Source: http://www.klinika-zabrze.med.pl/szpital/news63.html
Timestamp: 2018-02-20 23:01:43
Legal References Found: art. 7
 art. 29
 art.29
 art.17
 art. 17
 art. 7
 art. 29
 art. 7
 art. 29

Document Content:
DZP/27PN/2016 odpowiedzi na pytania Realizacja projektu pn. „Przebudowa Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną Oddziału Laryngologii) wraz z Blokiem Operacyjnym
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Realizację projektu pn. „Przebudowa Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną Oddziału Laryngologii) wraz z Blokiem Operacyjnym – etap I”. Sygn. sprawy DZP/27PN/2016
Odpowiedzi na pytania z dnia 06.10.2016r (odp. 9) do pobrania TUTAJ
Autor: admin - Data dodania: 06.10.16, 12:57
DZP/27PN/2016 - Odpowiedzi. Realizacja projektu pn. „Przebudowa Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną Oddziału Laryngologii) wraz z Blokiem Operacyjnym – etap I”
Odpowiedzi na pytania z dnia 20.09.2016r (odp. 1) do pobrania TUTAJ
Odpowiedzi na pytania z dnia 21.09.2016r (odp. 2) do pobrania TUTAJ
Odpowiedzi na pytania z dnia 26.09.2016r (odp. 3) do pobrania TUTAJ
Odpowiedzi na pytania z dnia 26.09.2016r (odp. 4) do pobrania TUTAJ
Odpowiedzi na pytania z dnia 27.09.2016r (odp. 5) do pobrania TUTAJ
Odpowiedzi na pytania z dnia 27.09.2016r (odp. 6) do pobrania TUTAJ
Odpowiedzi na pytania z dnia 28.09.2016r (odp. 7) do pobrania TUTAJ
Odpowiedzi na pytania z dnia 29.09.2016r (odp. 8) do pobrania TUTAJ
Rysunki do odpowiedzi do pobrania TUTAJ
Autor: admin - Data dodania: 04.10.16, 14:34
DZP/19PN/2016 Odpowiedzi Przebudowa Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną Oddziału Laryngologii) wraz z częściową adaptacją poddasza – etap II
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Realizację projektu pn. „Przebudowa Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną Oddziału Laryngologii) wraz z częściową adaptacją poddasza – etap II”. Sygn. sprawy DZP/19PN/2016
Odpowiedzi na pytania z dnia 18.07.2016r (odp. 1) do pobrania TUTAJ
Odpowiedzi na pytania z dnia 20.07.2016r (odp. 2) do pobrania TUTAJ
Autor: admin - Data dodania: 27.07.16, 14:47
DZP/01PN/2014 Odpowiedzi Kardiologia RB
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Realizację projektu pn. „Przebudowa Klinicznego Oddziału Kardiologii część II wraz z częścią Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu” o sygn. DZP/01PN/2014
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu informuje, że w toku prowadzenia postępowania wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji 46 przedmiaru gazów medycznych
tj. skrzynki do zaworów. Prosimy o dokładniejszą specyfikację. Czy jest to skrzynka typu: Skrzynka na 3 zawory (skrzynka zaworowo-informacyjna SZI-3) ?
Zamawiający informuje, że pozycji nr 46 przedmiaru robót gazów medycznych nie należy wyceniać. Jest to błąd w przedmiarze. W projekcie nie ma tego typu skrzynek.
Autor: admin - Data dodania: 20.02.14, 14:48
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Realizację projektu pn. „Przebudowa Klinicznego Oddziału Kardiologii część II wraz z częścią Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu” o sygn.. DZP/01PN/2014
Proszę o podanie rodzaju wymaganej kolumny jednołóżkowej tj. stacjonarnej, obrotowej, obrotowo-przesuwnej, jednoramiennej, łamanej itd. oraz dokładnego wyposażenia elektrycznego tj. ilości gniazdek elektrycznych, komputerowych, wyrównania potencjałów itd.
Zamawiający wymaga kolumny sufitowej obrotowo-przesuwnej z jedną głowicą obrotową. Kolumna składa się z jednego ramienia obrotowego oraz jednego ramienia przesuwnego do którego przymocowana jest głowica obrotowa z półką wyposażona w gniazda.
Wyposażenie kolumn montowanych w pom, 1.20 zostało podane w odpowiedzi w dniu 11.02.2014r tj.:
„Kolumny przysufitowe są przedmiotem zamówienia.
Ilość kolumn przysufitowych – 5 szt.
Kolumny przysufitowe należy zamontować w pomieszczeniu oddziału intensywnego nadzoru przy każdym łóżku.
Specyfikacja pojedynczej kolumny przysufitowej:
Kolumna dwuramienna.
Głowica z półką wyposażona w:
- 2 x gniazdo do podłączenia tlenu
- 2 x gniazdo do podłączenia próżni
- 8 x gniazdo elektryczne 230V
- 4 x gniazdo wyrównania potencjałów
- 2 x gniazdo teletechniczne RJ45”
Pyt. 2 – dot. Poz. nr 41 przedmiaru robót – instalacja gazów medycznych
Punkty poboru gazów medycznych – 8 kpl.
Brak na rzucie I piętra – instalacja gazów medycznych – rys. 006 w/w punktów poboru gazów medycznych. Proszę o wskazanie miejsc zamontowania wymaganych punktów poboru
Zamawiający informuje, że pozycji nr 41 przedmiaru robót gazów medycznych nie należy wyceniać. Jest to błąd w przedmiarze.
Pyt. 3 – dot. Poz. nr 46 przedmiaru robót – instalacja gazów medycznych
Skrzynki do zaworów – 3 szt.
Brak na rzucie I piętra – instalacja gazów medycznych – rys. 006 w/w skrzynek do zaworów. Proszę o wskazanie miejsc zamontowania wymaganych skrzynek do zaworów.
Autor: admin - Data dodania: 20.02.14, 14:46
Proszę o potwierdzenie czy strefowy zespół kontrolno-alarmowy instalacji gazów medycznych (np. SZKG-2) zlokalizowany pomiędzy pomieszczeniami 1.05 i 1.07 został wykonany w poprzednim etapie?
Zamawiający informuje, że zakres robót objęty pytaniem nie został wykonany w poprzednim etapie.
Proszę o informację czy wycena powinna zostać przeprowadzona na podstawie dokumentacji technicznej czy w oparciu o przedmiar robót?
Przedmiar został wykonany na podstawie dokumentacji technicznej. Tak więc wycenę należy przeprowadzić na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem odpowiedzi na zadane pytania.
Proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy instalacji gazów medycznych oznaczenia znakiem CE na zgodność z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC o wyrobach medycznych, części instalacji wykonanej w poprzednim etapie robót? W dokumentacji technicznej wskazano, że należy włączyć się do istniejących rurociągów do gazów medycznych (tlen, próżnia).
Czy Zamawiający posiada dokumenty potwierdzające nadanie istniejącej części rurociągów, statusu wyrobu medycznego?
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy instalacji gazów medycznych oznaczenia znakiem CE na zgodność z wymogami Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC o wyrobach medycznych części instalacji wykonanej w poprzednim etapie robót. Zamawiający posiada dokumenty potwierdzające oznaczenie znakiem CE na zgodność z wymogami Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC o wyrobach medycznych części instalacji wykonanej w poprzednim etapie robót.
W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 11.02.2014 na pyt. 1 i 2, proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga aby dostarczone rury miedziane były odrębnym wyrobem medycznym.
Wymaganie dostarczania rur miedzianych o grubości ścianek zgodnie z ISO 13348 do gazów medycznych i próżni jako odrębnego wyrobu od systemu rurociągowego do gazów medycznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych” jest bezpodstawne. Jedynie systemy rurociągowe do gazów medycznych stanowią urządzenie medyczne, a nie rury, ponieważ są one objęte definicją wyrobów medycznych w Dyrektywie 93/42EWG (spełniają funkcje medyczne). Rury miedziane są wprowadzane na rynek, aby stać się elementami systemów rurociągowych po dostosowaniu do każdego systemu. Same w sobie nie stanowią one odrębnych urządzeń (wyrobów) medycznych.
Zamawiający potwierdza, iż rury miedziane do instalacji gazów medycznych nie są wymagane jako
odrębny wyrób medyczny.
Autor: admin - Data dodania: 20.02.14, 14:44
W pytaniach Wykonawcy i udzielonych w ich wyniku odpowiedziach z dnia 11.02.2014 jeden z Oferentów zadał podchwytliwe pytanie:
Czy Zamawiający będzie wymagał popychaczy punktów poboru w panelach nadłóżkowych, kolumnach i innych urządzeniach wyposażonych w punkty poboru (do swojego podstawowego działania wymaga się częstego ich dotykania przez personel), wykonanych z miedzi CU+, która jest dzisiaj standardem zabijającym 99,9% bakterii na swojej powierzchni?
Zamawiający będzie wymagał popychaczy w technologii CU+ jedynie dla kolumn przysufitowych.
Informujemy że Zamawiający udzielając odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie ograniczył postępowanie do wyrobów oferowanych przez wyłącznie jedną firmę która próbuje zyskać tym samym przewagę nad innymi Oferentami. Jest to niezgodne z Ustawą o PZP i stanowi rażące naruszenie w postaci ograniczenia konkurencji. Może to wpłynąć niekorzystnie na wartość oferty końcowej składanej przez Oferentów na wykonanie Zamówienia Publicznego.
Na dowód systematyczności takich pytań załączamy odpowiedzi z innych postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego.
Zwracamy uwagę na fakt, iż istnieje tylko jedna firma, która posiada to rozwiązanie w swojej ofercie. Nie widzimy żadnego uzasadnionego wykonania tylko niektórych elementów z miedzi Cu+, ani żadnego argumentu wskazującego na fakt, iż akurat wykonanie popychaczy z miedzi CU+ ma tak istotne znaczenie. Dużo częściej przez personel dotykane są gniazda elektryczne, uchwyty do manipulowania kolumnami i wiele innych elementów w pomieszczeniu. Tak opisany przedmiot zamówienia może stanowić naruszenie przepisów prawa – a w szczególności art. 7 i art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prosimy Zamawiającego o powrót do pierwotnego wymogu i dopuszczenie popychaczy z materiałów standardowo stosowanych przez wszystkich pozostałych producentów punktów poboru. Nadmieniamy, iż wymagania jakie powinny spełniać punkty poboru gazów jasno określone są w normie EN ISO 9170-1 Punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów medycznych -- Część 1: Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni.
Na dowód systematyczności takich pytań i prób ograniczenia innych dostawców załączamy odpowiedzi z innych postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego.
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dostarczenia popychaczy w technologii CU+ dla kolumn przysufitowych.
Zamawiający nie stawia warunku stosowania popychaczy w technologii CU+, Wykonawca może zaproponować i wykonać popychacze wg proponowanego przez siebie rozwiązania.
Tym samym Zamawiający unieważnia odpowiedź udzieloną w dniu 11.02.2014 o treści. „Zamawiający będzie wymagał popychaczy w technologii CU+ jedynie dla kolumn przysufitowych.”
Autor: admin - Data dodania: 20.02.14, 14:42
Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pkt. 41 przedmiaru robót gazów medycznych tj. punktów poboru gazów medycznych, brak informacji o ich zabudowie w projekcie, prosimy o ich wyspecyfikowanie.
Autor: admin - Data dodania: 20.02.14, 14:40
Prosimy o udzielenie wyjaśnień – dotyczy instalacji gazów medycznych:
W przedmiarze gazów medycznych w pozycji nr 41 znajdują się „Punkty poboru gazów medycznych” w ilości 8 szt. Na projekcie brak punktów poboru montowanych w ścianach. Prosimy o potwierdzenie, że pozycji nr 41 nie należy wyceniać lub informację gdzie będą montowane punkty poboru.
