Source: http://docplayer.pl/141004127-Ino-p-19-wszyscy-wykonawcy-ktorzy-pobrali-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia-strona-internetowa-zamawiajacego.html
Timestamp: 2019-09-22 16:44:57
Legal References Found: Art. 38
 art. 38
 art. 7
 art. 29
 art. 7
 art. 7
 Art. 38
 Art. 38
 art. 38
 art. 38

Document Content:
INO P.19 Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Strona Internetowa Zamawiającego - PDF
Download "INO P.19 Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Strona Internetowa Zamawiającego"
1 Nowiny, dnia 19 lutego 2019r. INO P.19 Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Strona Internetowa Zamawiającego Zamawiający: Zamawiającymi są działające wspólnie: Gmina Sitkówka-Nowiny ul. Białe Zagłębie Nowiny Gmina Piekoszów ul. Częstochowska 66a Piekoszów Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO P.19 na: Zaprojektowanie, dostawę i montaż 46 instalacji solarnych, 173 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w Gminie Sitkówka-Nowiny i Gminie Piekoszów w ramach realizacji projektu Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów INFORMACJA DLA OFERENTÓW Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o poniżej podanej treści. Działając na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U poz z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje: Pytanie 1 z dnia : Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), z zachowaniem ustawowego terminu składnia wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwracamy się o udzielenie wyjaśnień w następującym zakresie. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory z szybą o grubości poniżej 4 mm. Odpowiednia grubość szyby jest dobierana do gabarytów kolektora słonecznego. Jedno z badań kolektora polega na badaniu wytrzymałości na obciążenia mechaniczne szyby. Pozytywny wynik badań gwarantuje odpowiednią jakość kolektora i odporność na gradobicie. Stosowanie szyby grubszej niż wymaga konstrukcja kolektora słonecznego obniża jego sprawność (niższa transmisyjność dla energii słonecznej) i znacznie podnosi wagę kolektora. Zmiana powyższego wymogu i podanie zakresu równoważnego rozwiązania spowoduje dopełnienie obowiązku Zamawiającego wynikającego z art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.).. Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory z szybą o grubości poniżej 4 mm. Zamawiający oczekuje kolektora słonecznego, który przeszedł pozytywnie próbę odporności na grad potwierdzoną wynikami z badań Solar Keymark. Równocześnie zamawiający dopuszcza zastosowanie szkła solarnego bez powłoki antyrefleksyjnej. Pytanie 2 z dnia : Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg minimalnej temperatury stagnacji 200 C. Zwracamy uwagę, że powyższy wymóg nie wynika z żadnych wymogów technicznych jak również z żadnych obiektywnych potrzeb Zamawiającego, ponieważ temperatura stagnacji nie jest parametrem decydującym o wydajności czy też trwałości zarówno kolektorów słonecznych jak i całej instalacji. Ograniczenie temperatury stagnacji stanowi 1
2 naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) poprzez powodowanie ograniczenia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym, wnosimy o wykreślenie parametru minimalnej temperatury stagnacji kolektora słonecznego 200⁰C. Zamawiający koryguje zapis w PFU i ustala wymaganie dotyczące temperatury stagnacji na poziomie max 200 C. Wymaganie to wynika z zaleceń normy PN EN punkt 6. Bezpieczeństwo o brzmieniu jak niżej: Maksymalna temperatura płynu, uwzględniana przy projektowaniu kolektora słonecznego lub instalacji słonecznej jest temperaturą stagnacji kolektora. Materiały stosowane do produkcji kolektorów lub instalacje wbudowane w kolektor (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa itd.) należy dobierać uwzględniając tę temperaturę. Na podstawie powyższych zaleceń Zamawiający zdecydował się na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia na ograniczenie temperatury stagnacji, tak aby nie przekroczyła ona zadanej wartości, mając na celu ograniczenie ilości serwisów oraz ujęcie kwestii technicznych związanych z projektowaniem całej instalacji w budynkach. Jak wynika z decyzji prawomocnego wyroku nr KIO 1314/17 z dnia 10 lipca 2017 Zamawiający ma prawo do ustalenia bezpiecznej wartości granicznej temperatury stagnacji. Pytanie 3 z dnia : Zamawiający wymaga zastosowania w obiegu kolektorów słonecznych manometru