Source: http://docplayer.pl/33175019-Aprobata-techniczna-itb-at-2012.html
Timestamp: 2020-08-14 05:24:00
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV z izolacją termiczną WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW V Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano we wrześniu 2012 r. Zam. 739/2012
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firm: HALFEN GmbH Liebigstraße 14, D Langenfeld, Niemcy oraz HALFEN Sp. z o.o. ul. Obornicka 287, PL Poznań, Polska stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: ŁĄCZNIKI ZBROJENIOWE HIT-HP MV i HIT-SP MV Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 09 sierpnia 2017 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne DYREKTOR z up. p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy z Gospodarką Marek Kaproń Warszawa, 09 sierpnia 2012 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2011. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2012 zawiera 63 strony. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2012 str. 2/63 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Łączniki zbrojeniowe PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 5 5. OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI 8 INFORMACJE DODATKOWE... 8 RYSUNKI i TABLICE... 10
5 AT /2012 str. 3/63 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV z izolacją termiczną, produkcji niemieckiej firmy HALFEN GmbH i polskiej firmy HALFEN Produkcja Sp. z o.o., stosowane w złączach dwóch elementów żelbetowych, w których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz. Elementami składowymi łączników zbrojeniowych są: pręty zbrojeniowe przenoszące siły rozciągające i bloczki betonowe przenoszące siły ściskające i ścinające, umieszczone (pręty i bloczki) w skrzynkach tworzywowych, wypełnionych wełną mineralną (rysunki 1 i 2). Pręty zbrojeniowe złożone są z dwóch odcinków prętów żebrowanych ze stali zwykłej, węglowej połączonych, poprzez zgrzewanie, z odcinkiem pręta gładkiego ze stali nierdzewnej (rysunek 3). Łączniki HIT-HP MV i HIT-SP MV różnią się wymiarami (rysunek 3). Oba typy łączników mogą być stosowane w dwóch wariantach: w wariancie z rozdzielonymi skrzynkami tworzywowymi (wariant oznaczony jako ES) i w wariancie z jedną, scaloną skrzynką tworzywową (rysunek 4). Wymiary łączników zbrojeniowych podano na rysunkach 3 9 i w tablicach 1 4. Aprobata obejmuje także elementy uzupełniające, będące samymi skrzynkami tworzywowymi, wypełnionymi wełną mineralną (rysunki 10 i 11). Połączenie płyty stropowej z płytą balkonową, z zastosowaniem łącznika zbrojeniowego HIT-HP MV lub HIT-SP MV, pokazano na rysunku 12. Pozostałe parametry techniczne łączników zbrojeniowych HIT-HP MV i HIT-SP MV podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV są przeznaczone do wykonywania połączeń dwóch elementów żelbetowych, z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz. Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV mogą być stosowane w płytach żelbetowych o grubości zawierającej się w zakresie cm, wykonanych z betonu zwykłego klasy nie niższej niż C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003, w których grubość otuliny zbrojeniowej jest nie mniejsza niż 3 cm.
6 AT /2012 str. 4/63 Asortyment łączników HIT-HP MV i HIT-SP MV oraz nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z ich zastosowaniem, podano w tablicach 1 4. W przypadku każdorazowego zastosowania łączników niezbędne jest sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności ze względu na dopuszczalne ugięcia i dopuszczalne szerokości rozwarcia rys. Żelbetowe płyty balkonowe połączone z płytami stropowymi łącznikami zbrojeniowymi HIT-HP MV i HIT-SP MV sklasyfikowano według kryteriów normy PN-EN A1:2010 w klasach odporności ogniowej podanych w tablicy 5. Wartości liniowych współczynników przenikania ciepła przegród, w których zastosowano łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV należy obliczać zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2008. Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV powinny być stosowane zgodnie z projektem, opracowanym z uwzględnieniem wymagań polskich norm i przepisów budowlanych, wymagań niniejszej Aprobaty Technicznej oraz instrukcji Producenta, dotyczącej warunków wykonywania połączeń z zastosowaniem ww. łączników zbrojeniowych. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Odcinki prętów zbrojeniowych ze stali zwykłej, węglowej powinny być wykonane ze stali o granicy plastyczności nie mniejszej niż 500 MPa i o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 550 MPa, a odcinek prętów zbrojeniowych ze stali nierdzewnej powinien być wykonany ze stali o granicy plastyczności nie mniejszej niż 690 MPa i o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 800 MPa. Bloczki betonowe powinny być wykonane z kompozytu betonowego o wysokiej wytrzymałości, zbrojonego włóknami stalowymi, charakteryzującego się wytrzymałością na ściskanie nie mniejszą niż 105 MPa i wytrzymałością na rozciąganie nie mniejszą niż 20 MPa. Wełna mineralna powinna się charakteryzować klasą odporności ogniowej A1 według normy PN-EN A1:2010 i mieć gęstość nie mniejszą niż 100 kg/m 3. Skrzynki tworzywowe powinny być wykonane ze sztywnego polietylenu HD-PE i ze sztywnego polichlorku winylu PVC Łączniki zbrojeniowe Kształt i wymiary łączników zbrojeniowych HIT-HP MV i HIT-SP MV powinny być zgodne z rysunkami 3 9 i z tablicami 1 4.
7 AT /2012 str. 5/63 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV powinny być dostarczane w kompletach, w opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Na każdym opakowaniu powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: nazwa wyrobu, nazwa i adres Producenta, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2012, numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwa jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, rodzaj surowca, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 /2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 dokonuje Producent (lub jego upoważniony Przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 2+.
8 AT /2012 str. 6/63 W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 na podstawie: a) zadania Producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p. 5.4, b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu łączników zbrojeniowych HIT-HP MV i HIT-SP MV obejmuje: nośności obliczeniowe połączeń wykonanych z zastosowaniem ww. łączników. Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowiły podstawę do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4) prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji musi zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Partie wyrobu i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia.
9 AT /2012 str. 7/ Badania gotowych wyrobów Badania gotowych wyrobów obejmują sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników zbrojeniowych oraz materiałów, z jakich są wykonane Częstotliwość badań Badania gotowych wyrobów powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników zbrojeniowych należy przeprowadzać za pomocą przyrządów umożliwiających pomierzenie średnic prętów zbrojeniowych z dokładnością do 0,1 mm i pozostałych wymiarów z dokładnością do 1,0 mm Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność łączników zbrojeniowych HIT-HP MV i HIT-SP MV do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności
10 AT /2012 str. 8/63 z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie łączników zbrojeniowych HIT-HP MV i HIT-SP MV, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2012 ważna jest do 09 sierpnia 2017 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c INFORMACJE DODATKOWE Normy związane PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
11 AT /2012 str. 9/63 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania PN-EN A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Badania i oceny 1) LK /10/Z00NK. Raport z badań i ocena techniczna dotyczących łączników balkonowych HIT. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 2011 r. 2) 06024/12/R08NP. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej balkonów z łącznikami HIT-HP / HIT-SP MV (HIT 2 ) firmy HALFEN. Zakład Nadań Ogniowych ITB, Warszawa 2012 r.
12 AT /2012 str. 10/63 RYSUNKI I TABLICE Rysunek 1. Łącznik zbrojeniowy HIT-HP MV (HIT-SP MV) fotografia Rysunek 2. Łącznik zbrojeniowy HIT-HP MV (HIT-SP MV) Rysunek 3. Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV Rysunek 4. Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV (HIT-SP MV) w dwóch wariantach Rysunek 5. Górna część łącznika zbrojeniowego HIT-HP MV w wariancie 1 (ES) pręty zbrojeniowe osadzone w górnej skrzynce tworzywowej, wypełnionej wełną mineralną Rysunek 6 Dolna część łącznika zbrojeniowego HIT-HP MV w wariancie 1 (ES) bloczki betonowe osadzone w dolnej skrzynce tworzywowej, wypełnionej wełną mineralną Rysunek 7. Łącznik zbrojeniowy HIT-HP MV w wariancie Rysunek 8. Bloczek betonowy łącznika zbrojeniowego HIT-HP MV Rysunek 9. Bloczek betonowy łącznika zbrojeniowego HIT-SP MV Rysunek 10. Element uzupełniający HIT-HP FK-SK o grubości izolacji z wełny mineralnej 80 mm Rysunek 11. Element uzupełniający HIT-SP FK-SK o grubości izolacji z wełny mineralnej 120 mm Rysunek 12. Połączenie płyty stropowej z płytą balkonową z zastosowaniem łącznika zbrojeniowego HIT-HP MV (HIT-SP MV) Rysunek 13. Ilustracja sposobu oznaczania łączników zbrojeniowych HIT-HP MV Rysunek 14. Ilustracja sposobu oznaczania łączników zbrojeniowych HIT-SP MV Rysunek 15. Ilustracja geometryczna sposobu określania nośności obliczeniowych M Rd,1, V Rd,1, M Rd,2 i V Rd, Tablica 1. Asortyment i nośności obliczeniowe (1) połączeń wykonanych z zastosowaniem łączników zbrojeniowych HIT-HP MV w wersji podstawowej Tablica 2. Asortyment i nośności obliczeniowe (1) połączeń wykonanych z zastosowaniem łączników zbrojeniowych HIT-SP MV w wersji podstawowej Tablica 3. Asortyment i nośności obliczeniowe (1) połączeń wykonanych z zastosowaniem łączników zbrojeniowych HIT-HP MV w wersji uzupełniającej Tablica 4. Asortyment i nośności obliczeniowe (1) połączeń wykonanych z zastosowaniem łączników zbrojeniowych HIT-SP MV w wersji uzupełniającej Tablica 5. Odporność ogniowa żelbetowych płyt balkonowych połączonych z płytami stropowymi łącznikami HIT-HP-MV i HIT-SP-MV... 63
13 AT /2012 str. 11/63 Rysunek 1. Łącznik zbrojeniowy HIT-HP MV (HIT-SP MV) fotografia Rysunek 2. Łącznik zbrojeniowy HIT-HP MV (HIT-SP MV) 1 pręt zbrojeniowy przenoszący siłę rozciągającą, 2 bloczek betonowy przenoszący siłę ściskającą i ścinającą, 3 górna skrzynka tworzywowa z prętami stalowymi, 4 dolna skrzynka tworzywowa z bloczkami betonowymi (skrzynki tworzywowe są wypełnione izolacją termiczną w postaci wełny mineralnej)
14 AT /2012 str. 12/63 Rysunek 3. Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV a) łącznik HIT-HP MV, b) łącznik HIT-SP MV 1 pręt zbrojeniowy ze stali zwykłej, węglowej, 2 pręt gładki ze stali nierdzewnej, 3 zgrzeina, 4 bloczek betonowy, 5 górna skrzynka tworzywowa, 6 dolna skrzynka tworzywowa, 7 izolacja termiczna w postaci wełny mineralnej
15 AT /2012 str. 13/63 Rysunek 4. Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV (HIT-SP MV) w dwóch wariantach a) wariant 1 (ES) z rozdzielonymi skrzynkami tworzywowymi, b) wariant 2 z jedną, scaloną skrzynką tworzywową
16 AT /2012 str. 14/63 Rysunek 5. Górna część łącznika zbrojeniowego HIT-HP MV w wariancie 1 (ES) pręty zbrojeniowe osadzone w górnej skrzynce tworzywowej, wypełnionej wełną mineralną 1 pręt zbrojeniowy ze stali zwykłej, węglowej, 2 pręt gładki ze stali nierdzewnej, 3 zgrzeina, 4 górna skrzynka tworzywowa
17 AT /2012 str. 15/63 Rysunek 6. Dolna część łącznika zbrojeniowego HIT-HP MV w wariancie 1 (ES) bloczki betonowe osadzone w dolnej skrzynce tworzywowej, wypełnionej wełną mineralną 1 bloczek betonowy, 2 dolna skrzynka tworzywowa
18 AT /2012 str. 16/63 Rysunek 7. Łącznik zbrojeniowy HIT-HP MV w wariancie 2 1 pręt zbrojeniowy ze stali zwykłej, węglowej, 2 pręt gładki ze stali nierdzewnej, 3 zgrzeina, 4 bloczek betonowy, 5 skrzynka tworzywowa
19 AT /2012 str. 17/ Rysunek 8. Bloczek betonowy łącznika zbrojeniowego HIT-HP MV
20 AT /2012 str. 18/ Rysunek 9. Bloczek betonowy łącznika zbrojeniowego HIT-SP MV
21 AT /2012 str. 19/63 Rysunek 10. Element uzupełniający HIT-HP FK-SK o grubości izolacji z wełny mineralnej 80 mm wymiary: h = mm, b = mm Rysunek 11. Element uzupełniający HIT-SP FK-SK o grubości izolacji z wełny mineralnej 120 mm wymiary: h = mm, b = mm
22 AT /2012 str. 20/63 Rysunek 12. Połączenie płyty stropowej z płytą balkonową z zastosowaniem łącznika zbrojeniowego HIT-HP MV (HIT-SP MV) 1 pręt zbrojeniowy ze stali zwykłej, węglowej, 2 pręt gładki ze stali nierdzewnej, 3 zgrzeina, 4 bloczek betonowy Rysunek 13. Ilustracja sposobu oznaczania łączników zbrojeniowych HIT-HP MV
23 AT /2012 str. 21/63 Rysunek 14. Ilustracja sposobu oznaczania łączników zbrojeniowych HIT-SP MV Rysunek 15. Ilustracja geometryczna sposobu określania nośności obliczeniowych M Rd,1, V Rd,1, M Rd,2 i V Rd,2 gdzie: M Ed jest występującym momentem zginającym, V Ed jest występującą siłą poprzeczną
24 AT /2012 str. 22/63 Tablica 1 Asortyment i nośności obliczeniowe (1) połączeń wykonanych z zastosowaniem łączników zbrojeniowych HIT-HP MV w wersji podstawowej (2)
25 AT /2012 str. 23/63
26 AT /2012 str. 24/63
27 AT /2012 str. 25/63
28 AT /2012 str. 26/63
29 AT /2012 str. 27/63
30 AT /2012 str. 28/63 Tablica 2 Asortyment i nośności obliczeniowe (1) połączeń wykonanych z zastosowaniem łączników zbrojeniowych HIT-SP MV w wersji podstawowej (2)
31 AT /2012 str. 29/63
32 AT /2012 str. 30/63
33 AT /2012 str. 31/63
34 AT /2012 str. 32/63
35 AT /2012 str. 33/63
36 AT /2012 str. 34/63 Tablica 3 Asortyment i nośności obliczeniowe (1) połączeń wykonanych z zastosowaniem łączników zbrojeniowych HIT-HP MV w wersji uzupełniającej (2)
37 AT /2012 str. 35/63
38 AT /2012 str. 36/63
39 AT /2012 str. 37/63
40 AT /2012 str. 38/63
41 AT /2012 str. 39/63
42 AT /2012 str. 40/63
43 AT /2012 str. 41/63
44 AT /2012 str. 42/63
45 AT /2012 str. 43/63
46 AT /2012 str. 44/63
47 AT /2012 str. 45/63
48 AT /2012 str. 46/63
49 AT /2012 str. 47/63
50 AT /2012 str. 48/63
51 AT /2012 str. 49/63 Tablica 4 Asortyment i nośności obliczeniowe (1) połączeń wykonanych z zastosowaniem łączników zbrojeniowych HIT-SP MV w wersji uzupełniającej (2)
52 AT /2012 str. 50/63
53 AT /2012 str. 51/63
54 AT /2012 str. 52/63
55 AT /2012 str. 53/63
56 AT /2012 str. 54/63
57 AT /2012 str. 55/63
58 AT /2012 str. 56/63
59 AT /2012 str. 57/63
60 AT /2012 str. 58/63
61 AT /2012 str. 59/63
62 AT /2012 str. 60/63
63 AT /2012 str. 61/63
64 AT /2012 str. 62/63
65 AT /2012 str. 63/63 Tablica 5 Odporność ogniowa żelbetowych płyt balkonowych połączonych z płytami stropowymi łącznikami HIT-HP MV i HIT-SP MV Typ łącznika Maksymalna szerokość złącza mm Minimalna grubość płyty / odległość osiowa zbrojenia, mm Klasa odporności ogniowej żelbetowej płyty balkonowej HIT-HP MV / 40 HIT-SP MV / 40 R 120 Szczelność i izolacyjność ogniowa płyty balkonowej i połączenia zostanie zachowana przez co najmniej 120 minut nagrzewania według krzywej standardowej. R 120 Szczelność i izolacyjność ogniowa płyty balkonowej i połączenia zostanie zachowana przez co najmniej 120 minut nagrzewania według krzywej standardowej.