 Obliczenia zapotrzebowania ciepła i chłodu użytkowego wykonuje się w oparciu o dane klimatyczne, przyjęte z bazy danych klimatycznych najbliższej stacji meteorologicznej. 12. Wytyczne do określania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową zawiera załącznik nr Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ogłasza na stronie internetowej ministerstwa obsługującego tego ministra obowiązujące bazy danych klimatycznych o których mowa w 11 ust 2 oraz w 12 ust 3. Rozdział 5 Przepis końcowy 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. MINISTER INFRASTRUKTURY 56 Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...(poz. ) Załącznik nr 1 METODOLOGIA OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU LUB CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNO- UŻYTKOWĄ, A TAKŻE DLA LOKALU MIESZKALNEGO, NIEWYPOSAŻONYCH W INSTALACJĘ CHŁODZENIA 1. Określanie charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu Charakterystykę energetyczną określa się na podstawie obliczonego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku ocenianego. W przypadku budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych nie wyposażonych w instalację chłodzenia wskaźnik EP obejmuje sumę rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną użytkowanej dla celów ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z energią pomocniczą. Sposób postępowania przy obliczaniu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla tych celów użytkowania przedstawiono na rys. 1. 67 Rys. 1. Schemat blokowy obliczania wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej 78 2. Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną Wyznaczenie wskaźnika EP Q P EP = Q P /A f kwh/(m 2 ) (1.1) roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz napędu urządzeń pomocniczych, wymienionych w pkt 5 niniejszego załącznika kwh/rok A f powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) budynku lub lokalu m Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną. Q P,H Q P = Q P,H + Q P,W kwh/rok (1.2) Q P,H = w H Q K,H + w el E el,pom,h kwh/rok (1.3) Q P,W = w W Q K,W + w el E el,pom,w kwh/rok (1.4) roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny kwh/rok do ogrzewania i wentylacji Q P,W roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do podgrzania ciepłej kwh/rok wody Q K,H roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy i wentylacyjny kwh/rok do ogrzewania i wentylacji Q K,W roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do podgrzania ciepłej wody kwh/rok E el,pom,h roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną końcową do napędu urządzeń kwh/rok pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji E el,pom,w roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną końcową do napędu urządzeń kwh/rok pomocniczych systemu ciepłej wody w i współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i - dostarczenie nośnika energii (lub energii) końcowej do ocenianego budynku (w el, w H, w W ), który określa dostawca energii lub nośnika energii; przy braku danych można korzystać z tabl. 1 (w el dotyczy energii elektrycznej, w H dotyczy ciepła dla ogrzewania, w W dotyczy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej) Tabela 1. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w i na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii do budynku L.p. Nośnik energii końcowej Współczynnik nakładu w i Paliwa Olej opałowy 1,1 2 Gaz ziemny 1,1 3 Gaz płynny 1,1 4 Węgiel kamienny 1,1 5 Węgiel brunatny 1,1 6 Biomasa 0,2 7 Ciepło z kogeneracji 1) Węgiel kamienny, gaz ziemny 3) 0,8 89 8 Energia odnawialna (biogaz, biomasa) 0,15 9 Systemy ciepłownicze Ciepło z ciepłowni węglowej 1,3 10 lokalne Ciepło z ciepłowni 1,2 gazowej/olejowej 11 Ciepło z ciepłowni na 0,2 biomasę 12 Energia elektryczna Produkcja mieszana 2) 3,0 13 Systemy PV 4) 0,70 1) skojarzona produkcji energii elektrycznej i ciepła, 2) dotyczy zasilania z sieci elektroenergetycznej systemowej, 3) w przypadku braku informacji o parametrach energetycznych ciepła sieciowego z elektrociepłowni (kogeneracja), przyjmuje się w H = 1,2, 4) ogniwa fotowoltaiczne (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej) 3. Metodyka obliczania rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla ogrzewania i wentylacji 3.1. Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową Q K,H = Q H,nd /η H,tot kwh/a (1.5) η H,tot = η H,g η H,s η H,d η H,e (1.6) Q H,nd zapotrzebowanie na energię użytkową (ciepło użytkowe) przez budynek (lokal), kwh/rok η H,tot średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego budynku od - wytwarzania (konwersji) ciepła do przekazania w pomieszczeniu, η H,g średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczanej do - granicy bilansowej budynku (energii końcowej), η H,s średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych - systemu grzewczego budynku (w obrębie osłony bilansowej lub poza nią), η H,d średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) nośnika ciepła w obrębie - budynku (osłony bilansowej lub poza nią), η H,e średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w budynku (w obrębie - osłony bilansowej) Uwaga: 1. Jeżeli występuje kilka nośników energii lub kilka wydzielonych stref i instalacji, obliczenia przeprowadza się oddzielnie dla każdego przypadku. 2. W budynkach lub mieszkaniach z instalacją wentylacyjną wyposażoną w oddzielne źródło ciepła do ogrzewania powietrza wentylacyjnego, wykorzystującym taki sam nośnik energii jak w źródle ciepła instalacji ogrzewczej, roczne zapotrzebowanie na energię końcową na ogrzewanie i wentylację należy obliczać ze wzorów (1.5, 1.6), przyjmując w obliczeniach średnie wartości sprawności cząstkowych w instalacji grzewczej i wentylacyjnej obliczone z uwzględnieniem udziałów strat ciepła przez przenikanie i straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego w całkowitej stracie ciepła lokalu mieszkalnego. 3. Zyski ciepła od instalacji transportu nośnika ciepła i modułów pojemnościowych, jeżeli są one zlokalizowane wewnątrz osłony izolacyjnej budynku, to są wliczane do wewnętrznych zysków ciepła. 910 4. Jeżeli instalacja transportu nośnika ciepła jest zaizolowana i położona w bruzdach, to nie uwzględnia się tej części instalacji w obliczeniach strat ciepła. 5. Dla wszystkich lokali mieszkalnych, które są podłączone do wspólnej instalacji ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, sprawności cząstkowe we wzorach (1.6) i (1.27) są takie same jak dla ocenianego budynku. Sprawności cząstkowe uwzględnione we wzorze (1.6) należy wyznaczać w oparciu o: a) obowiązujące przepisy, b) dokumentację techniczną budynku i instalacji oraz urządzeń, c) wiedzę techniczną oraz wizję lokalną obiektu, d) dostępne dane katalogowe urządzeń, elementów instalacji ogrzewczej i wentylacyjnej obiektu, Tabela 2. Sprawności regulacji i wykorzystania ciepła η H,e Lp. Rodzaj instalacji 1 Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe 0,98 2 Podłogowe: kablowe, elektryczno-wodne 0,95 3 Elektryczne grzejniki akumulacyjne: konwektorowe i podłogowe kablowe 0,90 4 Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne bezpośrednie 0,91-0,97 5 Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji 0,75-0,85 centralnej, bez regulacji miejscowej 6 Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji 0,86-0,91 miejscowej 7 Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji 0,98-0,99 centralnej adaptacyjnej i miejscowej 8 Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji 0,97 centralnej i miejscowej (zakres P 1K) 9 Centralne ogrzewanie z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku 0,93 regulacji centralnej i miejscowej (zakres P 2K) 10 Ogrzewanie podłogowe w przypadku regulacji centralnej, bez miejscowej 0,94-0,96 11 Ogrzewanie podłogowe lub ścienne w przypadku regulacji centralnej i miejscowej 0,97-0,98 12 Ogrzewanie miejscowe przy braku regulacji automatycznej w pomieszczeniu 0,80-0,85 Wyznaczenie sprawności elementów instalacji: η H,e Q H,e Q H,d Q H,s Q H,e = Q H,nd (1/η H,d - 1) η H,d = (Q H,nd + Q H,e ) /(Q H,nd + Q H,e + Q H,d ) η H,s = (Q H,nd + Q H,e + Q H,d ) /(Q H,nd + Q H,e + Q H,d + Q H,s ) uśrednione sezonowe straty ciepła w wyniku niedoskonałej regulacji i przekazania ciepła w budynku, uśrednione sezonowe straty ciepła instalacji transportu (dystrybucji) nośnika ciepła w budynku (w osłony bilansowej lub poza nią), uśrednione sezonowe straty ciepła w elementach pojemnościowych systemu grzewczego budynku (w obrębie osłony bilansowej lub poza nią), (1.6a) (1.6b) (1.6c) kwh/rok kwh/rok kwh/rok Straty ciepła sieci transportu nośnika ciepła oraz zbiornika buforowego 1011 Q H,d = Σ (l i q li t SG ) 10-3 kwh/rok (1.6d) Q H,s = Σ (V S q S t SG ) 10-3 kwh/rok (1.6e) l i długość i-tego odcinka sieci dystrybucji nośnika ciepła, m q li jednostkowe straty ciepła przewodów ogrzewań wodnych, wg tabeli 3a W/m t SG czas trwania sezonu ogrzewczego h V S pojemność zbiornika buforowego dm 3 q S jednostkowe straty ciepła zbiornika buforowego, wg tabeli 3b W/dm 3 Tabl. 3a. Jednostkowe straty ciepła przez przewody centralnego ogrzewania q l [W/m] Parametry C 90/70 C stałe 90/70 C regulowane 70/55 C regulowane 55/45 C regulowane 35/28 C regulowane Izolacja termiczna Na zewnątrz osłony izolacyjnej budynku Wewnątrz osłony izolacyjnej budynku przewodów DN DN DN DN DN DN DN DN nieizolowane 