Source: http://docplayer.pl/39368604-Aprobata-techniczna-itb-at-2010.html
Timestamp: 2018-10-15 22:37:02
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
1 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzU Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: PROMAT TOP Sp. z o.o. ul. Przecławska 8, Warszawa stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE ELEMENTÓW KONSRTUKCJI ŻELBETOWYCH WYKONYWANE Z PŁYT PROMATECT -H w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 03 grudnia 2015 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 03 grudnia 2010 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 zawiera 20 stron. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
2 AT /2010 str. 2/20 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Przeznaczenie i zakres stosowania Warunki stosowania WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Skuteczność ogniochronna zabezpieczenia konstrukcji żelbetowej płytami PROMATECT -H PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI...16 INFORMACJE DODATKOWE...16 RYSUNKI...17
3 AT /2010 str. 3/20 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB zabezpieczenia ogniochronne elementów konstrukcji żelbetowych wykonywane z płyt PROMATECT -H, produkowanych przez firmę PROMAT International NV, Bormstraat 24, B-2830 Tisselt, Belgia. Właścicielem rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji żelbetowych i upoważnionym przedstawicielem Producenta jest firma Promat TOP Sp. z o.o., ul. Przecławska 8, Warszawa. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji żelbetowych wykonywane są z wykorzystaniem następujących wyrobów: - płyt ogniochronnych cementowo-silikatowych PROMATECT -H o grubościach 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 i 25 mm oraz wymiarach standardowych 1250 x 2500 (3000) mm, - kotew stalowych do mocowania płyt w betonie. 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania Płyty PROMATECT -H przeznaczone są do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji żelbetowych: stropów, ścian, belek i słupów wykonanych z betonu wg PN- EN 206-1:2003, izolujących przez oddziaływaniem termicznym pożaru standardowego wg normy PN-EN :2001. Płyty PROMATECT -H przeznaczone są do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych wewnątrz budynków. Monolityczne belki i słupy żelbetowe z betonu zwykłego, niezależnie od klasy betonu i gatunku stali zbrojeniowej, zaizolowane zgodnie z wymaganiami podanymi w p , spełniają wymagania klas odporności ogniowej R30, R60, R90, R120, R180 i R240 według normy PN-EN :2009. Monolityczne stropy i ściany żelbetowe wykonane z betonu kruszywowego o gęstości większej niż 1900 kg/m 3, zaizolowane zgodnie z wymaganiami podanymi w p , spełniają
4 AT /2010 str. 4/20 wymagania klas odporności ogniowej R30, R60, R90, R120, R180 i R240 oraz REI30, REI60, REI90, REI120, REI180 i REI240 według normy PN-EN : Warunki stosowania Postanowienia ogólne. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji żelbetowych płytami PROMATECT -H, objęte niniejszą Aprobatą Techniczną, powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, uwzględniającej obowiązujące normy i przepisy (w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DzU Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). Zabezpieczenia konstrukcji płytami, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją producenta. Zabezpieczenie ogniochronne powinno być wykonywane przez firmy przeszkolone przez Wnioskodawcę Aprobaty w zakresie warunków i technologii wykonywania zabezpieczeń, właściwości technicznych wyrobów wchodzących w skład zestawu oraz kontroli jakości wykonywanych prac. Informacja o wykonywaniu zabezpieczenia ogniochronnego powinna być wpisana do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać co najmniej: - nazwę zabezpieczenia ogniochronnego według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, - klasę odporności ogniowej zabezpieczonych elementów, - nazwę firmy wykonującej izolację ogniochronną, - datę wykonania izolacji ogniochronnej Warunki wykonywania izolacji ogniochronnych belek i słupów żelbetowych. Izolacje ogniochronne belek i słupów żelbetowych należy wykonać z płyt PROMATECT -H mocowanych do belek i słupów za pomocą kotew stalowych odpowiednich do podłoża betonowego, w rozstawie nie większym niż 500 mm. Połączenia narożnikowe należy wykonać za pomocą zszywek stalowych w rozstawie nie większym niż 250 mm. Minimalne grubości zabezpieczeń ogniochronnych belek i słupów z płyt PROMATECT -H, w warunkach oddziaływania pożaru standardowego, w zależności od klasy nośności ogniowej, otuliny zbrojenia g (odległość od osi zbrojenia) oraz temperatury krytycznej stali θ crit, podane są w tablicach 1 6. Ekwiwalentne grubości betonu ε, w zależności od grubości izolacji z płyt PROMATECT - H d p i klasy odporności ogniowej, podane są w tablicy 7.
5 AT /2010 str. 5/20 słupów i belek żelbetowych przy klasie odporności ogniowej R30 Tablica słupów i belek żelbetowych przy klasie odporności ogniowej R60 Tablica słupów i belek żelbetowych przy klasie odporności ogniowej R90 Tablica
6 AT /2010 str. 6/20 słupów i belek żelbetowych przy klasie odporności ogniowej R120 Tablica słupów i belek żelbetowych przy klasie odporności ogniowej R180 Tablica
7 AT /2010 str. 7/20 cd. tablicy słupów i belek żelbetowych przy klasie odporności ogniowej R240 Tabela Liczba 0 w tablicach 1 6 oznacza, że z uwagi na kryterium odporności ogniowej nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego płytami PROMATECT -H.
8 AT /2010 str. 8/20 Ekwiwalentne grubości otuliny z betonu ε w belkach lub słupach żelbetowych w zależności od grubości d p płyt PROMATECT -H i klasy odporności ogniowej Klasa odporności ogniowej Ekwiwalentna grubość betonu ε, mm, przy grubości płyt PROMATECT -H, d p d p = 10 mm d p = 25 mm R R R R R R Tabela Warunki wykonywania izolacji ogniochronnych ścian i stropów żelbetowych. Izolacje ogniochronne ścian i stropów żelbetowych z płyt PROMATECT -H, bezpośrednio mocowanych za pomocą kotew stalowych odpowiednich do podłoża betonowego w ilości 8 szt./płytę, należy wykonywać zgodnie z rys. 1. Druga warstwa płyt powinna być mocowana za pomocą stalowych zszywek, wkrętów lub gwoździ, w rozstawie mm, zgodnie z rys. 2. Alternatywnym rozwiązaniem bezpośredniego mocowania płyt PROMATECT -H do powierzchni konstrukcji żelbetowych jest mocowanie poprzez pasma z płyt PROMATECT -H o szerokości nie mniejszej niż 100 mm i grubości co najmniej 6 mm. Pasma w rozstawie nie większym niż 625 mm należy mocować do żelbetu za pomocą kołków stalowych w rozstawie nie większym niż 500 mm. Płyty PROMATECT -H należy mocować do pasm, zgodnie z rys. 2, za pomocą stalowych zszywek, gwoździ lub wkrętów, w rozstawie mm. Minimalne grubości zabezpieczeń ogniochronnych ścian i stropów żelbetowych wykonanych z płyt PROMATECT -H, w warunkach oddziaływania pożaru standardowego, w zależności od klasy nośności ogniowej R, otuliny zbrojenia g (odległość od osi zbrojenia) oraz temperatury krytycznej θ crit, podane są w tablicach Minimalne grubości zabezpieczeń ogniochronnych ścian i stropów żelbetowych wykonanych z płyt PROMATECT -H, w zależności od wymaganej szczelności i izolacyjności ogniowej oraz grubości przegrody, podane są w tablicy 14. Ekwiwalentne grubości betonu ε, w zależności od grubości izolacji z płyt PROMATECT -H d p i klasy odporności ogniowej, podane są w tablicy 15.
9 AT /2010 str. 9/20 ścian lub stropów żelbetowych przy klasy odporności ogniowej R30 Tabela ścian lub stropów żelbetowych przy klasy odporności ogniowej R60 Tabela ścian lub stropów żelbetowych przy klasy odporności ogniowej R90 Tabela
10 AT /2010 str. 10/20 ścian lub stropów żelbetowych przy klasy odporności ogniowej R120 Tabela ścian lub stropów żelbetowych przy klasy odporności ogniowej R180 Tabela
11 AT /2010 str. 11/20 ścian lub stropów żelbetowych przy klasy odporności ogniowej R240 Tabela Tabela 14 ścian i stropów żelbetowych przy klasach odporności ogniowej EI30, EI60, EI90, EI120, EI180 i EI240 stropu/ściany, mm EI30 EI60 EI90 EI120 EI180 EI Liczba 0 w tablicach 8 14 oznacza, że z uwagi na kryterium odporności ogniowej nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego płytami PROMATECT -H.
12 AT /2010 str. 12/20 Ekwiwalentne grubości otuliny z betonu ε w stropach lub ścianach żelbetowych w zależności od grubości d p płyt PROMATECT -H i klasy odporności ogniowej Klasa odporności ogniowej Ekwiwalentna grubość otuliny z betonu ε, mm d p = 6 mm d p = 50 mm R30, REI R60, REI R90, REI R120, REI R180, REI R240, REI Tabela WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Płyty PROMATECT -H. Płyty silikatowo-cementowe PROMATECT -H powinny spełniać wymagania podane w ETA-06/ Kotwy stalowe. Kotwy stalowe powinny być dopuszczone do obrotu i spełniać wymagania podane w ich dokumentach odniesienia Skuteczność ogniochronna zabezpieczenia konstrukcji żelbetowej płytami PROMATECT -H Minimalne grubości okładzin płytami PROMATECT -H, stanowiących zabezpieczenia ogniochronne monolitycznych belek i słupów żelbetowych, zapewniające uzyskanie klas odporności ogniowej R30, R60, R90, R120, R180 i R240, powinny być zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicach 1 6. Minimalne grubości okładzin płytami PROMATECT -H, stanowiących zabezpieczenia ogniochronne monolitycznych ścian i stropów żelbetowych, zapewniające uzyskanie klas odporności ogniowej R30, R60, R90, R120, R180 i R240, powinny być zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicach 8 13, zaś zapewniające uzyskanie klas odporności ogniowej EI30, EI60, EI90, EI120, EI180 i EI240 z wymaganiami podanymi w tablicy 14.
13 AT /2010 str. 13/20 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Wyroby objęte niniejszą Aprobatą Techniczną powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producenta. Do opakowań powinna być dołączona etykieta podająca co najmniej następujące dane: - nazwę i adres producenta, - nazwę wyrobu, - nr Aprobaty Technicznej lub normy, - nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, - znak budowlany. Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 dokonuje producent (lub jego upoważniony przedstawiciel), mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system zgodności 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 na podstawie:
14 AT /2010 str. 14/20 a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badania typu obejmuje klasy odporności ogniowej elementów konstrukcji żelbetowych zabezpieczonych ogniochronnie płytami PROMATECT -H. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację wyrobów wchodzących w skład zestawu wyrobów do wykonywania izolacji ogniochronnej elementów konstrukcji żelbetowej oraz sprawdzenie dokumentów potwierdzających ich właściwości techniczno-użytkowe, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewnić, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań Badania gotowych wyrobów Badania płyt silikatowo-cementowych PROMATECT -H powinny być prowadzone zgodnie z ETA-06/ Częstotliwość badań Częstotliwości badań powinny być zgodne z ETA-06/0206.
15 AT /2010 str. 15/ Metody badań Badania wyrobów powinny być wykonywane zgodnie z ETA-06/0206. Otrzymane wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z ETA-06/ Ocena wyników badań Partię wyrobów należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT AT /2010 jest dokumentem stwierdzającym przydatność zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji żelbetowych wykonywanych z płyt PROMATECT -H do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (DzU nr 119/2003 poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
16 AT /2010 str. 16/ Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji żelbetowych wykonywanych z płyt PROMATECT -H należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest ważna do 03 grudnia 2015 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN A1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2. Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej PN-ENV :2004 Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych. Część 3: Zabezpieczenia elementów betonowych. PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ETA-06/0206 European Technical Approval: PROMATECT -H
17 AT /2010 str. 17/20 Raporty z badań i oceny 1. NP-1124/A/07/GW. Ocena skuteczności ogniochronnej systemu PROMATECT -H do zabezpieczania ogniochronnego stropów i ścian żelbetowych 2. NP /A/07/GW. Ocena skuteczności ogniochronnej systemu PROMATECT -H do zabezpieczania ogniochronnego belek i słupów żelbetowych 3. NP /A/07/GW Ocena skuteczności ogniochronnej systemu PROMATECT -H do zabezpieczania ogniochronnego stropów i ścian żelbetowych. CZĘŚĆ II (uzupełnienie)
18 AT /2010 str. 18/20 RYSUNKI 1. Schemat mocowania płyt PROMATECT - H Sposoby mocowania płyt PROMATECT - H do konstrukcji żelbetowej...20
19 AT /2010 str. 19/ płyty PROMATECT -H 2 kotwy stalowe Rys. 1. Schemat mocowania płyt PROMATECT - H
20 AT /2010 str. 20/20 a) mocowanie bezpośrednie d d 1 3 d b) mocowanie poprzez pasma z płyt d 1 płyty PROMATECT -H 2 stalowe kotwy 3 stalowe zszywki, wkręty lub gwoździe 4 pasma z płyt PROMATECT -H Rys. 2. Sposoby mocowania płyt PROMATECT - H do konstrukcji żelbetowej