o zakresie wskazań 0 10 bar, co jest nieadekwatne do przedmiotu zamówienia, z uwagi na wymagany jednocześnie zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar. Nieuzasadnione jest również wykorzystywanie fabrycznego manometru w grupie pompowej do wykonywania prób ciśnieniowych, gdyż do tego celu powinno wykorzystywać się manometr ze stacji napełniającej. Z uwagi na powyższe prosimy o dopuszczenie do zastosowania manometru w grupie pompowej o zakresie wskazań 0 6 bar, który jest dokładniejszy niż manometr wymagany przez Zamawiającego, a ponadto odpowiada zakresowi ciśnienia jakie fizycznie może wystąpić w instalacji. Zamawiający w rozdz PFU określił wymaganie co do manometru: 0-10 bar, ponieważ w przypadku ewentualnego uszkodzenia zaworu bezpieczeństwa manometr o zakresie wskazań 0 6 bar nie wykaże wzrostu ciśnienia powyżej 6 bar. Ponadto zgodnie z zaleceniami producentów manometrów zaleca się dobierać manometry o nieco wyższym zakresie wskazań niż przewidywane maksymalne ciśnienie w instalacji, ponieważ każde chwilowe przeciążenie powoduje skrócenie żywotności i spadek dokładności wskazań elementów pomiarowych. Pytanie 4 z dnia : Zwracamy uwagę, że czujniki temperatury są ściśle powiązane z technologią sterownika, a tym samym zapewniają prawidłowe realizowanie jego funkcji w oparciu o zadany algorytm pracy. Dopuszczenie do zastosowania wyłącznie czujników jednego rodzaju, tj. PT1000, powoduje jednoczesne ograniczenie możliwości zastosowania automatyki sterującej wyłącznie do takiej, która współpracuje z tego rodzaju czujnikami. Istotą określenia wymagań przez Zamawiającego, powinno być zapewnienie wymaganej funkcjonalności automatyki sterującej. Podkreślamy, że ta może być realizowana w taki sam sposób przy wykorzystaniu innego rodzaju czujników, które są zalecane przez danego producenta. Z uwagi na to, że obecny zapisy Opisu technicznego w powyższym zakresie powoduje ograniczenie uczciwej konkurencji i tym samym naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) prosimy o dopuszczenie do zastosowania czujników innego typu, pod warunkiem zachowania wymaganej funkcjonalności systemu lub wykreślenie tego wymogu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie czujników innego typu, pod warunkiem zachowania wymaganej funkcjonalności systemu. Pytanie 5 z dnia : Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zapisu danych na karcie mikrosd lub SD dotyczący sterownika solarnego oznacza funkcję zapisu danych w pamięci sterownika z możliwością ich późniejszego zdalnego odczytu on-line, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w tym na urządzeniu mobilnym. Zamawiający potwierdza, iż wszystkie sterowniki solarne mają mieć funkcję zapisu danych w pamięci sterownika z możliwością ich późniejszego zdalnego odczytu on-line za pośrednictwem modemu komunikacyjnemu, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w tym na urządzeniu mobilnym. Równocześnie, ze względu na możliwy brak dostępu do internetu, wszystkie sterowniki solarne mają mieć 2
3 możliwość innego, alternatywnego sposobu odczytu zapisanych danych na innym urządzeniu, na przykład za pomocą karty SD lub podłączenia kablowego lub w inny sposób. Pytanie 6 z dnia : Zwracamy uwagę Zamawiającego, że sterowniki montowane są w pomieszczeniach suchych a nie na zewnątrz budynków w związku z tym wnosimy o wykreślenie wymogu dotyczącego obudowy IP65. Zamawiający dopuszcza rozwiązania dotyczące obudowy sterownika o niższym IP niż IP65. Wykonawca zastosuje obudowę dostosowaną do warunków eksploatacji danej instalacji. Pytanie 7 z dnia : Zamawiający wymaga, aby regulator solarny (sterownik) był zintegrowany fabrycznie z grupą pompową. Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego opartego na oddzielnym sterowniku. Rozwiązanie tego typu nie ma żadnego wpływu na prawidłowa pracę całego układu solarnego i pozwoli zachować konkurencyjność ofert. Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i dopuszcza zastosowanie regulatora solarnego (sterownika), który nie będzie zintegrowany fabrycznie z grupą pompową. Pytanie 8 z dnia : Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania w grupie pompowej maksymalny wydatek 3,2 m³/h? Zamawiający dopuszcza zastosowanie grupy pompowej o maksymalnym wydatku 3,2 m³/h, ale wymaga zastosowania pomp o przepływie gwarantującym bezawaryjną pracę układu z pełną sprawnością przez cały okres użytkowania instalacji z maksymalną sprawnością w każdym z przedmiotowych obiektów. Pytanie 9 z dnia : Parametr określony w pliku Program Funkcjonalno-Użytkowy pkt.6.2 Instalacja fotowoltaiczna ppkt Panele fotowoltaiczne, dotyczący maksymalnego obciążenia statyczno/mechanicznego min Pa, w jednoznaczny sposób ogranicza konkurencje. V strefa śniegowa w której znajduje się miejscowość Zakopane, położone w województwie małopolskim, charakteryzujące się obciążeniem śniegowym o tonażu około 220 kg/m2 w którego przypadku zastosowanie parametru obciążenia 7500 Pa jest w jasny sposób zrozumiałe, co w porównaniu do województwa świętokrzyskiego które znajduje się w III strefie śniegowej, gdzie na m2 przypada około 120 kg śniegu, zastosowanie parametru obciążenia 7500 Pa, staje się parametrem ognianiczajcym konkurencje. Tym samym zastosowanie modułów dostosowanych do warunków atmosferycznych i tonażu, który przewidziany jest dla miejsca montażu -województwo świętokrzyskie; III strefa śniegowa zdaje się być nieuzasadnione. W związku z warunkami atmosferycznymi panującymi na miejscu inwestycji, prosimy o możliwość zastosowania modułów, gdzie obciążenie stateczne określone jest na poziomie około 5400 Pa i mechaniczne około 5400 Pa, które spełnią normy przewidziane dla stref obciążeniowych w miejscu realizacji zamówienia. Zamawiający zmienia wymaganie co do wytrzymałości mechanicznej modułów na obciążenie od śniegu na minimum 5400 Pa. Pytanie 10 z dnia : Zwracam się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej pokryć dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż zamawiający przewiduje na budynkach. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym z elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej. Zamawiający zamieszcza poniżej zestawienie pokryć dachowych budynków wytypowanych do Projektu i przypomina, że zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy mogą nastąpić zmiany lokalizacji na etapie realizacji Projektu. 3
4 GMINA Sitkówka Nowiny lokalizacja Moc fotowoltaika/kolektory ZESTAW KOLEKTORÓW paneli PV mieszkalny/ L.P. lokalizacja [kw] gospodarczy Rodzaj pokrycia dachowego 1 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Dachówka Betonowa 2 Dach Mieszkalny 1,96 kw Dachówka Betonowa 3 Grunt 3 kolektory płaskie zbiornik 300l 4 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Betonowa 5 Dach Mieszkalny 7,00 kw Dachówka Ceramiczna 6 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 7 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 8 Dach Gospodarczy 1,96 kw Blacha Trapezowa 9 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 10 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Ceramiczna 11 Dach Gospodarczy 6,72 kw Blachodachówka 12 Dach Mieszkalny 4 kolektory płaskie zbiornik 400l Blacha Trapezowa 13 Dach Mieszkalny 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Blachodachówka 14 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 15 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 16 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 17 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blacha Trapezowa 18 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blacha Trapezowa 19 Dach Mieszkalny 2,52 kw Blachodachówka 20 Dach Gospodarczy 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Blacha Trapezowa 21 Dach Gospodarczy 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Blacha Trapezowa 22 Dach Mieszkalny 3,92 kw Gont 23 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Ceramiczna 24 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Eternit - Deklaracja Wymiany 25 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Ceramiczna 26 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 27 Grunt 5,32 kw 28 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Ceramiczna 29 Dach Mieszkalny 1,96 kw Blachodachówka 30 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 31 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 32 Dach Mieszkalny 4,76 kw Blacha Trapezowa 33 Dach Mieszkalny 1,96 kw Blachodachówka 34 Dach Mieszkalny 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Blachodachówka 35 Grunt 3,92 kw 36 Dach Mieszkalny 4,76 kw Blachodachówka 37 Dach Mieszkalny 5,88 kw Dachówka Ceramiczna 38 Dach Gospodarczy 1,96 kw Blachodachówka 39 Dach Mieszkalny 3,92 kw Dachówka Ceramiczna 40 Dach Gospodarczy 3,08 kw Blachodachówka 41 Elewacja Mieszkalny 1,96 kw 42 Dach Mieszkalny 4,48 kw Dachówka Ceramiczna 