39,3 65,0 106,8 163,2 34,7 57,3 94,2 144,0 ½ grubości wg WT 1) 20,1 27,7 38,8 52,4 17,8 24,4 34,2 46,2 grubość wg WT 10,1 12,6 12,1 12,1 8,9 11,1 10,7 10,7 2x grubość wg WT 7,6 8,1 8,1 8,1 6,7 7,1 7,1 7,1 nieizolowane 24,3 40,1 66,0 100,8 19,6 32,5 53,4 81,6 ½ grubości wg WT 1) 12,4 17,1 24,0 32,4 10,1 13,9 19,4 26,2 grubość wg WT 6,2 7,8 7,5 7,5 5,0 6,3 6,0 6,0 2x grubość wg WT 4,7 5,0 5,0 5,0 3,8 4,0 4,0 4,0 nieizolowane 18,5 30,6 50,3 76,8 13,9 22,9 37,7 57,6 ½ grubości wg WT 1) 9,5 13,0 18,3 24,7 7,1 9,8 13,7 18,5 grubość wg WT 4,7 5,9 5,7 5,7 3,6 4,4 4,3 4,3 2x grubość wg WT 3,6 3,8 3,8 3,8 2,7 2,8 2,8 2,8 nieizolowane 14,4 23,9 39,3 60,0 9,8 16,2 26,7 40,8 ½ grubości wg WT 1) 7,4 10,2 14,3 19,3 5,0 6,9 9,7 13,1 grubość wg WT 3,7 4,6 4,4 4,4 2,5 3,1 3,0 3,0 2x grubość wg WT 2,8 3,0 3,0 3,0 1,9 2,0 2,0 2,0 nieizolowane 8,1 13,4 22,0 33,6 3,5 5,7 9,4 14,4 ½ grubości wg WT 1) 4,1 5,7 8,0 10,8 1,8 2,4 3,4 4,6 grubość wg WT 2,1 2,6 2,5 2,5 0,9 1,1 1,1 1,1 2x grubość wg WT 1,6 1,7 1,7 1,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1) grubości izolacji podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z późn.zm.), dalej oznaczone WT Tabl. 3b. Jednostkowe straty ciepła przez zbiornik buforowy (zasobnik) w układzie centralnego ogrzewania q S [W/dm 3 ] Lokalizacja bufora Parametry termiczne 70/55 o C i wyżej Parametry termiczne 55/45 o C i niżej Pojemność [dm 3 Izolacja Izolacja Izolacja Izolacja Izolacja Izolacja ] 10 cm 5 cm 2 cm 10 cm 5 cm 2 cm 100 0,7 0,9 1,1 1,4 2,0 2,7 0,3 0,5 0,5 0,8 0,9 1, ,5 0,7 0,8 1,1 1,6 2,1 0,2 0,4 0,4 0,7 0,7 1, ,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,6 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 1, ,3 0,4 0,5 0,6 1,0 1,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8 Na zewnątrz osłony izolacyjnej budynku ,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 Wewnątrz osłony izolacyjnej budynku 100 0,5 0,7 0,8 1,1 1,5 2,2 0,1 0,4 0,2 0,6 0,4 1, ,4 0,6 0,6 0,9 1,2 1,7 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0, ,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0, ,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0, ,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 1112 Przy braku danych dla zastosowanych urządzeń, dla budynków istniejących można korzystać odpowiednio z wartości zryczałtowanych podanych w tabelach 4a, 4b, 5. Tabela 4a. Sprawności przesyłu (dystrybucji) ciepła η H,d (wartości średnie) Lp. Rodzaj instalacji ogrzewczej η H,d 1 Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy) 1,0 2 Ogrzewanie mieszkaniowe (kocioł gazowy lub miniwęzeł) 1,0 3 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła 1) usytuowanego w 0,96-0,98 ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych 4 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym 0,92-0,95 budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w pomieszczeniach nieogrzewanych 5 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym 0,87-0,90 budynku, bez izolacji cieplnej na przewodach, armaturze i urządzeniach, które są zainstalowane w pomieszczeniach nieogrzewanych 6 Ogrzewanie powietrzne 0,95 1) węzeł cieplny, kotłownia gazowa, olejowa, węglowa, biopaliwa Tabela 4b. Sprawności układu akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym η H,s Lp. Parametry zasobnika buforowego i jego usytuowanie 1 Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 o C wewnątrz osłony 0,93-0,97 termicznej budynku 2 Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 o C na zewnątrz osłony 0,91-0,95 termicznej budynku 3. Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45 o C wewnątrz osłony 0,95-0,99 termicznej budynku 4. Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45 o C na zewnątrz osłony 0,93-0,97 termicznej budynku 5. Brak zasobnika buforowego 1,00 η H,s Tabela 5. Sprawności wytwarzania ciepła (dla ogrzewania) w źródłach η H,g Lp. Rodzaj źródła ciepła η H,g (ε H,g ) 1 Kotły węglowe wyprodukowane po 2000 r. 0,82 2 Kotły węglowe wyprodukowane w latach ,65-0,75 3 Kotły węglowe wyprodukowane przed 1980 r. 0,50-0,65 4 Kotły na biomasę (słoma) wrzutowe z obsługą ręczną o mocy do 100 kw 0,63 5 Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, palety, zrębki) wrzutowe z 0,72 obsługą ręczną o mocy do 100 kw 6 Kotły na biomasę (słoma) wrzutowe z obsługą ręczną o mocy powyżej 100 0,70 kw 7 Kotły na biomasę (słoma) automatyczne o mocy powyżej 100 kw do 600 0,75 kw 8 Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, palety, zrębki) automatyczne 0,85 o mocy powyżej 100 kw do 600 kw 9 Kotły na biomasę (słoma, drewno) automatyczne z mechanicznym 0,85 podawaniem paliwa o mocy powyżej 500 kw 10 Podgrzewacze elektryczne - przepływowe 0,94 11 Podgrzewacze elektrotermiczne 1,00 12 Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, 0,99 promiennikowe i podłogowe kablowe 13 Ogrzewanie podłogowe elektryczno-wodne 0,95 1213 14 Piece kaflowe 0,60-0,70 15 Piece olejowe pomieszczeniowe 0,84 16 Piece gazowe pomieszczeniowe 0,75 17 Kotły na paliwo gazowe lub płynne z otwartą komorą spalania (palnikami 0,86 atmosferycznymi) i dwustawną regulacją procesu spalania 18 Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub płynne z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym - do 50 kw kw kw 19 Kotły gazowe kondensacyjne 1) - do 50 kw (70/55 o C) - do 50 kw (55/45 o C) kw (70/55 o C) kw (55/45 o C) kw (70/55 o C) kw (55/45 o C) 0,87-0,91 0,91-0,97 0,94-0,98 0,91-0,97 0,94-1,00 0,91-0,98 0,95-1,01 0,92-0,99 0,96-1,02 20 Pompy ciepła woda/woda w nowych/istniejących budynkach 3,8/ 3,5 2) 21 Pompy ciepła glikol/woda w nowych/istniejących budynkach 3,5/ 3,3 22 Pompy ciepła powietrze/woda w nowych/istniejących budynkach 2,7/ 2,5 23 Węzeł cieplny kompaktowy z obudową - do 100 kw - powyżej 100 kw 24 Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy - do 100 kw kw - powyżej 300 kw 1) sprawność odniesiona do wartości opałowej paliwa, 2) sezonowy współczynnik wydajności grzejnej pompy ciepła (SPF) Uwaga: przyjęta sprawność dla rozpatrywanego przypadku powinna uwzględniać stan kotła i jego średniosezonowe obciążenie cieplne; w przypadku trudności oceny stanu faktycznego należy przyjmować wartość średnią z podanego zakresu sprawności. 0,98 0,99 0,91 0,93 0, Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (ciepła użytkowego) Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego Roczne zapotrzebowania ciepła użytkowego Q H,nd dla ogrzewania i wentylacji oblicza się metodą bilansów miesięcznych wg PN-EN ISO 13790:2008. Zapotrzebowanie ciepła Q H,nd jest sumą zapotrzebowania ciepła do ogrzewania i wentylacji budynku lub lokalu mieszkalnego, albo części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową w poszczególnych miesiącach, w których wartości obliczeniowe są dodatnie. Rozpatruje się miesiące: od stycznia do maja i od września do grudnia włącznie. Q H,nd = Σ n Q H,nd, n kwh/rok (1.7) Wartość miesięcznego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania i wentylacji budynku lub lokalu mieszkalnego Q H,nd, n należy obliczać zgodnie ze wzorem: Q H,nd Q H,nd,n = Q H,ht η H,gn Q H,gn kwh/m-c (1.8) ilość ciepła niezbędna na pokrycie potrzeb ogrzewczych budynku (lokalu, strefy) w kwh/m-c okresie miesięcznym lub rocznym Q H,ht straty ciepła przez przenikanie i wentylację w okresie miesięcznym kwh/m-c 1314 Q H,gn zyski ciepła wewnętrzne i od słońca w okresie miesięcznym kwh/m-c η H,gn współczynnik efektywności wykorzystania zysków w trybie ogrzewania Współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła Współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła η H,gn w trybie ogrzewania wyznaczany jest zgodnie z PN-EN 13790:2006, p. 9 (lub PN-EN 13790:2007, p.12.2) z zależności: QH, gn dla γ H = 1 Q H, ht 1 γ η H, gn = (1.9) 1 γ ah H ah + 1 H dla γ H =1: ah η H, gn = (1.10) a + 1 H Parametr numeryczny a H zależny od stałej czasowej, wyznaczany jest dla budynku lub strefy budynku w funkcji stałej czasowej określanej zgodnie z normą PN-EN 13790:2006, p (lub PN-EN 13790:2007, p ) wg zależności: a H a H τ =,0 + (1.10a) τ H,0 a H,0 bezwymiarowy referencyjny współczynnik równy 1,0 - τ stała czasowa dla strefy budynku lub całego budynku h τ H,0 stała czasowa referencyjna równa 15 h h Przy czym: C = H m τ (1.10b) tr, adj / H ve, adj C m wewnętrzna pojemność cieplna strefy budynku lub całego budynku J/K C m = Σ j Σ i (c ij ρ ij d ij A j ) (1.10c) c ij ciepło właściwe materiału warstwy i-tej w elemencie j-tym J/(kgK) ρ ij gęstość materiału warstwy i-tej w elemencie j-tym kg/m 3 d ij grubość warstwy i-tej w elemencie j-tym, przy czym łączna grubość warstw nie m może przekraczać 0,1 m A j pole powierzchni j-tego elementu budynku m 2 1415 Długość trwania sezonu ogrzewczego Długość sezonu ogrzewczego niezbędna do wyznaczenia czasu pracy elementów instalacji ogrzewczej budynku (pomp, wentylatorów, itd.) może być wyznaczona z zależności: 12 L = (1.10d) H f H, m m= 1 Część miesiąca będąca składową sezonu ogrzewczego dla budynku f H,m, może być wyznaczona w oparciu o udział potrzeb ogrzewczych budynku - γ H. W metodzie tej w pierwszej kolejności wyznaczany jest udział graniczny potrzeb cieplnych: a + 1 = H γ H,lim (1.10e) ah Dla m-tego miesiąca analizowana jest wielkość γ H i na tej podstawie określana jest wartość f H,m dla każdego miesiąca zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2008, p według następującej procedury: wartość γ H na początku miesiąca m-tego Jest ona obliczana jako średnia arytmetyczna wartości γ H miesiąca m-tego i miesiąca poprzedzającego (np. dla stycznia miesiącem poprzedzającym jest grudzień); wartość γ H na końcu miesiąca m-tego Jest ona obliczana jako średnia arytmetyczna wartości γ H miesiąca m-tego i miesiąca następnego (np. dla stycznia miesiącem następnym jest luty, a dla grudnia styczeń); mniejszą w dwóch wyżej obliczonych wielkości oznacza się γ H,1 a większą γ H,2 ; Uwaga: jeżeli wystąpi ujemna wartość γ H, to zastępuje się ją wartością dodatnią γ H najbliższego miesiąca. Wyznaczenie względnej długości czasu ogrzewania w m-tym miesiącu: jeżeli γ H,2 < γ H,lim, to cały miesiąc jest częścią sezonu ogrzewczego, f H,m = 1; jeżeli γ H,1 > γ H,lim, to cały miesiąc nie jest częścią sezonu ogrzewczego, f H,m = 0; w przeciwnym przypadku tylko ułamek m-tego miesiąca jest częścią sezonu ogrzewczego, co wyznacza się następująco: o jeżeli γ H > γ H,lim, to f H = 0,5 (γ H,lim - γ H,1 )/(γ H - γ H,1 ); o jeżeli γ H γ H,lim, to f H = 0,5 + 0,5 (γ H,lim - γ H )/(γ H,2 - γ H ) Miesięczne straty ciepła przez przenikanie i wentylację budynku lub lokalu mieszkalnego należy obliczać ze wzorów: Q H,ht = Q tr + Q ve kwh/miesiąc (1.11) Q tr = H tr (θ int,h θ e ) t M 10-3 kwh/miesiąc (1.12) Q ve = H ve (θ int,h θ e ) t M 10-3 kwh/miesiąc (1.13) H tr współczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez wszystkie przegrody W/K 1516 zewnętrzne H ve współczynnik strat mocy cieplnej na wentylację W/K θ int,h temperatura wewnętrzna dla okresu ogrzewania w budynku lub lokalu C mieszkalnym przyjmowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych θ e średnia temperatura powietrza zewnętrznego w analizowanym okresie C miesięcznym według danych dla najbliższej stacji meteorologicznej t M liczba godzin w miesiącu h Współczynniki strat ciepła przez przenikanie należy obliczać ze wzoru: b tr,i H tr = Σ i [b tr,i (A i U i + Σ i l i Ψ i )] W/K (1.14) współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnicy temperatur i-tej przegrody (tabl. 6); dla przegród pomiędzy przestrzenią ogrzewaną i środowiskiem zewnętrznym b tr = 1 A i pole powierzchni i-tej przegrody otaczającej przestrzeń o regulowanej temperaturze, obliczanej wg wymiarów zewnętrznych przegrody, (wymiary okien i drzwi przyjmuje się jako wymiary otworów w ścianie) U i współczynnik przenikania ciepła i-tej przegrody pomiędzy przestrzenią ogrzewaną i stroną zewnętrzną, obliczany w przypadku przegród nieprzezroczystych według normy PN-EN ISO 6946, w przypadku okien, świetlików i drzwi przyjmuje się według Aprobaty Technicznej lub zgodnie z normą wyrobu PN-EN ; w odniesieniu do ścian osłonowych metalowo-szklanych według Aprobaty Technicznej lub zgodnie z normą wyrobu PN-EN 13830, a w przypadku podłogi na gruncie przyjmowany jako U gr i obliczany jak w pkt m 2 W/(m 2 K) l i długość i-tego liniowego mostka cieplnego m Ψ i liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego przyjęty wg PN-EN W/(mK) ISO 14683:2008 lub obliczony zgodnie z PN-EN ISO 10211:2008 Tabela 6. Współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnicy temperatury b tr Lp. Rodzaj przestrzeni nieogrzewanej oddzielonej rozpatrywaną przegrodą od ogrzewanej przestrzeni budynku b tr 1 Pomieszczenie: a) tylko z 1 ścianą zewnętrzną 0,4 b) z przynajmniej 2 ścianami zewnętrznymi bez drzwi zewnętrznych 0,5 c) z przynajmniej 2 ścianami zewnętrznymi z drzwiami zewnętrznymi (np. hale, garaże) 0,6 d) z trzema ścianami zewnętrznymi (np. zewnętrzna klatka schodowa) 0,8 Podziemie: a) bez okien/drzwi zewnętrznych 0,5 b) z oknami/drzwiami zewnętrznymi 0,8 2 Poddasze: a) przestrzeń poddasza silnie wentylowana (np. pokrycie dachu z dachówek lub innych 1,0 materiałów tworzących pokrycie nieciągłe) bez deskowania pokrytego papą lub płyt łączonych brzegami b) inne nieizolowane dachy 0,9 c) izolowany dach 0,7 3 Wewnętrzne przestrzenie komunikacyjne (bez zewnętrznych ścian, krotność wymiany powietrza mniejsza niż 0,5h -1 ) 0 4 Swobodnie wentylowane przestrzenie komunikacyjne (powierzchnia otworów/kubatura powierzchni >0.005 m 2 /m 3 ) 1,0 5 Przestrzeń podpodłogowa: a) podłoga nad przestrzenią nieprzechodnią 0,8 1617 b) podłoga na gruncie 0,6 6 Przejścia lub bramy przelotowe nieogrzewane, obustronnie zamknięte 0,9 Współczynniki przenikania liniowych mostków ciepła uwzględnione we wzorze (1.14) wyznacza się w oparciu o: a) dokumentację techniczną budynku, b) tablice mostków cieplnych, c) obliczenia szczegółowe mostków cieplnych Wartość współczynnika przenikania ciepła przez podłogę na gruncie Współczynnik przenikania ciepła przez podłogę na gruncie U gr należy określić wg PN-EN 12831:2006 biorąc pod uwagę: 1) wielkość zagłębienia poniżej terenu z, 2) wielkość współczynnika przenikania ciepła U dla konstrukcji podłogi, obliczonego wg zasad podanych w normie PN-EN ISO 6946:2008 z uwzględnieniem oporu przejmowania ciepła od strony wewnętrznej budynku i z pominięciem oporu przejmowania ciepła od strony gruntu. 3) wielkość parametru B, który określa się z zależności B = A g / 0,5P (1.15) A g powierzchnia rozpatrywanej płyty podłogowej łącznie ze ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi; w odniesieniu do wolnostojącego budynku A g jest całkowitą powierzchnią rzutu parteru, a w odniesieniu do budynku w zabudowie szeregowej A g jest powierzchnią rzutu parteru rozpatrywanego budynku P obwód rozpatrywanej płyty podłogowej; w odniesieniu do budynku wolnostojącego P jest całkowitym obwodem budynku, a w odniesieniu do budynku w zabudowie szeregowej P odpowiada jedynie sumie długości ścian zewnętrznych oddzielających rozpatrywaną przestrzeń ogrzewaną od środowiska zewnętrznego m 2 m Jako wartość U gr przyjmuje się ekwiwalentną wartość określoną na podstawie wyliczonych wartości B oraz U, U gr = U equiv,bf Współczynnik strat ciepła na wentylację należy obliczać ze wzoru: H ve = ρ a c a Σ k (b ve,k V ve,k,mn ) W/K (1.16) ρ a c a pojemność cieplna powietrza, 1200 J/(m 3 K) J/(m 3 K) b ve,k współczynnik korekcyjny dla strumienia k - V ve,k,mn uśredniony w czasie strumień powietrza k m 3 /s k identyfikator strumienia powietrza - Strumienie powietrza wentylacyjnego występujące we wzorze (1.16) należy wyznaczać w oparciu o: a) obowiązujące przepisy, 1718 b) dokumentację techniczną budynku i instalacji wentylacyjnej, program użytkowania budynku lub lokalu, c) wiedzę techniczną oraz wizję lokalną obiektu, Najczęściej występujące przypadki: - budynek z wentylacją naturalną b ve,1 = 1; V ve,1,mn = V o m 3 /s b ve,2 = 1; V ve,2,mn = V inf m 3 /s (1.17) - budynek z wentylacją mechaniczną wywiewną b ve,1 = 1; V ve,1,mn = V ex m 3 /s b ve,2 = 1; V ve,2,mn = V inf m 3 /s (1.18) - budynek z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną b ve,1 = 1 η oc ; V ve,1,mn = V su m 3 /s b ve,2 = 1; V ve,2,mn = V inf m 3 /s (1.19) V o, V su, V ex obliczeniowy strumień powietrza wentylacyjnego, wymagany ze względów higienicznych, liczony zgodnie z PN-83/B-03430/AZ3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. Przy czym obliczeniowy strumień powietrza dla kawalerek (M1) ogranicza się do 80 m 3 /h (0,022 m 3 /s). V su strumień powietrza nawiewanego mechanicznie m 3 /s V ex strumień powietrza wywiewanego mechanicznie m 3 /s V inf strumień powietrza infiltrującego przez nieszczelności m 3 /s η oc skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego; z dodatkowym gruntowym powietrznym wymiennikiem η oc = [1 (1 η oc1 ) (1 η GWC )]; przy czym: η oc1 skuteczność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, η GWC skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła. Przy braku danych, dodatkowy strumień powietrza infiltrującego przez nieszczelności, dla budynków istniejących można przyjąć: dla budynku poddanego próbie szczelności n 50 (h -1 przy 50 Pa) dla budynku bez próby szczelności m 3 /s V inf = 0,05 n 50 Kubatura wentylowana /3600 m 3 /s (1.20) V inf = 0,2 Kubatura wentylowana/3600 m 3 /s (1.21) W przypadku wentylacji mechanicznej działającej okresowo, średni strumień powietrza wentylacyjnego wyznacza się wg PN-EN ISO 13790; Zał. G Zyski ciepła wewnętrzne i od słońca dla budynku lub lokalu mieszkalnego w okresie miesiąca oblicza się ze wzoru: 1819 Q H,gn = Q int + Q sol kwh/mies (1.22) Q int miesięczne wewnętrzne zyski ciepła kwh/mies Q sol miesięczne zyski ciepła od promieniowania słonecznego przenikającego do kwh/mies przestrzeni ogrzewanej budynku przez przegrody przezroczyste Wartość zysków ciepła od promieniowania słonecznego występującą we wzorze (1.22) należy obliczać ze wzoru: Q sol = Q s1 + Q s2 kwh/mies (1.23) w którym: Q s1 Q s2 zyski ciepła od promieniowania słonecznego przez okna zamontowane w przegrodach pionowych zyski ciepła od promieniowania słonecznego przez okna zamontowane w połaciach dachowych kwh/m-c kwh/m-c Wartości miesięcznych zysków ciepła od nasłonecznienia przez okna w przegrodach pionowych budynku należy obliczać ze wzoru: Q s1,s2 = Σ i C i A i I i g k α Z kwh/mies (1.24) w którym: C i A i I i g k α Z udział pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna, jest zależny od wielkości i konstrukcji okna; wartość średnia wynosi 0,7 pole powierzchni okna lub drzwi balkonowych w świetle otworu w przegrodzie wartość energii promieniowania słonecznego w rozpatrywanym miesiącu na płaszczyznę pionową, w której usytuowane jest okno o powierzchni A i, według danych dotyczących najbliższego punktu pomiarów promieniowania słonecznego współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie, według Tabeli 7 współczynnik korekcyjny wartości I i ze względu na nachylenie płaszczyzny połaci dachowej do poziomu, według Tabeli 8; dla ściany pionowej k α = 1,0 współczynnik zacienienia budynku ze względu na jego usytuowanie oraz przesłony na elewacji budynku, według Tabeli 9 - m 2 kwh/(m 2 m-c) - - Tabela 7. Wartości współczynnika przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g L Lp. Rodzaj oszklenia g 1 Oszklenie pojedynczą szybą 0,85 2 Oszklenie podwójną szybą 0,75 3 Oszklenie podwójną szybą z powłoką selektywną 0,67 4 Oszklenie potrójną szybą 0,7 5 Oszklenie potrójną szybą z dwiema powłokami selektywnymi 0,5 6 Okna podwójne 0,75 1920 Tabela 8. Wartości współczynnika korekcyjnego nachylenia k α Lp. Nachylenie do poziomu Orientacja płaszczyzny względem strony świata Południowa (S) 1,1 1,1 1,1 2 Południowo-zachodnia (S-W) 1,1 1,1 1,1 3 Zachodnia (W) 1,1 1,1 1,2 4 Północno-zachodnia (N-W) 1,4 1,2 1,1 5 Północna (N) 1,4 1,2 1,1 6 Północno-wschodnia (N-E) 1,4 1,2 1,1 7 Wschodnia (E) 1,3 1,2 1,2 8 Południowo-wschodnia (S-E) 1,1 1,1 1,1 Tabela 9. Wartości współczynnika zacienienia budynku Z Lp. Usytuowanie mieszkania i/lub przesłony występujące na elewacji budynku Z 1 Budynki na otwartej przestrzeni, lub wysokie i wysokościowe w centrach miast 1,0 2 Mieszkanie jw. w których co najmniej połowa okien zacieniona jest przez elementy 0,96 loggii lub balkonu sąsiedniego mieszkania 3 Budynki w miastach w otoczeniu budynków o zbliżonej wysokości 0,95 4 Budynki niskie i średniowysokie w centrach miast 0,90 Wartość miesięcznych wewnętrznych zysków ciepła Q int w budynku lub lokalu mieszkalnym należy obliczać ze wzoru: Q int = q int A f t M 10-3 kwh/mies (1.25) q int obciążenie cieplne pomieszczenia zyskami wewnętrznymi W/m 2 A f jest powierzchnią pomieszczeń o regulowanej temperaturze w budynku lub lokalu m 2 Wielkość zysków wewnętrznych występujących we wzorze (1.25) należy wyznaczać w oparciu o: a) dokumentację techniczną budynku i instalacji oraz program użytkowania budynku lub lokalu, b) wiedzę techniczną oraz wizję lokalną obiektu, Przy braku danych, dla budynków istniejących można przyjąć wartości z tabeli 10. Tabela 10. Średnia moc jednostkowa wewnętrznych zysków ciepła (bez zysków od instalacji grzewczych i ciepłej wody) odniesiona do powierzchni A f Lp. Rodzaj budynku (lokalu) q int W/m 2 1 Dom jednorodzinny 2,5-3,5 2 Dom wielorodzinny (lokal mieszkalny) 3,2-6,0 3 Szkoły 1,5-4,7 4 Urzędy 3,5-6,4 20 Pokazać jeszcze
1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych Metoda ma zastosowanie dla budynków istniejących nie poddanych termomodernizacji, Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość Bardziej szczegółowo R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]
ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna Bardziej szczegółowo ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali
ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
Dz.U.2008.201.1240 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część Bardziej szczegółowo CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski Bardziej szczegółowo PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,
1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat Bardziej szczegółowo CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku... Bardziej szczegółowo Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku
Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Jerzy Żurawski Dolnoœl¹ska Agencja Energii i Œrodowiska W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE [1] obowiązek sporządzania Bardziej szczegółowo Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną Bardziej szczegółowo Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Zasady obliczania i sporządzania
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Zasady obliczania i sporządzania Prof. dr hab. inŝ. Halina Koczyk Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu Bardziej szczegółowo EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]
Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu, Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie Bardziej szczegółowo Projektowanie systemów WKiCh (03)
Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Bardziej szczegółowo CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek użytecznosci publicznej CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Józefa 11 LICZBA LOKALI 37 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok Bardziej szczegółowo WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, ORAZ SPORZĄDZENIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO.
załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Przygotowanie dokumentacji WYTYCZNE W SPRAWIE Bardziej szczegółowo CEB Cechy Energetyczne Budynku 2008 (zbiór danych budynku dla potrzeb administracji i świadectwa energetycznego budynku mieszkalnego)
CEB Cechy Energetyczne Budynku 2008 (zbiór danych budynku dla potrzeb administracji i świadectwa energetycznego budynku mieszkalnego) UPROSZCZONA METODA ma zastosowanie dla budynków istniejących nie poddanych Bardziej szczegółowo Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Jerzy śurawski
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Jerzy śurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Jerzy śurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Jerzy śurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia Bardziej szczegółowo Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena
Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres Bardziej szczegółowo Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.
Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²): Bardziej szczegółowo Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!
4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego Bardziej szczegółowo Materiały przygotowała: dr inŝ. Maja Staniec maja.staniec@pwr.wroc.pl
Algorytm obliczania wskaźnika rocznego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia Bardziej szczegółowo Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski.
Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne Kraków, 27 28 września 2010 Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu Bardziej szczegółowo Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042
Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Bardziej szczegółowo Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)
Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali Bardziej szczegółowo Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia
Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące Bardziej szczegółowo Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹
Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia Bardziej szczegółowo Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną
Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia Bardziej szczegółowo Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994
Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Bardziej szczegółowo Analiza środowiskowo-ekonomiczna
1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4. Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej ul. Bardziej szczegółowo Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082
Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Bardziej szczegółowo ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała, Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA Bardziej szczegółowo DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Bardziej szczegółowo Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041
Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Bardziej szczegółowo Od źródła do Odbiorcy
Od źródła do Odbiorcy Mgr inŝ. Andrzej Jurkiewicz Produkujemy energię cieplną Spaliny c.o./cwu paliwo kocioł komin Przesył (rurociągi) węzeł odŝuŝlanie Popiół/ kondensat Kotły śeliwne, stalowe, aluminiowe, Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław
Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 czerwca 2014 r.
Dz.U.2014.888 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej Bardziej szczegółowo Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952
Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Bardziej szczegółowo Ocena systemu ogrzewania budynku
dr inŝ. Paweł Kędzierski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena systemu ogrzewania budynku System ogrzewania budynku moŝna oceniać Bardziej szczegółowo RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY
1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1
Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/3 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania Bardziej szczegółowo Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego
Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa Bardziej szczegółowo Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza
1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła Bardziej szczegółowo CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, Świętokrzyska 20 LICZBA LOKALI Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 888. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 3 czerwca 2014 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 888 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki Bardziej szczegółowo Świadectwo energetyczne przykładowego budynku wielorodzinnego z częścią handlowo - usługową
- dodatkowe instrukcje Świadectwo energetyczne przykładowego budynku wielorodzinnego z częścią handlowo - usługową Przykładowy budynek Budynek wielorodzinny w zabudowie szeregowej (plomba). Parter przeznaczony Bardziej szczegółowo BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce
DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA SCENARIUSZ ODNIESIENIA (baseline) oraz OSZACOWANIE EMISJI I REDUKCJI, OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce ul. Celna Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Dla budynku mieszkalnego nr: 1/04/2012 1 Ważne do: Budynek oceniany: mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy Bardziej szczegółowo Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L
Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Bardziej szczegółowo 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej
1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09 Bardziej szczegółowo CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa Strona 1/6 Budynek oceniany: Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej administracyjny Adres budynku: Bardziej szczegółowo 3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione
8. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA BUDYNKU І. Zakres opracowania. - Sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami określonymi w: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1
Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/6 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania Bardziej szczegółowo Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych
Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014 Bardziej szczegółowo z dnia 2006 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne
Projekt Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 2006 r. w sprawie zakresu i formy świadectwa energetycznego budynku oraz lokalu mieszkalnego Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia...o Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA WOŁCZYNY MACOSZYN MAŁY DZ. NR 268 22-235 WOLA UHRUSKA LASY PAŃSTWOWE Bardziej szczegółowo Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza
1 Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza Nazwa obiektu Adres obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno szatniowym 41-940 Piekary Śląskie ul. Drzymały dz.nr 4272/325 i 758/325 3 Piekary Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WAŻNE DO 12 Maja 2023 NUMER ŚWIADECTWA PRUS-330 RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Przykładowa Bardziej szczegółowo STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4
TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 lutego 2015 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres