Source: http://docplayer.pl/1737303-Ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-na-terenie-miasta-bytomia-miasta-piekary-slaskie-i-powiatu-tarnogorskiego-za-rok-2014.html
Timestamp: 2017-03-28 16:15:28
Legal References Found: art.4
 art.4
 art.4
 art.4
 art. 12
 art. 4
 art. 12
 art.4
 art.4
 art. 46

Document Content:
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok PDF
Download "Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014"
1 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Bytom 20152 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu sprawuje nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia na terenie 2 miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie oraz powiatu tarnogórskiego, w skład, którego wchodzą 4 gminy miejskie: Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry i 5 gmin wiejskich: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice. Łączna powierzchnia terenu km 2, liczba ludności 368,7 tysięcy. Tabela 1 - Zestawienie liczbowe powierzchni i ludności dla poszczególnych jednostek terytorialnych Jednostka terytorialna Powierzchnia w km 2 Liczba ludności w tys. Bytom ,4 Piekary Śląskie 40 57,1 Powiat Tarnogórski Tarnowskie Góry 84 60,9 Miasteczko Śląskie 68 7,5 Radzionków 13 17,0 Kalety 76 8,6 Gmina Krupski Młyn 39 3,3 Gmina Ożarowice 46 5,6 Gmina Świerklaniec 45 11,6 Gmina Tworóg 125 8,1 Gmina Zbrosławice ,6 Razem km 368,7 tys. Dostarczana woda pochodziła z urządzeń wodociągowych, które są zasilane wodą pochodzącą głównie z ujęć wód podziemnych (ok.90% ludności) oraz ujęć wód powierzchniowych (ok. 10% ludności). Celem prowadzonego monitoringu jakości wody jest zapewnienie mieszkańcom korzystania z wody bezpiecznej dla zdrowia. Na ocenę jakości wody składają się wyniki prowadzonych działań kontrolnych poparte dowodami w postaci przeprowadzonych badań laboratoryjnych. W celu zapewnienia maksymalnej wiarygodności wyników badań, a także spełnienia wymogów Unii Europejskiej, laboratoria badania wody Państwowej Inspekcji Sanitarnej pracują w systemie zintegrowanym i posiadają świadectwa kompetencji, którymi są certyfikaty akredytacji. Łącznie w 2014 r. na nadzorowanym terenie, w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz nadzoru bieżącego nad jakością wody do spożycia pobrano 551 próbek wody, w tym przebadano pod względem fizykochemicznym- 524 pod względem bakteriologicznym Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (mętność, barwa, smak, azotany, twardość, żelazo, mangan, rtęć, antymon, chlor) stwierdzono w 37 próbkach wody, a wskaźników mikrobiologicznych w 33 próbkach (bakterie grupy coli, Enterokoki, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 o C).. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu mgr Jolanta Wąsowska 2 3 MIASTO BYTOM Liczba ludności zaopatrywanej w wodę 173,4 tys. Zaopatrzenie w wodę zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m 3 /d: - woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice śr (SUW Bibiela; SUW Miedary; SUW Zawada; zbiorniki Mikołów- woda z ujęć powierzchniowych SUW Goczałkowice, Czaniec, Dziećkowice);dystrybutor: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.) Miasto korzysta z wody dostarczanej z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, pochodzącej z ujęć wód głębinowych zasilających Stacje Uzdatniania Wody Bibiela w Miasteczku Śląskim, Miedary w Tarnowskich Górach i Zawada w Karchowicach, gm. Zbrosławice oraz z ujęć powierzchniowych Dziećkowice, Czaniec i Goczałkowice - zbiorniki Mikołów (dzielnice Szombierki i Bobrek). Pierścieniowy układ sieci wodociągowej daje możliwość mieszania wody z różnych źródeł oraz zmiany kierunku zasilania. Jakość wody wodociągowej na terenie miasta kontrolowana jest systematycznie w 13 wyznaczonych punktach, zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach miasta. Łącznie w 2014r na terenie miasta w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody (w 13 punktach kontrolnych) oraz nadzoru bieżącego nad jakością wody do spożycia pobrano 120 próbek wody, w tym przebadano pod względem fizykochemicznym- 119, pod względem bakteriologicznym Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (mętność, żelazo, mangan, chlor) stwierdzono w 4 próbkach wody. Stwierdzone okresowo przekroczenia nie stanowiły potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i ogółem wodę wodociągową dostarczaną odbiorcom na terenie Bytomia oceniono jako przydatną do spożycia. 3 4 MIASTO PIEKARY ŚLĄSKIE Liczba ludności zaopatrywanej w wodę 57,1tys. Zaopatrzenie w wodę zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m 3 /d : woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowice śr (SUW Bibiela; SUW Goczałkowice lub SUW Będzin); dystrybutor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Miasto zaopatrywane jest w wodę zakupywaną z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach dostarczaną ze Stacji Uzdatniania Wody Bibiela w Miasteczku Śląskim (poza częścią dzielnicy Dąbrówka Wielkia zasilanej wodą z nadzorowanych przez inne PSSE ujęć powierzchniowych SUW Goczałkowice lub SUW Będzin). Kontrola jakości wody, dostarczanej odbiorcom w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę prowadzona jest w wyznaczonych na terenie miasta 5 punktach. W 2014r ramach monitoringu oraz nadzoru bieżącego nad jakością wody do spożycia pobrano i przebadano pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 51 próbek wody. Ogółem wodę wodociągową dostarczaną odbiorcom na terenie Piekar Śląskich oceniono jako przydatną do spożycia. Nadzorem sanitarnym tut. Stacji objęte są również: eksploatowane dla potrzeb własnych ujęcie wód głębinowych Zakładu Górniczego Piekary przy ul. gen.j.ziętka oraz ogólnodostępne źródło naturalne przy Parafii Katolickiej NMP,ul.Ks.Ficka. Woda z ujęcia wód głębinowych Zakładu Górniczego Piekary odznacza się znaczną twardością i zawartością siarczanów. W 2014r. wartości tych parametrów nie przekraczały dopuszczalnych norm i wodę oceniono jako przydatną do spożycia. Wodę ze źródła przy ul.ks.ficka również oceniono jako przydatną do spożycia. 45 Łącznie w 2014r na terenie Piekar Śląskich w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz nadzoru bieżącego nad jakością wody do spożycia pobrano 62 próbki wody, w tym przebadano pod względem fizykochemicznym- 60, pod względem bakteriologicznym Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (mangan, mętność) stwierdzono w 5 próbkach wody a niepotwierdzone przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników mikrobiologicznych w 4 próbkach (bakterie grupy coli, Enterokoki). POWIAT TARNOGÓRSKI Liczba ludności zaopatrywanej w wodę na terenie powiatu 138,2 tys. Zaopatrzenie w wodę- ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody na terenie powiatu w m 3 /d: śr Łącznie w 2014r na terenie powiatu tarnogórskiego, w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz nadzoru bieżącego nad jakością wody do spożycia pobrano 369 próbek wody, w tym przebadano pod względem fizykochemicznym- 345, pod względem bakteriologicznym Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (mętność, barwa, smak, azotany, twardość, żelazo, mangan, rtęć, antymon) stwierdzono w 28 próbkach wody, a wskaźników mikrobiologicznych w 29 próbkach (bakterie grupy coli, Enterokoki, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 o C). 56 MIASTO RADZIONKÓW Liczba ludności zaopatrywanej w wodę 17,0 tys. Zaopatrzenie w wodę zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m 3 /d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach śr (SUW Bibiela, SUW Miedary) ;dystrybutor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie Miasto zaopatrywane jest w wodę dostarczaną z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, pochodzącą z nadzorowanych przez PPIS w Bytomiu Stacji Uzdatniania Wody Bibiela w Miasteczku Śląskim oraz Miedary w Tarnowskich Górach. Kontrola jakości wody, dostarczanej odbiorcom w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę prowadzona jest w wyznaczonych na terenie miasta 2 punktach monitoringowych. W 2014r na terenie miasta w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz nadzoru bieżącego nad jakością wody do spożycia pobrano i przebadano pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 16 próbek wody. Przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności stwierdzono w 1 próbce wody. Stwierdzone przekroczenie nie stanowiło potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i ogółem wodę wodociągową dostarczaną odbiorcom na terenie Radzionkowa oceniono jako przydatną do spożycia. MIASTO TARNOWSKIE GÓRY Liczba ludności zaopatrywanej w wodę 60,9 tys. woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice śr (SUW Miedary); dystrybutor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach woda dostarczana przez PW i K Tarnowskie Góry z ujęć własnych Opatowice, Strzybnica, uj. nr 3 ul. Opolska (łączna produkcja śr. 1068) woda dostarczana woda dostarczana z SUW GCR Repty śr. 170; uj.chm- śr (zakup wody przez PW i K Tarnowskie Góry) Miasto zaopatrywane jest w wodę pochodzącą z ujęć wód głębinowych, eksploatowanych