Source: http://nusbacklaw41.republika.pl/wzor;protokolu;izolacji.shtml
Timestamp: 2015-03-03 18:43:52
Legal References Found: Art. 61
 art. 5
 Art. 62
 art. 29
 art. 7
 Art. 63
 art. 60
 Art. 64
 art. 20
 art. 29
 art. 63

Document Content:
Temat: Jakie pomiary - urządzenia w salonie fryzjerskim?Chodzi o przykład pomiaru rezystancji izolacji urządz. i prądu upływu? Jeżeli tak to nie rozumiem o co tu się pytać cała filozofia to wpisujesz wynik jednego i drugiego pomiaru i opatrujesz protokół swoim podpisem i danymi firmy oraz opinią: urządzenie takie i takie nadaje się/nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Przykładowe wzory protokołów i opis jak wykonywać pomiary znajdziesz na stronie SEPu w zakładce opracowania.
Tak z ciekawości kolega ma uprawnienia pomiarowe, że tyle pytań zadaje jak napisać protokół?
Acha jakby nadal były problemy z protokołem to zawsze można kupić programy w których się tylko wpisuje wyniki w dane tabelki.Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=5617Temat: Wzory z protokołów z pomiarów elektrycznych.Witam
Panie Krystynie to był tylko przykład, oczywiście cenne uwagi.
Każdy coś doda i może wspólnie utworzymy idealny wzór protokołu. Zacznijmy może od tego do badania stanu izolacji
Taka moja propozycja. Jeśli zostanie poparta to myślę, że to jest niezły pomysł.
Nawet we wzorze mógłby istnieć dopisek: wzór sporządzony przez uczestników Forumsep.plŹródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=39Temat: Pomiar Kabla YKSY 24x1,5Witam mam pytanie czy mierząc kablel sterowniczy YKSY 24x1,5 w nastepujacy sposób niepopełnie błedu :
1 sprawdzenie ciągłąści żył 2 pomiar izolacji napięciem 2,5kV pozytywny jeli wartosc izolacji 100Mom/km żyła mierzona względem pozostałych zwartych i uziemionych
3 pomiar rezystancji zył
4 pomiar pojemnosci (czy ten pomiar jest konieczny?? a jesli tak wjakim układzie go wykonywac czy moze ktos ma wzór protokołu do podejżenia bo ja niemam pomysłu na jakis logoczny czy przy kazdym pomiarze wypisywac układ np. pomiar izolacji żyła 1 - żyła 1+żyła 2+zyła 3+......+uziemienieŹródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=5862Temat: Czasokresy między pomiarami kontrolnymi-sklepDla porównania polecam opracowanie na stronie SEP-u:	są zbyt proste i nie ujmują wszystkiego co jest w PN-HD polecam Wzór 4 Orlik str 279 pkt 7. i inne
W PN HD nie ma mowy o załącznikach ale jest mowa o tym że sporządza się protokół - jeden protokół. Jeżeli w instalacji są RCD i obwody SELF to tytułuję go:
" Z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie z zabezpieczeniami przetężeniowymi wyłącznikami różnicowoprądowymi i obwodami SELF"	protokoły z badań izolacji, RCD, i obwodów SELF dołączam do niego i numery wpisuję w uwagach.
Czytający tym sposobem po przeczytaniu tytułu wie czego może się spodziewać oczywiście jak się znaŹródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=7601Temat: Zbiorczy protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznychdzięki
też znalazłem coś podobnego, myślę, że będzie ok	będzie OK jak dopisze się obwody zabezpieczone RCD oraz działanie dla 0,5 prądu różnicowego i 1x prądu różnicowego.
Od grudnia obowiązuje norma PN-HD-60364.6 2008 wartość rezystancji izolacji dopuszczalna wynosi 1 Mom. Jest w tej normie również wzór protokołu. W przedstawionym protokole jest zły wzór Ik=Zs/Uo powinno być odwrotnie poza tym za dużo niepotrzebnych rzeczy, rubryka wyłącznik powinna być zatytułowana typ zabezpieczenia np S301 B16A w rubryce typ podano charakterystykę. Widać protokół pochodzi z programu przeznaczony do zauroczenia czytającego, jest dużo, z błędami i nie na temat. Poza tym brak planu rozmieszczenia badanych urządzeń. oraz protokołów z pomiaru natężenia oświetlenia.Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=5674Temat: Uprawnienia elektryczne... Ważne jest samo oświadczenie. możesz tak mniej/więcej przytoczyć tekst tego?
Na moim protokole odbioru instalacji elektrycznej były nastepujace informacje.
1) Adres obiektu
2 )Data zakończenia budowy instalacji
3) Krótki opis instalacji tzn. system sieciowy, skąd zasilana, zabezpieczenia przedlicznikowe, jakie zabezpieczenia ochronne (róznicowopradowe), przeciwprzepięciowe, opis budowy instalacji piorunochronnej. 4) Informacja o badaniu instalacji tzn. że w dniach od ... do... instalacje elektryczne odbiorcze zostały zbadane w zakresie ochrony od porażeń, oporności izolacji. Instalacja piorunochronna została zbadana w zakresie prawidłowości budowy oraz rezystancji uziomu. Wyniki badań-pozytywne. 5) Zalecenia i uwagi - bez uwag
6 ) Oświadczenie wykonawcy robót elektrycznych: " Oświadczam, że instalacje elektryczne opisane w pkt. 3 niniejszego protokołu zostały wykonane zgodnie z obowiązujacymi przepisami są bezpieczne i nadają się do użytkowania."
Data , podpis i imienna pieczęć z numerem uprawnień budowlanych oraz opisanym zakresem uprawnień.
(sama tylko pieczęć i podpis bez adresu telefonu itp.)
Na wszelki wypadek poprosiłem o ksero uprawnień i zaświadczenia z PIIB.
Nikt się o te dokumenty nie pytał.
Taki protokoł wystarczył dla zakładu energetycznego (mimo że mieli jakiś inny swój wzór) oraz dla urzędników w PINB.
PozdrawiamŹródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=70019Temat: Grupa Wrocławska witam,
czy macie może wzory protokołów elektrycznych do odbioru domu,
mam znajomego elektryka z uprawnieniami, ale nie zajmuje sie odbiorami,
a ja na końcówce chcę troszke oszczędzić i mam mu te papiery znaleźć..
pomóżcie... Nie ma gotowych wzorów.
Pomiarowiec wykonuje tabele z podziałem na obwody.
Wykonuje pomiary rezystancji izolacji, uziemienia, pętli zwarcia i wpisuje wyniki w rubryki. Do tego potrzebne są odpowiednie przyrządy pomiarowe.
Jeśli Twój elektryk, chce wpisać " lipę" , to jest rasowym kamikadze, a Ty wyceniasz życie swoje i domowników na mniej niż 700 - 1000 pln.
Wniosek o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci znajdziesz tu :
http://www.energiapro.pl/index.php?o...nt&cid=9&id=36
Pozdrawiam.Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=392Temat: wzór protokołuWitam serdecznie!!
Potrzebuję wzór tabeli pomiarowych. Zależy mi na tabeli skuteczności ochrony przeciwporażenoiwej, rezystancji izolacji a także tabelę odgromową. jakie informacje muszą być zawarte w protokole, itp.
Z góry dziękiŹródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=2527Temat: Nowe wzory protokołówJack, Proszę o pomoc -poszukuję wzorów protokołów pomiarów na rezystancję izolacji i innych (różnicówki, wlz itp). Czy jest jakaś strona z której można to ściągnąć.
wardal@vp.plŹródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=6264Temat: Wzory z protokołów z pomiarów elektrycznych.Witam Zamieszczam wzór protokołu izolacji kabli i przewodów:Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=39Temat: Pomiary elektryczneWitam
Cytat kolegi elektro-kom: to w takim układzie w tabeli jako dopuszczalne wpisujemy normę z wył . różnicowego czy z wyłącznika nadmiarowego	I gotowa odpowiedź kolegi EDI:
Wystarczy dokładnie przeczytać i pomyśleć trochę, by dojść do wniosku, że protokóły powinny być dwa.	A nawet i 4 jeżeli jeszcze uwzględnimy rezystancję izolacji oraz pomiary połączeń wyrównawczych. Dodatkowo jeszcze należy wykonać pomiar uziemienia fundamentowego lub otokowego.
Badanie impedancji pętli zwarcia oraz ciągłości przewodu ochronnego dla obwodów zasilanych z rozdzielnicy .........................
Protokół obejmuje sprawdzenie skuteczności samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania przez zabezpieczenia, ciągłości przewodów i ich prawidłowej biegunowości.
Protokół nr.2
Badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych zasilanych z rozdzielnicy ............ z zastosowaniem wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego lub
Badanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych
Protokół obejmuje sprawdzenie parametrów wyłącznika RCD.
Osobiście wszystkie w/w pomiary umieszczam w jednym protokóle własnego wzoru.	I to jest w sumie bardzo dobry pomysł
I można zatytułować:
Pomiary skuteczności ochrony poprzez SSW zasilania z zastosowaniem urządzeń przetężeniowych i wyłączników ochronnych różnicowoprądowych
Nie istnieje wzór protokołu pomiarowego narzucony aktem prawnym i każdy elektryk pomiarowy musi go opracować sam. I tak te dwa wymienione wyżej protokóły to załącznik do głównego protokołu pomiarowego dotyczącego sprawdzania okresowego lub odbiorczego instalacji elektrycznej niskonapięciowej.Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=2026Temat: Pomiar prądu upływuA wystarczy rezystancja izolacji?
Ma ktoś może taki protokół - wzór?
A miernik DT-9809.Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=6345Temat: Pętla zwarcia w obwodach z RCDWitam Kolegę „Sebastian_78” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę na zapis z PN-IEC 60364:
412. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)
412.1. Ochrona polegająca na izolowaniu części czynnych
412.2. Ochrona przy użyciu ogrodzeń lub obudów
412.3. Ochrona przy użyciu barier
412.4. Ochrona polegająca na umieszczeniu poza zasięgiem ręki
412.5. Ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń różnicowoprądowych
413 Ochrona przed dotykiem pośrednim
413.1. Ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania
413.2. Ochrona polegająca na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej
413.3. Ochrona polegająca na izolowaniu stanowiska
413.4. Ochrona za pomocą nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych
413.5. Ochrona za pomocą separacji elektrycznej	z której to wynika, że w obwodach TN-S, RCD nie stanowi ochrony dodatkowej lecz jest uzupełnieniem ochrony podstawowej.
I to samo dotyczy arkusza 704 „Instalacje na terenie budowy i rozbiórki” w/w normy:
704.471. Urządzenia ochrony przeciwporażeniowej.
W uzupełnieniu 471 należy stosować następujące postanowienia:
Jeżeli jest przewidziana ochrona ludzi przed dotykiem pośrednim, polegająca na samoczynnym wyłączeniu zasilania, odpowiednio do rodzaju systemu uziemienia (413.1), napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale UL powinno być ograniczone do wartości 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego.
Gniazda wtyczkowe powinny być chronione za pomocą urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym natężeniu prądu zadziałania nie przekraczającym 30 mA (412.5) lub zasilanych napięciem SELV (411.1), lub z obwodów separacyjnych, przy czym każde gniazdo wtyczkowe powinno być zasilane z osobnego transformatora se-paracyjnego (413.5).	Jeśli chodzi o wzory protokołów, to znajdują się w naszej książce „Wytyczne SEP - Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV...” lub można je zobaczyć po ściągnięciu programy demonstracyjnego z naszej strony internetowej.
Inną sprawą jest to, że rezystancja pętli zwarciowej przy zastosowaniu RCD 30 mA może wynosić do 1660 Ω zgodnie z normą. Ale zapewne każdy elektromonter wie że gdy np. pomierzona rezystancja w obwodach będzie wynosiła 100 Ω, to stwierdzi że i instalacji jest uszkodzenie.Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=339Temat: przegląd komina-obowiązek??a tyle w tym temacie ma do powiedzenia prawo:
Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2. Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: 1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, b) wymienionych w art. 29 ust. 1. 3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli w terminie, o którym mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. 4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
04-06-08 6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać: 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. 7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2. Art. 63. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. Art. 64. 1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. 2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, b) wymienionych w art. 29 ust. 1; 3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych. 3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. 4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia. ps.
Zakład kominiarski możesz sobie wybrać i z nim podpisać umowę.
Ale taką umowę mieć musisz i kontrole nie tylko kominiarzy również. pozdrawiam - aniaŹródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=36148
wwwagata;wroclawmylogpl
strona 10880
rozrzedziE6 krew
pieniadze za las
przycimnianie szyb