43 Dach Mieszkalny 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Dachówka Ceramiczna 44 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 45 Grunt Gospodarczy 2,80 kw Blacha Falista 46 Dach Mieszkalny 3,92 kw Eternit - Deklaracja Wymiany 47 Elewacja Mieszkalny 4 kolektory płaskie zbiornik 400l 48 Dach Gospodarczy 3,92 kw Blachodachówka 49 Dach Mieszkalny 4,48 kw Dachówka Betonowa 50 Dach Mieszkalny 7,00 kw Blachodachówka 51 Dach Gospodarczy 3,92 kw Blacha Trapezowa 52 Dach Mieszkalny 7,00 kw Dachówka Ceramiczna 53 Dach Mieszkalny 4,48 kw Blachodachówka 54 Dach Mieszkalny 5,88 kw Blachodachówka 55 Dach Mieszkalny 3,92 kw Dachówka Ceramiczna 56 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 4
5 57 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 58 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Betonowa 59 Dach Mieszkalny 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Dachówka Ceramiczna 60 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Ceramiczna 61 Dach Mieszkalny 3,36 kw Blachodachówka 62 Dach Mieszkalny 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Blacha Trapezowa 63 Dach Mieszkalny 4,76 kw Blacha Trapezowa 64 Dach Mieszkalny 7,84 kw Gont 65 Dach Mieszkalny 4,48 kw Blacha Trapezowa 66 Grunt 2,80 kw 67 Dach Mieszkalny 3,36 kw Blachodachówka 68 Dach Mieszkalny 2,52 kw Blachodachówka 69 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blacha Trapezowa 70 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blacha Płaska 71 Elewacja Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l 72 Dach Mieszkalny 4,48 kw Blacha Na Zakładkę 73 Dach Mieszkalny 4,76 kw Blacha Na Zakładkę 74 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Ceramiczna 75 Dach Mieszkalny 4 kolektory płaskie zbiornik 400l Blachodachówka 76 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Ceramiczna 77 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Ceramiczna 78 Dach Mieszkalny 3,92 kw Eternit - Deklaracja Wymiany 79 Dach Mieszkalny 9,80 kw Blachodachówka 80 Dach Mieszkalny 2,52 kw Blachodachówka 81 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blachodachówka 82 Dach Gospodarczy 2,80 kw Blacha Trapezowa 83 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 84 Dach Mieszkalny 3,36 kw Blacha Trapezowa 85 Dach Mieszkalny 4,76 kw Gont 86 Dach Mieszkalny 3,92 kw Papa Na Betonie 87 Elewacja Mieszkalny 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Blacha Falista 88 Dach Gospodarczy 2,80 kw Blachodachówka 89 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 90 Dach Mieszkalny 7,00 kw Gont 91 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 92 Dach Gospodarczy 3,92 kw Blachodachówka 93 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 94 Dach Mieszkalny 4,76 kw Blacha Trapezowa 95 Grunt 3,36 kw Blacha Falista 96 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 97 Dach Mieszkalny 3,92 kw Karpiówka 98 Dach Mieszkalny 3,92 kw Dachówka Betonowa 99 Dach Gospodarczy 2,80 kw Blachodachówka 100 Dach Mieszkalny 5,88 kw Dachówka Ceramiczna 101 Dach Mieszkalny 3,36 kw Dachówka Ceramiczna 102 grunt 7,00 kw Dachówka Ceramiczna 103 Grunt Mieszkalny 2,80 kw 104 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 105 Elewacja Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l 106 Dach Mieszkalny 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Blacha Trapezowa 107 Dach Mieszkalny 1,96 kw Dachówka Ceramiczna 5
6 GMINA Piekoszów lokalizacja Moc fotowoltaika/kolektory ZESTAW KOLEKTORÓW paneli PV mieszkalny/ L.P. lokalizacja [kw] gospodarczy Rodzaj pokrycia dachowego 1 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blachodachówka 2 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Ceramiczna 3 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blacha Trapezowa 4 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 5 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blachodachówka 6 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Ceramiczna 7 Dach Gospodarczy 4,76 kw Blacha Falista 8 Dach Gospodarczy 5,88 kw Dachówka Ceramiczna 9 Dach Mieszkalny 4,76 kw Blachodachówka 10 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Ceramiczna 11 Grunt 4,76 kw 12 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blacha Trapezowa 13 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Ceramiczna 14 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 15 Dach Gospodarczy 