do celów wodociągowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, tj. uj. Opatowice, uj. nr III, ul. Opolska, uj.strzybnica oraz zakupywaną przez to Przedsiębiorstwo z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. S.A. Katowice Stacja Uzdatniania Wody Miedary w Tarnowskich Górach. Do sieci miejskiej eksploatowanej przez PWiK Tarnowskie Góry podawana jest również woda ze Stacji Uzdatniania Wody eksploatowanej przez Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty w Tarnowskich Górach oraz z ujęcia należącego do Centrum Handlowo Magazynowego w Tarnowskich Górach, ul.zagórska. W 2014r ramach monitoringu oraz nadzoru bieżącego nad jakością wody do spożycia pobrano i przebadano pod względem fizykochemicznym 97 próbek wody i bakteriologicznym - 92 próbek wody. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (rtęć, mętność, żelazo, mangan) stwierdzono w 3 próbkach wody 67 a wskaźników mikrobiologicznych w 14 próbkach (bakterie grupy coli, Enterokoki, Escherichia coli,ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 o C). Stwierdzone okresowo przekroczenia (w większości nie potwierdzone) nie stanowiły potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i ogółem wodę w urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia, tj. dostarczaną przez PWiK Tarnowskie Góry z ujęć własnych i zakupywaną z GPW Katowice, CHM Tarnowskie Góry oraz GCR Repty oceniono jako przydatną do spożycia. Tym niemniej woda z ujęcia Centrum Handlowo Magazynowego wykazuje wysoką zawartość chromu, która jest niestabilna i okresowo bliska górnej granicy normy. W dniu maju 2014r. w związku z podwyższonym stężeniem chromu w studni S II wyżej wymienionego ujęcia właściciel podjął decyzje o tymczasowym jej wyłączeniu z eksploatacji. Woda była systematycznie odpompowywana i kontrolowana aż do obniżenia poziomu chromu. W lipcu 2014r. wstrzymano eksploatację studni SIII z uwagi na wzrost stężenia chromu do górnej granicy normy i ponownie włączono studnie SII, w której ten poziom uległ obniżeniu. Ponadto właściciel ujęcia wystąpił do PWiK Sp. z o.o w Tarnowskich Górach z prośbą o ograniczenie poboru z ujęcia CHM do max 100 m 3 /h. Obecnie w celu wyregulowania poziomu chromu w obydwu studniach włączane są one naprzemiennie Dla potrzeb własnych użytkowników eksploatowane są zlokalizowane na terenie miasta ujęcia należące do zakładów FASER S.A., PKP Tarnowskie Góry Grupa Las i Zamet oraz Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach ( ujęcie zasila obiekt Park Wodny, ul. Obwodnica 8). W październiku 2014r. w wodzie dostarczanej z ujęcia PKP Tarnowskie Góry Grupa Las stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Po przeprowadzeniu działań naprawczych woda spełniała wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia. Woda z ujęć Faser, Zamet i Park Wodny odpowiadała wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nadzorem sanitarnym tut. Stacji objęte było również źródło naturalne zlokalizowane w dzielnicy Repty Śląskie. Z uwagi na ponadnormatywną zawartość azotanów woda jest nieprzydatna do spożycia. Łącznie w 2014r na terenie Tarnowskich Gór w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz nadzoru bieżącego nad jakością wody do spożycia pobrano 152 próbki wody, w tym przebadano pod względem fizykochemicznym- 136, pod względem bakteriologicznym Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (rtęć, mętność, żelazo, mangan, azotany, antymon ) stwierdzono w 9 próbkach wody, a wskaźników mikrobiologicznych w 17 próbkach (bakterie grupy coli, Enterokoki, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 o C). MIASTO MIASTECZKO ŚLĄSKIE Liczba ludności zaopatrywanej w wodę 7,5 tys. woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice śr. 784 (SUW Bibiela) ; dystrybutor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach Miasto zaopatrywane jest w wodę dostarczaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, zakupywaną ze Stacji Uzdatniania Wody Bibiela Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. 