W przedmiarze gazów medycznych w pozycji nr 42 znajdują się „Kolumna trzyłóżkowa sufitowa z punktem poboru tlenu x2,próżnia x2”. Prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska Zamawiającemu chodzi o kolumnę przyłóżkową a nie trzyłóżkową
Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. Powinno być: kolumna przyłóżkowa.
W przedmiarze gazów medycznych w pozycji 43 znajdują się „Zestaw trzyłóżkowy dla jednego łóżka z punktem poboru tlenu i próżni”. Prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska Zamawiającemu chodzi o zestaw przyłóżkowy a nie trzyłóżkowy.
Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. Powinno być: zestaw przyłóżkowy
Prosimy o podanie wyposażenia technologicznego dla 5 szt. kolumn montowanych w pomieszczeniu nr 1.20.
W Opisie Technicznym PW branży sanitarnej (strona 14) zapisano: „Po wykonaniu remontu należy wykonać bilans zapotrzebowania gazów medycznych wraz z obliczeniami hydraulicznymi istniejących układów przewodowych z ewentualną wymianą średnic przewodów gazów medycznych na odcinkach od źródła do projektowanego punktu wpięcia.”. Wykonawca nie posiada informacji odnośnie zapotrzebowania całego szpitala w zakresie instalacji gazów medycznych. Powołując się na art.29 Prawa Zamówień Publicznych, który mówi, że : „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” wnosimy o przekazanie projektu istniejącej instalacji gazów medycznych tlenu i próżni od źródła do miejsca wpięcia lub potwierdzenie, że w ofercie nie należy wyceniać ewentualnej wymiany na większe średnice instalacji gazów medycznych od źródła do miejsca wpięcia
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1 należy przeprowadzić przed przyłączeniem się do istniejącej instalacji, badanie tej instalacji w celu określenia jej parametrów. Należy określić maksymalny przepływ oraz ciśnienie dystrybucyjne w istniejącym rurociągu i przeprowadzić obliczenia mające na celu sprawdzenie czy nowa instalacja nie obniży wymaganych parametrów.
W przypadku stwierdzenia, iż po podłączeniu nowej instalacji gazów zostaną pogorszone parametry pracy istniejącej części instalacji, należy skontaktować się z jednostkami odpowiedzialnymi za nadzór nad szpitalem. Badanie oraz przeprowadzenie obliczeń sprawdzających spoczywa na oferencie.
Nie należy wyceniać ewentualnej wymiany na większe średnice instalacji gazów medycznych od źródła do miejsca wpięcia.
W związku ze zmianą Ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącą podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, prosimy o wprowadzenie do SIWZ oraz wzoru umowy zmian mających na celu dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ – projektu do umowy.
Zgodnie warunkami umowy (§ 9 pkt. 9) wykonawca zobowiązuje się również do wykonywania bezpłatnych przeglądów w ilościach i w terminach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa lub wymagania producenta, a także do bezpłatnej konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej wraz z urządzeniami w czasie trwania gwarancji do której zobowiązał się Wykonawca oraz nieobciążania Zamawiającego powstałymi z tego tytułu kosztami materiałowymi.
W związku z tym, że część producentów urządzeń przeprowadza odpłatne przeglądy serwisowe i gwarancja nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych, prosimy o zmianę zapisów warunków gwarancji w tym zakresie i potwierdzenie, że koszt materiałów eksploatacyjnych (zużywalnych) wymienianych podczas okresowych przeglądów jest po stronie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że ujęcie w cenie ofertowej kosztu materiałów eksploatacyjnych w znacznym stopniu wpływa na podniesienie ceny oferty, ponieważ wymiana np. żarówki przez pracownika szpitala jest zdecydowanie tańsze niż wysłanie pracownika autoryzowanego serwisu.
Zamawiający zgodnie z warunkami umowy (§ 9 pkt. 9) zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania bezpłatnych przeglądów i konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej wraz z urządzeniami w czasie trwania gwarancji do której zobowiązał się Wykonawca tj. czynności spełniających wymogi, o których jest mowa w §39 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 29 czerwiec 2012 r. poz. 739), „§ 39. 1. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania”.
Koszt materiałów eksploatacyjnych (zużywalnych) wymienianych podczas okresowych przeglądów leży po stronie Wykonawcy i nie może on nim obciążać Zamawiającego.
Autor: admin - Data dodania: 20.02.14, 14:38
DZP/01PN/2014 Odpowiedzi RB
W dokumentacji nie określono typu wymiennika ciepła prosimy o jego podanie lub określenie temperatur wody na zasilaniu i powrocie instalacji grzewczej?
Dane do doboru wymiennika:
Strona pierwotna: Strona wtórna:
Czynnik – para Czynnik – woda
Temp. wejścia – 107 C Temp. wyjścia – 80 C
Temp. wyjścia – 80 C Temp. wejścia – 60 C
Prosimy o podanie parametrów pracy centrali wentylacyjnej tj. wydajność, spadek ciśnienia, moc chłodnicza i grzewcza. (karta doboru centrali). Czy w zakres dostawy wchodzi również konstrukcja pod centralę wentylacyjną?
Karta doboru centrali do pobrania TUTAJ
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek rozdziału XI SIWZ dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli wykonawca przedstawi referencję z przebudowy budynku prosektorium, przyszpitalnego?
Autor: admin - Data dodania: 20.02.14, 14:35
Czy w ramach postępowania przetargowego należy wykonać instalację gazów medycznych zgodnie z Normą PN-EN ISO 7396-1/2010 oraz obowiązującymi przepisami prawa?
Instalację gazów medycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Czy Zamawiający wymaga aby rury do gazów medycznych były zgodne z Normą PN-EN 13348:2009 oraz posiadały dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?
Instalację gazów medycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Czy wymogiem zamawiającego jest aby punkty poboru spełniały wymagania normy SS 875 24 30(dla systemu AGA) lub DIN13260-2 oraz PN-EN ISO 9170-1:2009 i posiadały dokumenty wymagane prawem?
Punkty poboru gazów medycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszą być tego samego typu.
W odniesieniu do wcześniejszych odpowiedzi Zamawiającego
W pytaniach Wykonawcy (część nr 2 odpowiedzi) pytanie 1, pytanie 2, pytanie 3 jeden z Oferentów zadał kierunkowe pytania do tyczące konieczności przedstawienia dla rur używanych do wykonania instalacji gazów medycznych aprobaty CE dla Wyrobu Medycznego, deklaracji zgodności wytwórcy oraz zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych w myśl art.17 ust.2 Ustawy z dnia 15 lipca 2010 r o Działalności Leczniczej oraz Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 10 maja 2014.
W kolejności zadano kolejne ukierunkowane pytanie o potwierdzenie przez Zamawiającego konieczności dostarczenia rur miedzianych zgodnych z PN-EN 13348:2009 dla gazów medycznych i próżni jako odrębnego wyrobu do systemu rurociągowego do gazów medycznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych.
Dalej oferent pytał „ Czy Zamawiający będzie wymagał popychaczy punktów poboru w panelach nadłóżkowych, kolumnach i innych urządzeniach wyposażonych w punkty poboru ( do swojego podstawowego działania wymaga się często ich dotykania przez personel) wykonanych z miedzi CU+, która jest dzisiaj standardem zabijającym 99,9% bakterii na swojej powierzchni?”
Jest to rozwiązanie oferowane wyłącznie przez firmę INMED, a które nie ma żadnych podstaw prawnych, aby zamówienie ograniczać do wyłącznie tego rozwiązania, jest to jedno z rozwiązań a nie wymóg prawny.
Jednocześnie wskazuję, iż podstawą prawną określającą punkty poboru jest norma SS 875 24 30 (dla systemu AGA) lub DIN13260 oraz PN-EN ISO 9170-1:2009.
Zamawiający nie mając świadomości co do podchwytliwej konstrukcji zadawanych pytań udzielił odpowiedzi pozytywnych potwierdzające konieczność przedłożenia certyfikatów i deklaracji nie mających w rzeczywistości żadnego uzasadnienia prawnego oraz normatywnego w Polsce czy Unii Europejskiej.
Informujemy, że cytowane Ustawy w żadnym punkcie nie nakładają na Wykonawcę obowiązku składania dodatkowych dokumentów do stosowanych materiałów za wyjątkiem zgodności stosowanych rur i kształtek na zgodność wykonania z ISO 13348. Jedyną koniecznością może być wykonanie instalacji gazów medycznych i jej zgłoszenie jako Wyrobu Medycznego klasy IIb wyłącznie z woli Zamawiającego. W każdym przypadku cała odpowiedzialność za użyte materiały oraz jakość wykonanej instalacji spada wyłącznie na jej Wykonawcę.
Rury i kształtki są materiałem instalacyjnym, a nie gotowym produktem i nie wymagają zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.
Informujemy, że Zamawiający udzielając odpowiedzi pozytywnej na te trzy pytania ograniczył postępowanie do wyrobów oferowanych przez wyłącznie jedną firmę, która próbuje zyskać tym samym przewagę nad innymi Oferentami. Jest to niezgodne z Ustawą o PZP i stanowi rażące naruszenie w postaci ograniczenia konkurencji. Jest to również niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
Zauważamy, że Zamawiający zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem określił w dokumentacji przetargowej wymagania dotyczące wymagań formalnych w odniesieniu do wykonawcy instalacji gazów medycznych.
Cytat z SIWZ ZP/01PN/2014 zamieszczony na stronie Zamawiającego:
2.1. Materiały dotyczące instalacji gazów medycznych
2.1.1. Rurociągi gazów medycznych należy wykonać z rur miedzianych ciągnionych
gat. Cu99,9 R z cechą M1R lub Cu 99,7 z cechą M2R, z miedzi odtlenionej wg normy PN88/M-82120 w zakresie średnic:
Dn 28;Dn 22; Dn 18; Dn 15; Dn 12; Dn 8. Obecnie obowiązuje norma PN-EN ISO 13348.
Pełne dane dotyczące wymagań stawianym rurom do gazów medycznych zawarte są w normie PN EN 737-3.
Zgodnie z tymi przepisami na rurociągi instalacji gazów medycznych należy stosować rury miedziane, bez szwu, ciągnione o zawartości miedzi minimum 99,9% wagi oraz o dopuszczalnej zawartości fosforu 0,015-0,040% wagi. Zgodnie z normą ten gatunek rur ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna ilość pozostałego węgla wynosi 0,2 mg/dm3. Powierzchnia wewnętrzna rur musi być lśniąca – bez jakichkolwiek pokryć.
Osprzęt montowany na instalacjach gazów medycznych musi spełniać wymagania normy PN EN 737-3.
Norma PN EN 737-3 jest nieaktualna, obecnie obowiązuje norma PN-EN ISO 7396-1/2010.
Wyjaśnienia ogólne Zamawiającego
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca ma możliwość zaproponowania rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych niż zastosowane w projekcie. Powinien jednak wykazać w swojej ofercie jakie konkretnie elementy zastąpił i czym je zastąpił. Ciężar udowodnienia, że parametry tych elementów są równoważne bądź lepsze spoczywa na Wykonawcy. Wymagania dla instalacji gazów medycznych określają obowiązujące Polskie Normy.
Autor: admin - Data dodania: 20.02.14, 14:32
DZP/01PN/2014 Odpowiedż RB KArdiologia
Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest spełnienie przez wykonawców warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej tzn. warunku rozumianego jako posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie niższej niż 1 400 000,00 zł na dzień składania ofert.
Ponadto Zamawiający wymaga posiadania ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy w wysokości nie mniejszej niż 1 400 000,00 zł. Jednak złożenie jej wymagane jest dopiero przed podpisaniem umowy od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Niniejszym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w SIWZ dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców.
Wnosimy o zmianę wymagania względem wykonawców, SIWZ XI.1.d), a co się z tym wiąże modyfikację zapisów w dalszej części SIWZ
[O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:]
sytuacji ekonomicznej i finansowej tzn. warunek rozumiany jako posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie niższej niż 1 400 000,00 zł lub posiadanie aktualnej (ważnej) umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 1 400 000,00 zł
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie możliwości wykazania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w sposób niejednoznaczny.
Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej o którym mowa w SIWZ cz. XI pkt 1 ppkt d) na „posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie niższej niż 1 400 000 zł brutto”, tym samym modyfikuje zapisy w dalszej części SIWZ: dot. zapisów SIWZ w cz. XI pkt 3 ppkt d) oraz SIWZ w cz. XII pkt 1 ppkt 8.
Zamawiający informuje, że dokona zmiany Ogłoszenia oraz SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Autor: admin - Data dodania: 14.02.14, 14:23
DZP/01PN/2014 Odpowiedzi RB Przebudowa kardiologia
Czy można zamieścić na stronie przedmiar instalacji elektrycznych rozszerzony o pozycję KNR?
Zamawiający nie posiada przedmiaru instalacji elektrycznych rozszerzonego o pozycję KNR.
Autor: admin100 - Data dodania: 11.02.14, 14:21
RURY DO GAZÓW MEDYCZNYCH
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie (złożenie oferty czy realizacji umowy) Zamawiający będzie wymagał dla rur do gazów medycznych dostarczenia następujących dokumentów:
- aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
- deklaracji zgodności wytwórcy
- zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w myśl art. 17 ust. 2) ustawy z dnia 15 lipca 2010r. o działalności leczniczej oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010?
Zamawiający informuje, że aprobaty, deklaracje, zgłoszenia potrzebne będą na etapie realizacji umowy.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rur miedzianych o grubościach ścianek zgodnych z ISO 13348 do gazów medycznych i próżni jako odrębnego wyrobu od systemu rurociągowego do gazów medycznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych?
Tak. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rur miedzianych o grubościach ścianek zgodnie z PN-EN 13348 Rury z miedzi okrągłe bez szwu dla gazów medycznych lub próżni.
Autor: admin100 - Data dodania: 11.02.14, 14:19
Dlaczego Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Instalacji Gazów Medycznych (Załącznik nr 8 z branży sanitarnej o nazwie: STWiORB - Szpital Zabrze) w sposób wskazujący na konkretnego producenta nadłóżkowego ściennego zestawu poboru gazów „TPG” 1 x tlen, 1 x próżnia, firmę NUR-MED ? Jednocześnie czy tak opisany przedmiot zamówienia może stanowić naruszenie przepisów prawa – a w szczególności art. 7 i art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ?
Podaną nazwę producenta należy potraktować jako przykładowego producenta oferującego dany produkt. Wykonawcy mogą zaproponować inne (jednakże równoważne) niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień – zgodnie z zapisem SIWZ cz. III. 1
Dlaczego Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Instalacji Gazów Medycznych (Załącznik nr 8 z branży sanitarnej o nazwie: STWiORB - Szpital Zabrze) w sposób wskazujący na konkretnego producenta strefowego zespół kontroli dla dwóch gazów (tlen i próżnia) „SZKG-2” wyposażonego w armaturę odcinającą, kontrolno-pomiarową oraz sygnalizacyjną produkowanego zgodnie z wytycznymi EN 737-3/2000 produkcji PPHiU „INSMED” ? Jednocześnie czy tak opisany przedmiot zamówienia może stanowić naruszenie przepisów prawa – a w szczególności art. 7 i art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ?
Czy zestawy nadłóżkowe elektryczno-gazowe zawierające oświetlenie, punkty poboru gazów medycznych, gniazda elektryczne i teletechniczne są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, proszę o podanie ich specyfikacji, ilości zestawów oraz wskazanie pomieszczeń, w których będą zamontowane.
Zestawy nadłóżkowe są przedmiotem zamówienia.
Ilość zestawów nadłóżkowych w wersji poziomej – 14 szt.
Ilość zestawów nadłóżkowych w wersji pionowej – 2 szt.
Panele nadłóżkowe należy zamontować w pokojach łóżkowych przeznaczonych dla pacjentów. Jeden panel przypada na jedno łóżko.
Specyfikacja pojedynczego panelu nadłóżkowego:
- 1 x gniazdo podłączenia tlenu
- 1 x gniazdo do podłączenia próżni
- 2 x gniazdo elektryczne 230 V
- 1 x gniazdo wyrównania potencjałów
- 1 x gniazdo teletechniczne RJ45
- włącznik/wyłącznik oświetlenia
- oświetlenie górne, miejscowe oraz nocne
- otwór i przygotowanie do montażu dowolnego systemu przywoławczego
Czy kolumny przysufitowe są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, proszę o podanie ich specyfikacji, ilości kolumn oraz wskazanie pomieszczeń, w których będą zamontowane.
Kolumny przysufitowe są przedmiotem zamówienia.
- 2 x gniazdo teletechniczne RJ45
Autor: admin100 - Data dodania: 11.02.14, 14:17
DZP/24PN/2012 Układ pom-rozliczeniowy odpowiedzi
Dotyczy: zapytania dostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie pośredniego układu pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej w istniejącej rozdzielnicy S.N. stacji transformatorowo – rozdzielczej Szpitala o sygn. DZP/24PN/2012
W związku z wymaganym terminem wykonania zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie pośredniego układu pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej w istniejącej rozdzielnicy SN stacji transformatorowo-rozdzielczej Szpitala - który określiliście Państwo na 60 dni od dnia podpisania umowy, chcielibyśmy zapytać czy przewiduje się w umowie zapis który mówi, iż w przypadku kiedy Wykonawca i Zamawiający nie ponosi bezpośrednio winy za opóźnienie wykonania umowy, nie będą zastosowane kary umowne?
Nasze wątpliwości wynikają z zaistniałej ostatnio sytuacji, kiedy to Tauron Dystrybucja w Gliwicach sprawdzał i zatwierdzał nam Projekt Techniczny 6 tygodni. Na przekładniki okres oczekiwania wynosi do 4 tygodni. Tak więc 60 dni na wykonanie całej umowy może stać się nie możliwym.
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji umowy określonej w SIWZ oraz § 3 projektu umowy.
Zamawiający w § 14 projektu umowy dopuścił możliwość zmiany umowy w sytuacjach opisanych
w cz. XXV SIWZ w pkt 3 w brzmieniu:
„3. Zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na:
a) wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.”
Autor: admin - Data dodania: 07.08.12, 11:52
Dotyczy: zapytania dostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie pośredniego układu pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej w istniejącej rozdzielnicy S.N. stacji transformatorowo – rozdzielczej Szpitala o sygn.. DZP/24PN/2012
Na jakim poziomie zamawiacie Państwo maksymalną moc umowną. Według tych wartości dobiera się m.in. przekładniki i jest to niezbędne do wyceny oferty.
Moc umowna zasilania początkowego wynosi 120 kW, natomiast zasilania rezerwowego 100 kW
i w większości jest niewykorzystywana.
Autor: admin - Data dodania: 07.08.12, 11:50
DZP/20PN/2012 RB Kardiologia - Odpowiedzi 2
Dotyczy: zapytania do przetargu na Realizację projektu pn. „Modernizacja Klinicznego oddziału kardiologii w SP ZOZ Szpital Specjalistyczny w Zabrzu” nr sprawy DZP/20PN/2012
W przedmiarze brak pozycji uwzględniającej skucie istniejących okładzin ściennych z płytek ceramicznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru w przedmiotowym zakresie tj uzupełnił przedmiar w brakującą pozycję.
W przedmiarze zaniżono powierzchnię rozebrania posadzek z płytek ceramicznych. Przedmiar nie uwzględnia m.in. skucia posadzek z płytek na korytarzu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące powierzchnie.
Przedmiar robót budowlanych dział 3 „Roboty konstrukcyjne stropu – wentylatornia” uwzględnia wykonanie stropu nad wentylatornią. Czy wykonanie stropu jest objęte zakresem opracowania. Jeżeli tak to prosimy o przesłanie rysunków konstrukcyjnych, wskazanie lokalizacji wymienianego stropu, wskazanie robót budowlanych wykończeniowych koniecznych do wykonania pomiędzy parterem a 1 piętrem w pomieszczeniach których będą wykonywane w/w roboty.
Zamawiający informuje, że wentylatornia nie jest tematem obecnego zakresu robót – określonych w przetargu.
W trakcie wizji lokalnej otrzymano informację, iż na parterze pod projektowaną łazienką dla niepełnosprawnych znajduje się sala operacyjna. Zgodnie z rys. A1 „rzut fragmentu piętra 1 – wyburzenia” na 1 piętrze w w/w miejscu należy skuć warstwy posadzki gr. ok 16cm. Prosimy o informację czy skucie warstwy posadzki betonowej gr. 16 cm nie naruszy konstrukcji stropu i nie będzie konieczne jego wzmacnianie bądź ewentualna wymiana związana z ingerencją w salę operacyjną na parterze.
Zamawiający informuje, że należy przyjąć skucie posadzki o grubość 6 cm.
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że istniejące drzwi mają wysokość 2,30m natomiast projektowane 2,00m. W związku z tym prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję uwzględniającą obniżenie nadproży w wszystkich drzwiach.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru w przedmiotowym zakresie tj należy wykonać obniżenie nadproży w obudowie gipsowej.
W przedmiarze znacznie zaniżono ilość sufitów podwieszanych. W poz. 45 jest 33,84m2 powinno być 67,57m2. W poz. 46 jest 29,32m2 powinno być 51,34m2. W poz. 47 sufitów kasetonowych jest 154,54m2 powinno być 168,90m2. Ponadto w związku z wykonywaniem instalacji w korytarzu oraz 2 salach (nie będących w zakresie robót budowlanych) należy doliczyć powierzchnię sufitów gk: 117,10m2 oraz sufitów kasetonowych: 46,0m2 .
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru w przedmiotowym zakresie.
Informujemy, że w przedmiarze nie zostały zawarte roboty budowlane wykończeniowe związane z korytarzem od drzwi D150EI60 do linii określającej zakres zadania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o powyższe prace.
Ponadto prosimy o informację czy roboty posadzkowe należy zakończyć w miejscu wydzielenia korytarza ścianką D150AL.
Zamawiający potwierdza, że roboty posadzkowe należy zakończyć na drzwiach dymoszczelnych i ściance REI 30.
Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję zdarcia starych powłok malarskich KNR 404 1202-4 ok. 830,0m2
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru w przedmiotowym zakresie tj. uzupełnił przedmiar w brakującą pozycję.
W przedmiarze znacznie zaniżono powierzchnię ścian, w związku z czym prosimy o zmianę ilości w pozycji nr 49 z 337,91m2 na 830,0m2 (przy skuciu pow. 50% tynków), a co za tym idzie zmianę ilości w poz. 51 z 675,81m2 na 1650,0m2
W przedmiarze jest 12 szt. elementów montażowych Geberit Unifix , a w projekcie i w przedmiarze jest 7 misek ustępowych.
Zmawiający informuje, że należy przyjąć 7 sztuk misek ustępowych.
W przedmiarze są dwie miski ustępowe i dwie umywalki dla niepełnosprawnych. Proszę o określenie, które łazienki będą przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Zamawiający informuje, że należy przyjąć 1 sztukę miski ustępowej i 1 umywalkę dla osób niepełnosprawnych – pomieszczenie nr 1.32.
W przedmiarze są miski ustępowe i umywalki dla niepełnosprawnych. Brakuje pochwytów i krzesełka dla niepełnosprawnych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany Przedmiaru w przedmiotowym zakresie tj uzupełnił Przedmiar o brakującą pozycję (1 krzesełko i komplet pochwytów).
W projekcie są dwa zlewozmywaki 1-komorowe wpuszczane, a w przedmiarze są zlewozmywaki 2-komorowe. Proszę o wyjaśnienie, czy wpuszczane zlewozmywaki mają być jedno- czy dwukomorowe?
Zamawiający informuję, że należy przyjąć zlewozmywak dwukomorowy w kuchence oddziałowej, zlewozmywak jednokomorowy w pokoju socjalnym.
Czy Inwestor przewiduje montaż podliczników do wody na instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej?
Zamawiający informuje, że należy uwzględnić podlicznik energii elektrycznej, podlicznik do wody na instalacji wody zimnej i ciepłej.
Czy Inwestor przewiduje montaż termostatycznych zaworów np. MTCV na instalacji cyrkulacji? Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Nie. Zamawiający nie przewiduje zaworów termostatycznych.
Czy Inwestor przewiduje montaż grzejników drabinkowych w łazienkach?
Zamawiający przewiduje montaż grzejników zgodnie z projektem.
W dokumentacji przetargowej załączone są dwa przedmiary instalacji c.o. 2-Je-CO-E1-12 oraz 3-Je-CO-E1-12. Według którego przedmiaru należy dokonać wyceny?
Zamawiający informuje, że wyceny należy dokonać wg. przedmiary instalacji c.o. 2-Je-CO-E1-12 (instalacja c.o. – aneks). W pozycji 13 d.1 proszę przyjąć 2 szt.
W przedmiarze instalacji c.o. 3-Je-CO-E1-12 w dziale „Obwiązanie nagrzewnic” znajdują się rury fi 32 wraz z izolacją w ilości 40,0mb. Brak przebiegu trasy tej instalacji na rzutach. Prosimy o wyjaśnienie.
Zamawiający informuje, że w aktualnym przedmiarze instalacji c.o. 2-Je-CO-E1-12 – dział „Obwiązanie nagrzewnic” nie figuruje. (Przedmiar 3-Je-CO-E1-12 usunięto)
W opisie jest wymiana wymiennika na wymiennik o większej mocy, tj. o mocy 70 kW. Jaki rodzaj wymiennika należy wycenić- JAD, płytowy (lutowany czy skręcany)?
W przedmiarze instalacji gazów medycznych są dwie kolumny przyłóżkowe sufitowe z punktem poboru tlenu x2 i próżni x2,. W projekcie są tylko ścienne zestawy przyłóżkowe poboru gazu.
Zamawiający informuje, że należy przyjąć jedynie ścienne zestawy przyłóżkowe. Kolumny nie występują.
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację techniczną kolumny i paneli gazów medycznych w zakresie gazowo-elektrycznym.
Zamawiający informuje, że zestawy przyłóżkowe winny posiadać po 1 gnieździe tlenu i 1 gnieździe próżni oraz 3 gniazda elektryczne 220 V (na 1 łóżko).
W opisie technicznym jest napisane, że instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy włączyć do istniejących rozdzielaczy na niskim parterze. Czy przewiduje się wymianę rozdzielaczy? Proszę o uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z włączeniem się do istniejących rozdzielaczy lub o roboty związane z wymianą rozdzielaczy.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymiany rozdzielaczy.
Brak projektów sterowania drzwiami: Rys. IN-2.1 oraz Rys. IN-2.2
Zamawiający informuje, że dodał do Załącznika nr 7 do SIWZ Projekty w części INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE dodatkowe projekty IN-21, IN-22
Brak projektu instalacji TV i zestawienia urządzeń do tej instalacji.
Zamawiający informuje, że należy przyjąć materiały wg. przedmiarów.
Brak zestawienia urządzeń do wyposażenia sali dydaktycznej.
Zamawiający informuje, że należy przyjąć zestaw urządzeń wg. przedmiaru – instalacje niskoprądowe – aneks
Proszę o potwierdzenie, że zasilanie szafy AKPiA wentylacji nie wchodzi w zakres postępowania.
Zamawiający informuje, że zasilanie szafy AKPiA wentylacji nie wchodzi w zakres postępowania.
Ilości materiałów wykazane w przedmiarach różnią się znacznie od ilości wynikających z projektów. Proszę o skorygowanie przedmiarów do ilości adekwatnych do realizowanego zakresu.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiarów lub wskazał wielkości w odpowiedziach w zakresie objętym pytaniami.
1. KONSTRUKCJE - wprowadza dodatkowy projekt K2, K3
Autor: admin - Data dodania: 15.06.12, 12:14
DZP/20PN/2012RB Kardiologia - Odpowiedzi
W opisie technicznym na str. 2 widnieje informacja, iż oddział łóżkowy podzielono na dwa pododdziały. Dokumentacja rysunkowa obejmuje tylko pododdział I (18 łóżek). Prosimy o potwierdzenie, że pododdział 2 nie jest objęty zakresem.
Tak, Zamawiający potwierdza, iż tematem przetargu jest tylko pododdział I – 18 łóżek (w pododdziale II należy wyprowadzić przewody gazów medycznych).
W dokumentacji projektowej istnieją rozbieżności wyznaczonego zakresu robót pomiędzy branżą budowlaną, a branżami instalacyjnymi. Prosimy o określenie rodzaju robót budowlanych koniecznych do wykonania w pomieszczeniach rozszerzonych o zakres robót instalacyjnych oraz uzupełnienie przedmiaru.
Granica - zakres robót określa linia za dźwigiem - sufity podwieszone, instalacja wentylacji do pomieszczeń nr 1.09, 1.09a, 1.10. Posadzki i ściany do granicy zakresu.
Prosimy o potwierdzenie, że parter oraz przyziemie jest poza zakresem opracowania.
Zamawiający potwierdza, iż przyziemie i parter jest poza zakresem opracowania.
Prosimy o potwierdzenie, że kolumny, sprzęt medyczny oraz wyposażenie meblowe oraz inne (dozowniki na mydło i papier, przewijak, kosze na śmieci, lodówki, chłodziarki, rolety wewnętrzne itd.) nie są przedmiotem opracowania.
Zamawiający potwierdza, iż wszystkie wymienione meble i urządzenia są poza zakresem opracowania.
Wg opisu technicznego (str. 4) oraz przedmiaru robót należy wymienić strop żelbetowy nad pom. 1.14 oraz 1.15 oraz fragment korytarza. Brak opisu technologii oraz rysunków konstrukcyjnych projektowanego stropu. Prosimy o uzupełnienie.
Pomieszczenie nr 1.14 i 1.15 nie znajdują się w zakresie opracowania, w związku z czym nie należy uwzględniać w kosztorysie ofertowym.
Prosimy o przesłanie projektu konstrukcyjnego wraz z zestawieniem stali dla wzmocnienia filarków WZS przy pokoju dziennym.
Zamawiający informuje, że dodał do Załącznika nr 7 do SIWZ Projekty w części KONSTRUKCJE dodatkowy projekt K2 oraz K3.
Prosimy o potwierdzenie, że klatki schodowe nie są objęte przedmiotem postępowania.
Zamawiający potwierdza, iż klatki schodowe nie są objęte zakresem opracowania.
Czy wykończenie pomieszczeń parteru pod wymienianym stropem jest objęte opracowaniem. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis planowanych robót, rzut parteru oraz uzupełnienie przedmiaru.
Zamawiający nie przewiduje wymiany stropu
W projekcie przyjęto odbojnice, brak jednak koniecznych poręczy na korytarzach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Należy przyjąć i wymienić 23 mb pochwytów. Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru w przedmiotowym zakresie.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pochwyty dla niepełnosprawnych.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru w przedmiotowym zakresie – standardowe pochwyty dla niepełnosprawnych.
Prosimy o potwierdzenie, że wanna jezdna nie jest przedmiotem opracowania.
Zamawiający wymaga ujęcia wanny jezdnej w kosztorysie ofertowym.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję uwzględniającą wykonanie cokolików z PCV.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru w przedmiotowym zakresie i nie przewiduje cokolików PCV. Należy wykładzinę PCV wywinąć na ścianę łagodnym łukiem na wysokość 8-10 cm.
Z uwagi na zerwanie istniejącej posadzki cementowej prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję uwzględniającą wykonanie nowych wylewek cementowych oraz ewentualnej izolacji z płyt styropianowych na całej powierzchni objętej zakresem opracowania.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru w przedmiotowym zakresie i nie przewiduje izolacji akustycznej, jedynie wymianę posadzki betonowej na całej powierzchni oddziału (bez klatki schodowej) do granicy zakresu.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję uwzględniającą listwy przy przejściach różnych materiałów posadzkowych.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru w przedmiotowym zakresie. Należy przyjąć 8 mb listwy metalowej podkładanej pod posadzkę gresową (kątownik 2x1 cm)
Prosimy o potwierdzenie, że drzwi drewniane należy zabezpieczyć blachą stalową nierdzewną nakręcaną w dolnej części skrzydła zgodnie z opisem technicznym.
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia drzwi drewnianych blachą stalową nierdzewną.
W związku z koniecznością wykonania oddymiania szybów dźwigowych prosimy o dostarczenie projektu konstrukcyjnego wzmocnienia wykonywanych otworów w stropie maszynowni.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru w przedmiotowym zakresie. Należy przyjąć 8 mb rury kwadratowej 100x100x6 jako elementy wzmocnienia stropu maszynowni.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót dot. oddymiania szybów dźwigowych o pozycje:
- wykucia otworów wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej pod otwór w stropie maszynowni,
- wykonania otworu w istniejącym dachu wraz z rozebraniem pokrycia dachowego,
- wykonania podstawy klapy w formie ścianek z cegły pełnej,
- ocieplenia ściany styropianem,
- otynkowania w/w ścian.
Prosimy o przesłanie rysunków dotyczących okien PCV oraz wskazanie lokalizacji – poz.27 i 28 przedmiaru budowlanego.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru w przedmiotowym zakresie i rezygnuje z w/w pozycji przedmiaru budowlanego.
Czy drzwi D110s EI30 i D170s EI30 zaprojektowano jako przeciwpożarowe i dymoszczelne?
Powyższe drzwi należy przyjąć jedynie jako EI30.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o drzwi z ścianką systemową z laminatu w wnęce socjalnej
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru w przedmiotowym zakresie i uzupełnił przedmiar o ściankę systemową gr. 4 cm o powierzchni łącznej 6 m² łącznie z drzwiami.
Prosimy o wyjaśnienie czy drzwi D150AL należy wykonać jako dymoszczelne bez odporności ogniowej jak wskazano na rzucie?
Zamawiający wyjaśnia, iż drzwi D150AL nie muszą być ognioodporne, jedynie dymoszczelne.
Brak kompletnego projektu instalacji elektrycznych – brak rys. nr E-P01 (rzut I piętra). Prosimy o uzupełnienie.
Zamawiający informuje, że dodał do Załącznika nr 7 do SIWZ Projekty w części INSTALACJE ELEKTRYCZNE dodatkowy projekt E-PO1
Brak projektu oddymiania szybów windowych – części sterowania klapami oddymiającymi (część słaboprądowa i elektryczna). Prosimy o uzupełnienie.
Zamawiający informuje, że dodał do Załącznika nr 7 do SIWZ Projekty w części ODDYMIANIE SZYBÓW WINDOWYCH dodatkowe projekty 2 oraz 2A.
Zamawiający informuje, że dodał do Załącznika nr 9 do SIWZ Przedmiary dodatkowy przedmiar
1-Np-Ga-12-kst.
W przedmiarze znacznie zaniżono powierzchnie licowania ścina płytkami - poz. 59. Jest 67,27m2 powinno być 213m2. Prosimy o korektę przedmiaru.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru z płyt g-k pionów i poziomów instalacyjnych.
Zamawiający wymaga przyjęcia na każdy pion kanalizacyjny i co (średnio) 2.5 m² obudowy GK.
Brak pozycji obudowy elementów konstrukcyjnych stalowych płytami o odporności ogniowej R60. Prosimy o uzupełnienie.
Wzmocnienie słupów WZS i nowe nadproża stalowe można zabezpieczyć przeciwpożarowo obudową betonową (nadproża na pewno), ewentualnie WZS obudować 2x płytą GKF, wypełniając pomiędzy profilami wełną mineralną.
Autor: admin - Data dodania: 15.06.12, 12:08