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Gont 16 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Betonowa 17 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 18 Dach Mieszkalny 3,92 kw Dachówka Ceramiczna 19 Dach Gospodarczy 2,80 kw Dachówka Ceramiczna 20 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blachodachówka 21 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 22 Elewacja Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blachodachówka 23 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Ceramiczna 24 Dach Mieszkalny 5,88 kw Blachodachówka 25 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blacha Falista 26 Dach Mieszkalny 3,92 kw Gont 27 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 28 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blacha Falista 29 Dach Mieszkalny 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Blacha Falista 30 Dach Mieszkalny 5,32 kw Dachówka Ceramiczna 31 Dach Gospodarczy 6,16 kw Blacha Trapezowa 32 Dach Mieszkalny 4,76 kw Blachodachówka 33 Grunt 2,80 kw Blachodachówka 34 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 35 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blachodachówka 36 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 37 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Ceramiczna 38 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Betonowa 39 Dach Mieszkalny 4,76 kw Inne 40 Dach Mieszkalny 1,96 kw Blachodachówka 41 2,80 kw 42 Dach Mieszkalny 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Dachówka Ceramiczna 43 Dach Mieszkalny 5,04 kw Blachodachówka 44 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blachodachówka 45 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blacha Trapezowa 46 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Betonowa 47 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 48 Dach Mieszkalny 3,92 kw Eternit - Deklaracja Wymiany 49 Dach Mieszkalny 5,60 kw Blacha Falista 50 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blacha Trapezowa 51 Dach Mieszkalny 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Blachodachówka 52 Dach Mieszkalny 3,92 kw Dachówka Ceramiczna 53 Dach Gospodarczy 2,80 kw Blachodachówka 54 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Ceramiczna 55 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blacha Trapezowa 56 Elewacja Gospodarczy 2 kolektory płaskie zbiornik 250l 6
7 57 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blachodachówka 58 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blacha Trapezowa 59 Dach Mieszkalny 4,76 kw Blachodachówka 60 Grunt 7,84 kw 61 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Betonowa 62 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blacha Trapezowa 63 Dach Gospodarczy 3,92 kw Blacha Trapezowa 64 Dach Gospodarczy 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blacha Trapezowa 65 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 66 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 67 Dach Mieszkalny 3,36 kw Blachodachówka 68 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blacha Trapezowa 69 Dach Mieszkalny 3,36 kw Blachodachówka 70 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Ceramiczna 71 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Ceramiczna 72 Dach Mieszkalny 4,76 kw Blachodachówka 73 Dach Gospodarczy 7,84 kw Blacha Trapezowa 74 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 75 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 76 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Ceramiczna 77 Dach Mieszkalny 2 kolektory płaskie zbiornik 250l Blachodachówka 78 Dach Gospodarczy 4,76 kw Inne 79 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blacha Trapezowa 80 Dach Gospodarczy 3,92 kw Blachodachówka 81 Dach Mieszkalny 4 kolektory płaskie zbiornik 400l Blachodachówka 82 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Betonowa 83 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 84 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Ceramiczna 85 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Dachówka Ceramiczna 86 Grunt 4,76 kw 87 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Dachówka Ceramiczna 88 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Ceramiczna 89 Dach Mieszkalny 2,80 kw Dachówka Ceramiczna 90 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 91 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 92 Dach Mieszkalny 4,76 kw Blachodachówka 93 Dach Mieszkalny 4,76 kw Blachodachówka 94 Dach Mieszkalny 4,76 kw Dachówka Ceramiczna 95 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blacha Trapezowa 96 Dach Mieszkalny 3,92 kw Blachodachówka 97 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 98 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blachodachówka 99 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blachodachówka 100 Dach Mieszkalny 2,80 kw Inne 101 Dach Mieszkalny 4,76 kw Blacha Płaska 102 Dach Mieszkalny 4 kolektory płaskie zbiornik 400l Blacha Falista 103 Dach Gospodarczy 2,80 kw Blachodachówka 104 Grunt 3,92 kw 105 Dach Mieszkalny 3,36 kw Blachodachówka 106 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blacha Trapezowa 107 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Dachówka Ceramiczna 108 Dach Gospodarczy 5,04 kw Dachówka Ceramiczna 109 Grunt 3,92 kw 110 Dach Mieszkalny 3 kolektory płaskie zbiornik 300l Blacha Falista 111 Dach Mieszkalny 2,80 kw Blacha Trapezowa 112 Dach Gospodarczy 4,76 kw Gont 7
8 Pytanie 11 z dnia : Czy Zamawiający może wykazać się doświadczeniem w 25 instalacjach fotowoltaicznych w więcej niż 1 kontrakcie. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej 25 mikro-instalacji fotowoltaicznych w jednym kontrakcie. Pytanie 12 z dnia : Zdolność finansowa dla części 3, 4 ujęta w SIWZ to 250 tys. W sytuacji, w której Oferent chciałby wystartować jednocześnie w obu częściach, jego zdolność finansowa musi wynieść ok. 500 tys. co w przypadku rozpoczętych wcześniej inwestycji, które są w trakcie realizacji czyni je zamrożonymi środkami finansowymi, które mogą stworzyć Oferentowi istotną przeszkodę. Aby każdy z oferentów miał równe szanse do wystartowania w przetargu, prosimy o zmianę wyżej wymienionej kwoty na 200 tys. dzięki której Zamawiający w jawny sposób poszerzy grono wykonawców. Zamawiający oczekuje złożenia ofert przez wykonawców, którzy będą w sytuacji finansowej umożliwiającej należyte wykonanie inwestycji. Biorąc pod uwagę szacunkową wartość zamówienia w zakresie części III i IV oraz sposób realizacji płatności (zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy), zamawiający pozostawia bez zmian warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Pytanie 13 z dnia : Czy Zamawiający, może wykazać się doświadczeniem wykonania 25 instalacji fotowoltaicznych w jednym kontrakcie, wspólnie dla części 3 i 4. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej 25 mikro-instalacji fotowoltaicznych w jednym kontrakcie odrębnie dla każdej z części III i IV. Pytanie 14 z dnia : W związku z brakiem jakiejkolwiek informacji w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, dotyczącej ilości inwerterów jaka ma zostać użyta w inwestycji, zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dokonanie korekty w udostępnionej dokumentacji o powyższy zapis. Zamawiający przypomina, że przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych w wymienionych lokalizacjach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dobrą praktyką projektową. Po stronie wykonawcy pozostaje szczegółowy dobór właściwych rozwiązań technicznych. Pytanie 15 z dnia : Instalacje fotowoltaiczne: Prosimy o zmianę parametru dotyczącego wytrzymałości mechanicznej na obciążenie od śniegu z 7500 Pa na min Pa. Na rynku jest ograniczona liczba producentów, którzy gwarantując wytrzymałość mechaniczną na tym poziomie. Prosimy o zmniejszenie ograniczenia konkurencyjności Odpowiedź na pytanie 9 z dnia Pytanie 16 z dnia : Instalacje fotowoltaiczne: Zamawiający oczekuje użycia falowników trójfazowych dla instalacji o mocy od 2 kw do 5 kw, na rynku nie ma falowników trójfazowych dla instalacji 2 kw. Prosimy o rozważenie prośby o możliwość elastycznego doboru komponentów. Zamawiający w pkt PFU określił również parametry dla falowników 1-fazowych o mocy poniżej 3,1 kw oraz zapisał Rodzaj inwertera dobrać w zależności od mocy i układu instalacji u Użytkowników. Zamawiający przypomina, że przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie instalacji 8