78 Wodę oceniono jako przydatną do spożycia. W 2014r. z urządzeń wodociągowych na terenie miasta pobrano 29 próbek wody, w tym przebadano pod względem fizykochemicznym- 29, pod względem bakteriologicznym -21. Niepotwierdzone przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego (rtęć) i dopuszczalnej wartości wskaźnika mikrobiologicznego (Enterokoki) stwierdzono w 2 próbkach wody. MIASTO KALETY Liczba ludności zaopatrywanej w wodę 8,6 tys. woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice śr. 891 (SUW Bibiela) ; dystrybutor: Miasto Kalety Miasto jest zaopatrywane w wodę o dobrej jakości, dostarczaną z miejskiej sieci wodociągowej, zasilanej wodą zakupywaną z Stacji Uzdatniania Wody Bibiela GPW Katowice. W 2014r.z urządzeń wodociągowych na terenie Kalet pobrano i przebadano pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 6 próbek wody. GMINA KRUPSKI MŁYN Liczba ludności zaopatrywanej w wodę 3,3 tys. woda dostarczana z eksploatowanych przez gminę urządzeń wodociągowych SUW Kolonia Ziętek, SUW Potępa, ujęcie Krupski Młyn,ul.Główna łączna ilość produkowanej wody śr. 583 m 3 /d w sytuacjach awaryjnych woda zakupywana z ujęcia Nitroerg dla potrzeb zaopatrzenia miejscowości Krupski Młyn (okresowo w miesiącach luty, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik)- łączna ilość m 3 ; dystrybutor Gmina Krupski Młyn W 2014r ramach monitoringu oraz nadzoru bieżącego nad jakością wody do spożycia pobrano i przebadano pod względem fizykochemicznym 15 próbek wody i bakteriologicznym- 18 próbek wody. Przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego (mangan) stwierdzono w 1 próbce wody a niepotwierdzone przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika mikrobiologicznego również w 1 próbce (bakterie grupy coli). Ogółem wodę dostarczaną z eksploatowanych przez Gminę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oceniono jako przydatną do spożycia. Nadzorem sanitarnym objęty był również wodociąg Ośrodka Harcerskiego w Borowianach oraz ujęcie zakładu Nitroerg w Krupskim Młynie. W 2014r woda była dopuszczona do spożycia Łącznie na terenie Gminy w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz nadzoru bieżącego nad jakością wody pobrano 24 próbki wody, w tym przebadano pod względem fizykochemicznym- 21, pod względem bakteriologicznym -23. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (mętność, twardość, żelazo, mangan) stwierdzono w 3 próbkach wody a wskaźnika mikrobiologicznego w 1 próbce (bakterie grupy coli). 89 GMINA TWORÓG Liczba ludności zaopatrywanej w wodę 8,1 tys. woda dostarczana z eksploatowanych przez ZUK sp. z o.o. Tworóg urządzeń wodociągowych SUW Tworóg, Połomia, Mikołeska, Wojska i ujęcie Boruszowice łączna ilość produkowanej wody śr. 981 W oparciu o wyniki prowadzonego w 2014r. monitoringu jakości wody z eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu urządzeń wodociągowych wodę dostarczaną ze Stacji Uzdatniania Wody Połomia, Mikołeska, Wojska i Tworóg oraz z ujęcia Boruszowice oceniono jako przydatną do spożycia. Ogółem w 2014r z eksploatowanych przez Gminę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia pobrano i przebadano pod względem fizykochemicznym 25 próbek wody i bakteriologicznym- 26 próbek wody. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (mętność, żelazo, mangan) stwierdzono w 1 próbce wody a wskaźnika mikrobiologicznego również w 1 próbce (Enterokoki). Poza kontrolą jakości wody w urządzeniach wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia ludności, będących w gestii Gminy, nadzorem sanitarnym objęte były wodociągi eksploatowane przez Firmę BLER Sp. z o.o. Ubojnia Brynek, ul. Zakładowa 1 oraz Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku. Z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu i żelaza oraz smak, mętność i barwę woda ze Stacji Uzdatniania eksploatowanej przez Ubojnię w Brynku, dla potrzeb własnych zakładu nie spełniała wymagań organoleptycznych i fizykochemicznych określonych dla wody do spożycia. Wodę z wodociągu Z.Sz.LiE w Brynku oceniono jako przydatną do spożycia. Łącznie w 2014r z urządzeń wodociągowych na terenie gminy, w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz nadzoru bieżącego nad jakością wody do spożycia pobrano 31 próbek wody, w tym przebadano pod względem fizykochemicznym- 29, pod względem bakteriologicznym-30. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (smak, mętność, barwa żelazo, mangan) stwierdzono w 4 próbkach wody, a wskaźnika mikrobiologicznego w 1 próbce (Enterokoki). GMINA ZBROSŁAWICE Liczba ludności zaopatrywanej w wodę 15,6 tys. woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice śr. 767 (SUW. Zawada); dystrybutor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zbrosławice woda zakupywana z PWiK Zabrze(st.nr III Świętoszowice)- śr.81; dystrybutor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zbrosławice woda zakupywana z ZUK sp.z o.o. Tworóg (SUW Wojska)- śr.34,7; dystrybutor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zbrosławice woda z dostarczana z eksploatowanych przez ZGK i M Zbrosławice SUW Miedary- Kopanina i SUW Zbrosławice - śr.1000 woda dostarczana z wodociągu Przedsiębiorstwa Nasiennego Księży Las (sprzedaż dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych) śr10 W oparciu o wyniki prowadzonego w 2014r. monitoringu jakości wody, wodę z urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zbrosławice oceniono jako przydatną do spożycia. Poza zbiorowym zaopatrzeniem, niewielka część ludności korzysta z wody dostarczanej z wodociągu Przedsiębiorstwa Nasiennego Księży Las (ujęcie własne zakładu). Woda spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Łącznie w 2014r z urządzeń wodociągowych na terenie gm. Zbrosławice pobrano 43 próbki wody, w tym przebadano pod względem pod względem fizykochemicznym- 43 pod względem bakteriologicznym -34. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (mętność, żelazo, rtęć) stwierdzono w 3 próbkach wody a niepotwierdzone przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia coli) stwierdzono w 1 próbce wody. GMINA ŚWIERKLANIEC Liczba ludności zaopatrywanej w wodę 11,6 tys. woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice śr (SUW Bibiela); dystrybutor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu woda dostarczana z eksploatowanego przez ZWiK w Świerklańcu ujęcia Nakło Śląskie, ul. Wapienna- śr.1,1 W oparciu o wyniki prowadzonego w 2014r. monitoringu jakości wody, wodę z urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu oceniono jako przydatną do spożycia. Jedynie w marcu i listopadzie 2014r. w wodzie dostarczanej z ujęcia Nakło Śląskie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. Dla jej odbiorców obowiązywał wymóg spożywania wody po przegotowaniu. Po przeprowadzeniu przez eksploatatora działań naprawczych jakość wody uległa poprawie i ponownie dopuszczono ją do spożycia bez żadnych obwarowań. Łącznie w 2014r z urządzeń wodociągowych na terenie gm. Świerklaniec pobrano 26 próbek wody, w tym przebadano pod względem pod względem fizykochemicznym- 23, pod względem bakteriologicznym -24. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (mętność, smak, mangan) stwierdzono w 3 próbkach a wskaźników mikrobiologicznych w 6 próbkach (bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 o C). GMINA OŻAROWICE Liczba ludności zaopatrywanej w wodę 5,6 tys. woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice - (SUW Bibiela) śr. 176; dystrybutor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach woda zakupywana z GZGWiK Mierzęcice śr. 3,5; dystrybutor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach woda dostarczana z gminnych ujęć Pyrzowice i Tąpkowice łączna ilość produkowanej wody (śr. prod. 673) 1011 W oparciu o wyniki prowadzonego w 2014r. monitoringu jakości wody, wodę dostarczaną z urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach oceniono jako przydatną do spożycia. Tym niemniej, w oparciu o wyniki prowadzonego monitoringu jakości wody stwierdza się, że woda pochodząca z ujęcia Pyrzowice odznacza się znaczną, utrzymującą się w górnej granicy normy zawartością azotanów, z tendencją do okresowych przekroczeń dopuszczalnej wartości dla tego parametru. W związku z powyższym, w razie konieczności zapewnienia właściwej jakości wody prowadzone jest mieszanie z wodą zakupywana z GZGWiK Mierzęcice lub GPW Katowice. Ogółem w 2014r z urządzeń wodociągowych na terenie gminy (w tym Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice) pobrano i przebadano pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 42 próbki wody. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (mętność, azotany) stwierdzono w 3 próbkach a niepotwierdzone przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika mikrobiologicznego (bakterie grupy coli) w 1 próbce. 11 Podobne dokumenty
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013 Bytom 2014 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bardziej szczegółowo Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012 Bytom 2013 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bardziej szczegółowo Ocena jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2011
Ocena jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2011 Bytom 2012 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bardziej szczegółowo Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2015
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2015 Bytom 2016 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bardziej szczegółowo PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat Bardziej szczegółowo OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie, Bardziej szczegółowo OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Bardziej szczegółowo PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat Bardziej szczegółowo PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat Bardziej szczegółowo Ocena wody za cały 2011 rok
GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana Bardziej szczegółowo STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO
STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia Bardziej szczegółowo Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. MIASTO CZĘSTOCHOWA
Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie znajduje się 49 wodociągów publicznych, Bardziej szczegółowo Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa, Bardziej szczegółowo OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.
dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.) Bardziej szczegółowo JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R.
JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R. w minionym roku próbek wody z uwzględnieniem monitoringu kontrolnego (podstawowego) i przeglądowego (rozszerzonego), została przedstawiona w poniŝszej Bardziej szczegółowo Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku
Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia Bardziej szczegółowo Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014
Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263 Bardziej szczegółowo MIASTO I GMINA STRUMIEŃ
MIASTO I GMINA STRUMIEŃ Gmina zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez jeden wodociąg publiczny (ujecie powierzchniowe). W gminie z wody wodociągowej w 2012r. korzystało w obszarze miejskim około 90% Bardziej szczegółowo ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie Bardziej szczegółowo Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2013 r. MIASTO CZĘSTOCHOWA
Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2013 r. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie znajdowało się 50 wodociągów Bardziej szczegółowo OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r
dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.) Bardziej szczegółowo Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami Bardziej szczegółowo 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy Bardziej szczegółowo PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat Bardziej szczegółowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) Bardziej szczegółowo OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Rawie Mazowieckiej sprawuje nadzór nad jakością wody w 20 wociągach publicznych, Bardziej szczegółowo Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Bardziej szczegółowo OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku.
OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z Bardziej szczegółowo Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015
Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263 Bardziej szczegółowo Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.
P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P Bardziej szczegółowo Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu tarnowskiego za 2013 rok.
NHK.41.18.2014 Tarnów, dnia 24 marca 2014 r. Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu tarnowskiego za 2013 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie Bardziej szczegółowo OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015 1. System zaopatrzenia mieszkańcówa. w wodę przeznaczoną do spożycia Teren nadzorowany przez Państwowego Bardziej szczegółowo 22 marca Światowy Dzień Wody
22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma Bardziej szczegółowo CI WODY DOSTARCZANEJ MIESZKA
POWIAT BĘDZIŃSKI Roczną ocenę jakości wody dostarczanej mieszkańcom powiatu będzińskiego opracowano na podstawie analiz laboratoryjnych wody pobranej: 1. w ramach bieŝącego nadzoru sanitarnego nad urządzeniami Bardziej szczegółowo PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/1/14 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 12.02.2014r. Sekretariat Bardziej szczegółowo Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2014 r. MIASTO CZĘSTOCHOWA
Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2014 r. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie znajdowało się 50 wodociągów publicznych, Bardziej szczegółowo 22 marca Światowy Dzień Wody
22 marca Światowy Dzień Wody Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia wodę reguluje Bardziej szczegółowo Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r.
W powiecie białostockim ziemskim mieszkały 139643 osoby. W 2010 r. nadzorowano 65 wodociągów, w tym 59 publicznych i 6 lokalnych o charakterze publicznym. Ponadto część mieszkańców omawianego powiatu otrzymywała Bardziej szczegółowo 10000-100000 m 3 /dobę 18 urządzeń zaopatrujących 2449292 osób, > 100000 m 3 /dobę 1 urządzenie zaopatrujące 290000 osób.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Warunki i zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu Bardziej szczegółowo Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz Bardziej szczegółowo Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66 skr. poczt. 63 tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20 e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, http://pssewlodawa.pis.gov.pl Włodawa, Bardziej szczegółowo Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego
Ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami Bardziej szczegółowo Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10
44 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23; 032 33-80-530 NIP 631 10 81 512 http://www.psse.gliwice.pl ppis@psse.gliwice.pl Oddział Laboratoryjny 41 800 Zabrze, ul. 3 go Maja Bardziej szczegółowo Jarosław Kania Prezes Zarządu Mariusz Kołton Dyrektor Pionu Produkcji. Olkusz, r.
Jarosław Kania Prezes Zarządu Mariusz Kołton Dyrektor Pionu Produkcji Olkusz, 20.09.2012 r. His His--toto-ria świadek cza cza--su, światło praw praw--dy, życie pa pa--mięci, nauciel--ka życia, nau-czyczy-ciel Bardziej szczegółowo ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK
ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie: art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca Bardziej szczegółowo Ocena wody za cały 2011 rok
MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). W rejonie Bardziej szczegółowo Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok
Powiatowa ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności Bardziej szczegółowo PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax 32 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl NS/HK/4562/53/13 Jaworzno, dnia Bardziej szczegółowo Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-3/15 Limanowa, Bardziej szczegółowo OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r.
OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. Bardziej szczegółowo Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest największym w kraju i jednym z większych w Bardziej szczegółowo Ocena obszarowa jakości wody w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku ul. Gdańska 63 Lębork, dnia 20100217 SE.HK30/4710/84/10 Ocena obszarowa w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do Bardziej szczegółowo OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄGOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 r.
OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄGOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie: art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Bardziej szczegółowo Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/70/GF/16 Starogard Gdański, dnia 15.02.2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Plac Hallera 18 83-250 Skarszewy Obszarowa ocena jakości Bardziej szczegółowo Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 8.03.2016r. SE.I/4110/130/GF/16 Wójt Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Obszarowa Bardziej szczegółowo OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r.
dla miasta i gminy Pelplin za 202r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 20r. Nr 22, poz. 263) Bardziej szczegółowo ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE Publikacja wyłącznie za zgodą Państwowego Bardziej szczegółowo ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.: Bardziej szczegółowo Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę
GMINA GARDEJA - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR 3/HK/201 Aktualna liczba mieszkańców gminy Gardeja wynosi 8 74 osoby. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrywane Bardziej szczegółowo 1. Roczna ocena i zaopatrzenia ludności w wodę na nadzorowanym terenie za 2009r.
1. Roczna ocena i zaopatrzenia ludności w wodę na nadzorowanym terenie za 2009r. a) liczba ludności ogółem 191,2 tys., b) liczba ludności korzystającej z wody o kontrolowanej jakości 182,8 tys., c) liczba Bardziej szczegółowo Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2011 r.
Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2011 r. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie znajduje się 50 wodociągów publicznych, Bardziej szczegółowo Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r.
UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 Na Bardziej szczegółowo Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r.
Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego Bardziej szczegółowo II. Gmina Dąbrowa Biskupia:
Ocena stanu sanitarnego urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dot. wodociągów zlokalizowanych na terenie powiatu inowrocławskiego za I półrocze Bardziej szczegółowo Obszarowa ocena jakości wody w nadzorowanych wodociągach na terenie powiatu pajęczańskiego za 2010 rok.
Obszarowa ocena jakości wody w nadzorowanych wodociągach na terenie powiatu pajęczańskiego za 2010 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zgodnie z 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia Bardziej szczegółowo Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę na terenie powiatu sulęcińskiego za rok 2014
Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę na terenie powiatu sulęcińskiego za rok 2014 Jednym z priorytetowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia Bardziej szczegółowo OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax (32) 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ Bardziej szczegółowo OGRANICZENIA W KURSOWANIU AUTOBUSÓW NA LINIACH MZKP w dniach 23.12.2015r. - 06.01.2016r.
MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ w Tarnowskich Górach 42-600Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 1 Tel. +32 285-28-85 OGRANICZENIA W KURSOWANIU AUTOBUSÓW NA LINIACH MZKP w dniach 23.12.2015r. - 06.01.2016r. Bardziej szczegółowo OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 202 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Bardziej szczegółowo Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015
LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.03.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl Bardziej szczegółowo Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r.
Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Urządzenia wodociągowe w województwie mazowieckim zaopatrywane są z ujęć wód podziemnych, tylko cztery ujęcia wód powierzchniowych są wykorzystywane do zaopatrzenia Bardziej szczegółowo Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016
LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 20.01.2016r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl Bardziej szczegółowo Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2014
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2014 Państwowy Powiatowy Bardziej szczegółowo 44 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23; 032 33-80-530 NIP 631 10 81 512 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl Oddział Laboratoryjny 41 800 Zabrze, ul. 3 go Bardziej szczegółowo R E G U L A M I N odznaki krajoznawczo - turystycznej Krajoznawca Turysta Ziemi Tarnogórskiej
R E G U L A M I N odznaki krajoznawczo - turystycznej Krajoznawca Turysta Ziemi Tarnogórskiej I. Postanowienia ogólne 1. Odznaka Krajoznawca-Turysta Ziemi Tarnogórskiej ustanowiona została przez Zarząd Bardziej szczegółowo Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku
Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta Bardziej szczegółowo WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bardziej szczegółowo Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr ZK.0050.9.2014 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 stycznia 2014 roku Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez Bardziej szczegółowo Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.
Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym Bardziej szczegółowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie JAWORZNO
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie JAWORZNO Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Jaworzna za 2013 rok 1 Wymagania, jakim powinna odpowiadać jakość Bardziej szczegółowo Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,
Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81 Bardziej szczegółowo * w rozumieniu art. 46 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW, Z WYRÓŻNIENIEM WNIOSKÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Oś Bardziej szczegółowo PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA
PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego Bardziej szczegółowo OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO - stan na 30.12.2011 r.
Września, 31.01.2012 r. OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO - r. Na podstawie 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. Bardziej szczegółowo JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA 1. Wstęp Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie: ustawy z dnia 7 Bardziej szczegółowo Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki Urząd Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście Zielonki
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9 tel. centr. 12-644-91-33. tel. 12-412-34-41 fax 12-412-34-41 wew.167 Oryginał/Kopia Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki Bardziej szczegółowo OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO ZA ROK 2014
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU LUBELSKIM 24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1 tel. (81) 827-20-41, fax. (81) 827-26-35 psse.opolelubelskie@pis.gov.pl http://psseopolelubelskie.pis.gov.pl Bardziej szczegółowo 5. e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą Gmina Pilica
PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa Bardziej szczegółowo PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO
PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa Bardziej szczegółowo Informacja o Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiszewie.
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 66-440 Skwierzyna ul. Chrobrego 5 tel. 095 772027 fax. 095 7754 REGON 080088780 NIP 596-66-34-48 BANK PKO S.A. I O/ Sk-na Nr 22240359400009746098 Sąd Rejonowy Bardziej szczegółowo JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Woda jest niezbędna do utrzymania życia, stąd należyte zaopatrzenie w nią (bezpieczne i przystępne) musi być zagwarantowane każdemu odbiorcy. Organy Państwowej Inspekcji Bardziej szczegółowo Ocena obszarowa jakości wody dla miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2009 r.
Ocena obszarowa jakości wody dla miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2009 r. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie znajduje się 47 wodociągów publicznych, Bardziej szczegółowo RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW
2014 RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW Opracowanie: Magdalena Frajtak-Lepczyńska Główny Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu WARTA, 2015 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Bardziej szczegółowo Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.
Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2013 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego Bardziej szczegółowo Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014
Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu Bardziej szczegółowo Zawiadomienie o zmianach w SIWZ
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Bardziej szczegółowo Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim
AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA Bardziej szczegółowo WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2015 NR 7 /HK/2016
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2015 NR 7 /HK/2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bardziej szczegółowo JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2011 ROKU
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax 32 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres