Source: https://warszawa-kominiarz.pl/uslugi-kominiarskie/roczna-kontrola-przewodow-kominowych/
Timestamp: 2018-12-14 04:05:20
Legal References Found: art. 62
 Art. 62
 art.4
 art.57
 art. 62
 art.70
 art.
62

Document Content:
Przepisy ustawy Prawo budowlane, art. 62 ust. 1, zobowiązują zarządców oraz właścicieli budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych do przeprowadzenia okresowej ich kontroli – raz w roku oraz co pięć lat. W zakres kontroli wchodzi sprawdzanie drożności przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych.
Zgodnie więc z prawem, w każdym budynku raz w roku kominiarze muszą sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych i w razie potrzeby oczyścić je, a co pięć lat dokonać ich inwentaryzacji. Sprawdzają wtedy, czy na przykład nikt nie przerobił instalacji na własną rękę. Po kontroli zarządcy i właściciele mają obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi – zatrucie gazem, albo bezpieczeństwa mienia – pożar, wybuch. Uszkodzenia powinny być wymienione w protokole z kontroli, a kopia protokołu musi trafić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Za brak rocznej kontroli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może ukarać mandatem w wysokości do 500 zł lub karą pieniężną, którą orzeka sąd grodzki. Te przepisy i procedury dotyczą budynków zasilanych z elektrociepłowni lub z kotłowni zlokalizowanej w innym budynku. Natomiast budynków, w których jest kotłownia lub piec grzewczy dotyczą przepisy § 30 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z nimi przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe trzeba czyścić cztery razy w roku w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym, a dwa razy w roku w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym. Czyścić przewody może czeladnik lub mistrz kominiarski, ale sprawdzać je – tylko mistrz.
Przepisy regulujące wykonywanie rocznych kontroli kominiarskich:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 12 poz.1138 z dnia 11 lipca 2003 r.Rozdział 7 Instalacje i urządzenia techniczne
W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa
W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej konrtoli co najmniej raz w roku ,polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) ust. 6.
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych o których mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny przeprowadzać: Osoby posiadające kwalifikacje mistrza kominiarskiego w rzemiośle kominiarstwo – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
Kontrola roczna odbywa się na podstawie: Art. 62 1. C Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.sierpnia 1994r z późniejszymi zmianami).
Kontrolę przewodów kominowych przeprowadza przynajmniej dwuosobowy zespół pod kierunkiem osoby uprawnionej – mistrza kominiarskiego.
I. Zakres badania technicznego – kontroli przewodów kominowych, powinien obejmować:
Badanie prawidłowości podłączeń w tym
Ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego.
Stan techniczny drzwiczek rewizyjnych
Stan techniczny łączników, rur zapiecowych
Prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej) czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu
Czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej.
Badanie prawidłowości ciągu kominowego
Badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych
Prawidłowości wylotów przewodów
Badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego: włazów, drabin, ankrów itp., ław kominiarskich
Kontrolę drożności przewodów kominowych przeprowadzamy przy pomocy kuli kominiarskiej posiadającej średnicę -przy przewodach tradycyjnych (14×14) 125 mm opuszczanej na sznurze z wylotu do podłączenia i obserwujemy jej przebieg w kratce wentylacyjnej lub drzwiczkach rewizyjnych. Drożność przewodów kominowych chronionych wkładami ceramicznymi lub wykonanych ze stali kwasoodpornych należy wykonywać przy użyciu kul w osłonie gumowej.
Przewód uważany jest za drożny jeśli kula przejdzie całą jego długość bez zatrzymań. Przewód nie może posiadać zawężeń i załamań większych niż przewidziane w normie.
II. Badanie prawidłowości podłączeń
Do jednego przewodu kominowego można podłączyć np.: jeden przepływowy gazowy podgrzewacz wody (piecyk wieloczerpalny) Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 z dnia 08.02.1995r §175.1, §176) jedną kratkę wentylacji grawitacyjnej w przypadku przewodów indywidualnych ( zgodnie z PN-83/B-03430 5.1.2) . Przewody budowane w systemie zbiorczym łączą podłączenia z pomieszczeń o tym samym przeznaczeniu przy pomocy przewodu pomocniczego (przykanalika) i włączeniu go do przewodu zbiorczego po przejściu dwóch kondygnacji. W przypadku niedostatecznej ilości przewodów, dopuszcza się podłączenie więcej niż jednej kratki wentylacyjnej pomieszczenia o tym samym charakterze, do jednego, indywidualnego przewodu, pod warunkiem zapewnienia strumienia objętości powietrza w podłączeniu zgodnego z PN-83/B-03430 2.1.2 jeden trzon kuchenny (kuchnia węglowa) lub kominek (Dz.U. nr 10 z dnia 08.02.1995r §145.1) trzy piece na paliwo stałe (węglowe np. kaflowe), z wykluczeniem ostatniej kondygnacji (Dz.U. nr 10 z dnia 08.02.1995r § 145.2 i 3).
Stan techniczny drzwiczek rewizyjnych określa się wzrokowo i przez próbę otwarcia i zamknięcia zgodnie z PN-89/B-10425 4.3.10. Drzwiczki powinny być umieszczone w dogodnym miejscu do przeprowadzenia sprawdzenia. Wielkość drzwiczek, szczelność, oraz ich umiejscowienie, powinna być zgodna z PN-85/B-4817-12. Stan łączników oraz rur zapiecowych sprawdzany jest wzrokowo pod względem ich szczelności, odpowiedniego spadku (ok. 5{aacd949fb867af6fa1fd451f89a37f2453bf57524266ca84256d2c1fe01f6255} w stronę paleniska – dotyczy piecyków gazowych), oraz ich długości do 2 m i max 2 kolanka (Dz.U. nr 10 z dnia 08.02.1995r §176 oraz PN-85/B-4817-12.) Przy badaniu szczelności łączników piecy gazowych można wykorzystać wykrywacz obecności CO2 lub analizator spalin. Kratki wentylacyjne powinny być zgodne z PN-83/B-03430 z późniejszymi zmianami w pkt. 3.3.12.3.
W pomieszczeniach kuchennych, łazienkowych, pralniach i ustępach oraz w pomieszczeniach w których występują procesy spalania, kratki wentylacyjne nie powinny mieć żaluzji ograniczających przepływ powietrza.(PN-89/B-10425 3.3.12.3). Dostęp powietrza koniecznego dla prawidłowo funkcjonującej wentylacji grawitacyjnej określony jest w PN-83/B-03430 2.1.5, 2.1.7 oraz Dz.U. nr 10 z dnia 08.02.1995r §148 2. W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego często jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najsłabszym przewodzie w lokalu. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.
III. Badanie ciągu kominowego
Prawidłowo zbudowane przewody kominowe powinny zapewnić skuteczny ciąg kominowy tzn. ukierunkowany przepływ powietrza przez podłączenie ku wylotowi znajdującemu się ponad dachem. Wartość ciągu jest uzależniona od długości przewodu kominowego, ciśnienia atmosferycznego oraz różnicy ciężarów właściwych powietrza zewnętrznego i gazów w przewodzie. Na wartość ciągu kominowego ma wpływ ciśnienie atmosferyczne. (P=(S1-S2) x h). (PN-89/B-104253.3.14) Wartość podciśnienia w przewodach spalinowych mierzy się przy pomocy ciągomierzy (mierników podciśnienia) np. DM 10 firmy Wohler . Dla większości palenisk w gospodarstwach domowych zawiera się w granicach 1-15 Pa. (Dz.U. nr 10 z dnia 08.02.1995r § 176.4).
Pomieszczenia kuchenne bez okien, wyposażone w kuchenkę gazową, powinny mieć mechaniczną wentylację wywiewną. Prawidłowa wartość strumienia zawiera się w granicach 0,6-1,4 m/sek.
IV. Badanie stanu technicznego kominów ponad dachem.
dla przewodów wentylacyjnych boczne obustronne
V. Badanie dostępu do przeprowadzania kontroli.
Ławy kominiarskie powinny umożliwić wszelkie prace związane z obsługą przewodów kominowych i zapewnić bezpieczeństwo przemieszczania się po połaci dachowej. Warunek ten nie dotyczy dachów płaskich o mniej niż 120 pochylenia płaszczyzny dachu. Punkt ten określa tom I część 3
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – rozdział 22.19 (Arkady 1990r) .
VI. Badanie szczelności przewodów kominowych
VII. Ocena innych nieprawidłowości
Wykonać szkic – rzut pionowy lub poziomy przewodów kominowych, z naniesieniem ich numeracji, numeracji pionów, naniesieniem drożności, oznaczeniem rodzaju wylotów, przypisaniu podłączeń do każdego przewodu. Rysunek powinien zawierać znaki ukierunkowujące szkic względem ulicy.
Wszelkie usterki związane z brakiem drożności, nieprawidłowymi podłączeniami , brakiem szczelności itp.., wykazane w protokole, powinny mieć odesłanie do numeru pionu, oraz przewodu i obsługiwanego prze zeń podłączenia.
Opracowanie książkowe Wydawnictwa Arkady.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I część 3 rozdział 22. Regulamin obowiązujący mistrzów kominiarskich w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych- dymowych, spalinowych i wentylacyjnych opracowany przez Zarząd Główny Korporacji Kominiarzy Polskich.
1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,
budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem
pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem
2. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o
których mowa w ust. l, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów
przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach. art.4
Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę
przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:
1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i
2. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i
możliwość ewakuacji,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.(Dz. U. Nr 92 z 1992r. póz.
460 z późniejszymi zmianami)
Przewodniczący zjazdu przy pomocy członków prezydium:
1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania
paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń z
przewodów dymowych i spalinowych:
2. od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej 4 razy w roku,
3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej 2 razy w roku,
4. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w
miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
5. W obiektach, o których mowa ust. l, należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów
wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414 z późniejszymi
zmianami) art.57
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
protokoły badań i sprawdzeń przewodów dymowych art. 62
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub
zarządcę:
okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej
ust. 6 – Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o których mowa w ust. l pkt l lit. c),
powinny przeprowadzać:
1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do
przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
2. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do
przewodów kominowych, o których mowa w pkt l, oraz do kominów przemysłowych,
kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg
kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych,
3. art.70 Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają
obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach, są
obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego
obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić
braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa
mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie
prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
Zakres badań sprawności technicznej przy kontroli okresowej przewodów kominowych i podłączeń
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych obejmuje w szczególności:
1. drożności przewodów kominowych,
2. stanu technicznego głowic i nasad kominowych,
3. ciągu kominowego,
4. czy nie występują uszkodzenia:
1. przewodów kominowych,
2. kanałów, czopuchów, rur i łączników,
3. włazów, drzwiczek kominowych, rewizyjnych, wycierowych, ław kominiarskich,
4. innych elementów urządzeń kominowych,
5. czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3
6. czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia przewodów kominowych, kanałów czopuchów
rur i nasad, a także otworów do wybierania zanieczyszczeń,
7. czy nie dokonywano samowolnych zmian w podłączeniach kominowych,
8. czy są pobielone kominy na strychach,
9. czy są składowane materiały łatwopalne na strychach, przez które przechodzą przewody
kominowe,
10.czy pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są gazowe urządzenia grzewcze
(trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej kotły CO itp.) posiadaj ą przepisowe i
sprawnie działające urządzenia wentylacyjne,
11.czy występują inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia)
mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub
IV. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim muszą
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.)§140
1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone
w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączone z konstrukcją lub stanowiące
konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i
wysokość, stwarzające potrzebny ciąg zapewniający wymaganą przepustowość, oraz
spełniające wymagania zawarte w Polskich Normach.
2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 267, §267 1.
Obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinna nieć odporność ogniową co
najmniej 60 min.
3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. l, z cegły pełnej grubości 12 cm,
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.
4. Najmniejszy wymiar lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o
ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m.
5. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być
odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.
6. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co
najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,11 m, a do wentylacji
mechanicznej – wymiary przekroju wynikające z obliczeń przepływów powietrza.
Stosowanie zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych z przykanalikami oraz indywidualnych
wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów
spalinowych lub zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej z przykanalikami, jest zabronione.
1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość
zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
2. Wymaganie ust. l uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną
wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych.
3. Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych bezpośrednio przez ściany
zewnętrzne budynków, przy zachowaniu warunków określonych w § 176 ust. 7.
Dopuszcza się wyprowadzenie przez zewnętrzną ścianę budynku przewodów powietrzno-
spalinowych od urządzeń gazowych o mocy do 21 kW w wolno stojących budynkach
jednorodzinnych oraz o mocy do 5 kW w pozostałych budynkach. Wylot spalin powinien znajdować
się co najmniej 0,5 m od krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających.
W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami,
należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe pobudzające ciąg.
1. Nasady kominowe, o których mowa w ust. l, należy również stosować na innych obszarach,
jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne.
2. Wymagania ust. l i 2 nie dotyczą palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzaniem
odpływu spalin.
1. Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być obciążone stropami, pod
warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeżeli nie
spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów.
2. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie można
obciążać stropami ani też uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji.
1. Trzony kuchenne na paliwo stałe oraz paleniska otwarte (kominki) o wielkości otworu
paleniska kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego,
samodzielnego przewodu dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14 x 0,14 m, a
w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym
otworze paleniskowym – co najmniej 0,14 x 0,27 m, przy czym dla większych przewodów o
przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.
2. Piece na paliwo stałe, posiadające hermetyczne zamknięcie, mogą być przyłączone do
jednego przewodu dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m, pod warunkiem
zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż
jednego 3 pleców do tego przewodu.
3. Piece, o których mowa w ust. 2, usytuowane na najwyższej kondygnacji powinny być
przyłączone do odrębnego przewodu dymowego.
4. Przyłączenia urządzeń gazowych do przewodów spalinowych powinny odpowiadać
warunkom określonym w § 175 i 176.
1. Grzewcze urządzenia gazowe, jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń, grzejniki wody
przepływowej, niezależnie od ich obciążenia cieplnego, powinny być połączone na stałe
przewodem z indywidualnym kanałem spalinowym. W pomieszczeniu kotłowni dopuszcza
się przyłączenie kilku kotłów do wspólnego przewodu spalinowego, pod warunkiem
zastosowania wspólnego, skrzyniowego przerywacza ciągu.
2. Do połączenia urządzeń gazowych z kanałem spalinowym w mieszkaniach należy
stosować przewody pionowe o długości co najmniej 0,22 m oraz przewody poziome o
długości nie większej niż 2 m ze spadkiem 5{aacd949fb867af6fa1fd451f89a37f2453bf57524266ca84256d2c1fe01f6255} do urządzenia gazowego.
1. Przewody łączące urządzenia gazowe z kanałami spalinowymi oraz kanały spalinowe
odprowadzające spaliny na zasadzie ciągu naturalnego powinny mieć przekrój
dostosowany do obciążenia cieplnego pochodzącego od urządzeń gazowych, zgodnie z
Polskimi Normami.
2. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od okapów nad kuchniami gazowymi
typu restauracyjnego oraz od kotłów gazowych centralnego ogrzewania o obciążeniu
powyżej 34900 W (30000 kcal/h) powinny mieć przekroje wynikające z obliczeń.
3. Na całej długości przewodów i kanałów spalinowych, o których mowa w ust. l i 2, nie może
występować zmniejszenie ich przekroju.
4. Przewody i kanały spalinowe, o których mowa w ust. l i 2, należy dobierać w sposób
zapewniający na całej ich długości podciśnienie ciągu w czasie pracy urządzenia gazowego
nie mniejsze niż l Pa i nie większe niż 15 Pa.
5. Długość kanału spalinowego w budynku jednokondygnacyjnym oraz na ostatniej
kondygnacji w budynku wielokondygnacyjnym, liczona od okapu przerywacza ciągu w
urządzeniu gazowym do górnej krawędzi tego kanału nad dachem, nie powinna być
mniejsza niż dwa metry.
6. Wylot kanału spalinowego powinien być zaopatrzony w wywietrznik dobrany do ilości
spalin, wysokości tego kanału, położenia w określonej strefie wiatrowej i warunków
7. Dopuszcza się wyprowadzenie przez zewnętrzną ścianę budynku przewodów powietrzno-
jednorodzinnych oraz o mocy do 5 kW w pozostałych budynkach. Wylot spalin powinien
znajdować się co najmniej 0,5 m od krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających.
8. Przewody łączące urządzenia gzowe, wyposażone w palniki nadmuchowe, z kanałami
spalinowymi, a także kanały spalinowe, powinny mieć przekrój dostosowany do
nadciśnienia w komorze spalania oraz do obciążenia cieplnego pochodzącego od tych
1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli,
z uwzględnieniem przepisów § 308.
1. Na dachu o spadku ponad 25{aacd949fb867af6fa1fd451f89a37f2453bf57524266ca84256d2c1fe01f6255} oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi)
należy wykonać stałe dojścia do kominów oraz anten radiowych i telewizyjnych.
2. Dojścia, o których mowa w ust. l, na odcinkach o nachyleniu ponad 25{aacd949fb867af6fa1fd451f89a37f2453bf57524266ca84256d2c1fe01f6255} powinny mieć
zabezpieczenie przed poślizgiem.
3. Na dachu o spadku ponad 100{aacd949fb867af6fa1fd451f89a37f2453bf57524266ca84256d2c1fe01f6255} powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin
bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu.
4. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone odpowiednio, w otwory wycierowe
lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami.
V. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz. U. Nr 74 z
1999r. poz. 836)
1. Kanały i przewody spalinowe w okresie ich użytkowania powinny zapewniać możliwość
odprowadzania spalin powstałych w procesie spalania paliw, zgodnie z założonymi
2. Kanały i przewody dymowe powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość
odprowadzania dymu powstałego w procesie spalania paliw stałych, zgodnie z założonymi
1. Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w stanie
technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.
2. W okresie użytkowania kanałów i przewodów, o których mowa w ust. l, należy zapewniać:
2) realizację planu remontów przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art.
62 ust. 6 ustawy.
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o których mowa w ust. l pkt l lit. c),
kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych
3. nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad
wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli
w lokalach,
4. realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i
5. w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tych kanałów i przewodów.
Najczęściej wyszukiwane słowa kluczowe na tej podstronie
roczna kontrola kominiarska
protokół z rocznej kontroli kominiarskiej
przegląd przewodów kominowych
kontrola kominiarska
kontrola kominów
roczna kontrola stanu technicznego przewodów kominowych