9 fotowoltaicznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dobrą praktyką projektową. Po stronie wykonawcy pozostaje szczegółowy dobór właściwych rozwiązań technicznych. Pytanie 17 z dnia : Instalacje fotowoltaiczne: Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga prowadzenia Dziennika Budowy dla realizacji inwestycji. Zamawiający przypomina, że po stronie Wykonawcy jest należyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. Zamawiający nie wymaga prowadzenia Dziennika Budowy dla realizacji przedmiotowej inwestycji, jeśli nie jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pytanie 18 z dnia : Instalacje fotowoltaiczne: Zwracam się z prośbą o zmianę możliwości współczynnika mocy cos fi z większego bądź równe 0,85 na większe bądź równe 0,80. Producenci w kartach katalogowych zaznaczają maksymalną moc inwertera przy współczynniku cos równym jeden, natomiast później biorą pod uwagę faktyczny współczynnik cos i dają wartość mocy znamionowej. Co w końcowym efekcie nie wpływa na moc falownika Zamawiający dopuszcza zmianę wartości parametru wyjściowego dla falowników na cos ϕ 0,8 ind./poj. Pytanie 19 z dnia : Instalacje solarne: Prosimy o zmianę współczynnika strat a1 z max.3,778 W/m2K na max. 4,00 W/m2K Zamawiający nie dopuszcza zmiany wartości współczynnik strat a1. Pytanie 20 z dnia : Instalacje solarne: Prosimy o dopuszczenie kolektorów o max. Wadze 50 kg Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego max. dopuszczalnej masy pojedynczego kolektora. Zamawiający przypomina, że przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych w wymienionych lokalizacjach. Po stronie wykonawcy pozostaje szczegółowy dobór właściwych rozwiązań technicznych Pytanie 21 z dnia : Instalacje solarne: Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie beneficjenta. Wykonawca ma zrealizować zamówienie łącznie z zaprojektowaniem instalacji i po jego stronie jest należyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. Również po jego stronie jest uzyskanie wszelkich opinii, jeśli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pytanie 22 z dnia : Instalacje solarne: W przypadku braku możliwości podłączenia monitoringu instalacji podczas montażu, Zamawiający potwierdza, że podłączenie w/w monitoringu w późniejszym terminie znajduje się po stronie Beneficjenta. Zamawiający potwierdza, iż system TIK należy wykonać dla wszystkich instalacji, które będą mieć dostęp do sieci internetowej podczas montażu. Podłączenie monitoringu w późniejszym terminie nie jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien zamieścić informację o sposobie podłączenia monitoringu w 9
10 późniejszym terminie w dokumentacji powykonawczej danej instalacji. Równocześnie zamawiający przypomina, iż wszystkie sterowniki solarne mają mieć funkcję zapisu danych w pamięci sterownika z możliwością ich późniejszego zdalnego odczytu on-line za pośrednictwem modemu komunikacyjnemu, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w tym na urządzeniu mobilnym oraz że ze względu na możliwy brak dostępu do internetu, wszystkie sterowniki solarne mają mieć możliwość innego, alternatywnego sposobu odczytu zapisanych danych na innym urządzeniu, na przykład za pomocą karty SD lub podłączenia kablowego lub w inny sposób. Pytanie 23 z dnia : Instalacje solarne: Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga prowadzenia Dziennika Budowy dla realizacji inwestycji. Odpowiedź na pytanie 17 z dnia : Pytanie 24 z dnia : Instalacje solarne: Czy montaż reduktora ciśnienia znajduje się po stronie Wykonawcy? Zamawiający potwierdza. Pytanie 25 z dnia : Instalacje solarne: Prosimy o potwierdzenie, że dostawa górnej wężownicy wraz z niezbędnymi rurociągami, armaturą (w tym pompą obiegową) stanowi koszt Inwestora. W zakresie pracy Wykonawcy pozostaje podłączenie górnej wężownicy do kotła c.o. (bez kosztów materiałów) Zamawiający informuje, że dostawa, koszt zakupu oraz podłączenie górnej wężownicy do istniejącej instalacji leży po stronie Wykonawcy. Po stronie użytkownika/właściciela budynku pozostaje koszt zakupu i montażu pompy obiegowej c.w.u. wraz z niezbędną dla niej armaturą. Pytanie 26 z dnia : Instalacje solarne: Zamawiający wymaga zastosowania rur stalowych w układzie podgrzewaczy C.W.U. Czy zamawiający dopuści zastosowania do instalacji C.W.U oraz C.O powszechnie używanych rur z tworzywa PP? Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur polipropylenowych do instalacji c.o. i c.w.u. Równocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie instalacji w wymienionych lokalizacjach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dobrą praktyką projektową. Po stronie wykonawcy pozostaje szczegółowy dobór rozwiązań technicznych właściwych w danej lokalizacji. INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ NIEPROWADZĄCEJ DO ZMIANY OGŁOSZENIA I NIESKUTKUJĄCEJ WPROWADZENIEM ZMIAN W OFERTACH Zamawiający informuje, że działając na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U poz. ), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie zapisów SIWZ IDW w następującym zakresie: I. SIWZ IDW rozdział 7. Na końcu rozdziału Zamawiający dopisuje pkt. 7.13, o następującej treści: Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu cookies oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. II. SIWZ IDW rozdział 16. Na końcu rozdziału Zamawiający dopisuje pkt. 16.6, o następującej treści: Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umów. 10
11 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Zamawiający informuje, że działając na podstawie Art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U poz ze zmianami), przedłuża termin składania ofert oraz w tym zakresie dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Instrukcji dla Wykonawców, Ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia na Platformie zakupowej: I. SIWZ IDW punkt 12.1 oraz odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu sekcja IV.2.2) i ogłoszenie na Platformie zakupowej. Zamawiający zmienia dotychczasowy termin składania ofert, który był określony następująco: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia roku, do godziny za pośrednictwem Platformy. na następujący: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia roku, do godziny za pośrednictwem Platformy. II. SIWZ IDW punkt 12.6 oraz odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu sekcja IV.2.7) i ogłoszenie na Platformie zakupowej. Zamawiający zmienia dotychczasowy termin otwarcia ofert, który był określony następująco: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka- Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, Nowiny na 1 piętrze, o godzinie 10:30. na następujący: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka- Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, Nowiny na 1 piętrze, dnia , o godzinie 10:30. Powyższe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, wiążącej wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu. 11
Siemiatycze, 18 grudnia 2018 r. IF
Siemiatycze, 18 grudnia 2018 r. IF.271.17.2018 Zamawiający: Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze Dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa i montaż instalacji kolektorów solarnych w budynkach
Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu na dostawę Instalacji solarnych na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele
Urząd Miejski w Kleszczelach Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejs kieg o w Kles zczelach Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu na dostawę Instalacji solarnych na potrzeby mieszkańców gminy
Skawina, dnia 07. 07.2017 r. WYJAŚNIENIA nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy: przetarg nieograniczony Nr ZP.271.4.IN.2017 Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminach
BZP.271.53.21.2018.II Staszów, dnia 13.11.2018 r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2018
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2018 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018
MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY CZELADŹ. ul. Elizy Orzeszkowej 12, Czeladź. ZP/38/Rb/MZGK/18
Znak sprawy: Czeladź, dnia 22.11.2018 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną
Gmina Krupski Młyn ul. Krasickiego 9 42-693 Krupski Młyn tel. (032) 285 70 16 fax (032) 285 70 77 e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl Krupski Młyn, 21.11.2017 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
"Rozdzielenie węzłów grupowych W/4,W6,W/11,W12, W14 - Pakiet P4 zaprojektowanie i budowa"
Szczecin, dnia 18.01.2019 r. Zamawiający, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Odpowiedzi na pytania (oryginalna pisownia treści pytań) : Pytania z dnia r.
Odpowiedzi na pytania (oryginalna pisownia treści pytań) : Pytania z dnia 10.01.2017 r. 1. Zamawiający w opisie przedmiotu określił, że wymaga, aby kolektor słoneczny posiadał meandryczny układ hydrauliczny.
LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_n0024kme NO_DOC_EXT: 2018-051796 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: gmina-augustow@gmina-augustow.eu
Gdynia, dnia 07 września 2018 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia