Source: http://docplayer.pl/52165817-Armatura-instalacyjna-grzewcza-gazowa-solarna.html
Timestamp: 2018-02-21 12:24:44
Legal References Found: Art.3
 Art.3
 Art.3
 Art.3
 Art.3
 art. 501
 Art.1
 art. 207

Document Content:
ARMATURA INSTALACYJNA, GRZEWCZA, GAZOWA, SOLARNA - PDF
Download "ARMATURA INSTALACYJNA, GRZEWCZA, GAZOWA, SOLARNA"
1 CENNIK - KATALOG OBOWIĄZUJE OD 10/04/2017
2 - 2 - ARMATURA INSTALACYJNA, GRZEWCZA, GAZOWA, SOLARNA ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE... 3 FILTRY (GWINTOWANE)... 5 REDUKTORY CIŚNIENIA (GWINTOWANE)... 6 ELEKTROMAGNETYCZNE ZAWORY MEMBRANOWE ARMATURA SOLARNA ZAWORY MIESZAJĄCE TERMOSTATYCZNE ZAWORY MIESZAJĄCE ZAWORY STERUJĄCE ODPOWIETRZNIKI I SEPARATORY POWIETRZA ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA I UPUSTOWE MANOMETRY, TERMOMETRY I TERMOSTATY ROTAMETRY ARMATURA MANOMETRYCZNA ARMATURA WODOWSKAZOWA 22 ZAWORY I KLAPY ZWROTNE (GWINTOWANE) KURKI KULOWE KURKI KULOWE MINI ORAZ DO POMP ARMATURA GAZOWA ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE, PODPIONOWE ZŁĄCZKI, ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE I RURY ŁĄCZNIKI GWINTOWANE ZŁĄCZKI GWINTOWANE POD USZCZELKĘ PŁASKĄ ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z PIERŚCIENIEM PEŁNYM DO RUR MIEDZIANYCH ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z PIERŚCIENIEM PRZECIĘTYM, TYPU MONOBLOK DO RUR WIELOWARSTWOWYCH ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE DO RUR WIELOWARSTWOWYCH ROZDZIELACZE INSTALACYJNE RURY WIELOWARSTWOWE PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE I PRZEWODY KARBOWANE ELASTYCZNE PRZYŁĄCZA GAZOWE FlexoGas - Ngas GIĘTKO ROZCIĄGLIWE, ELASTYCZNE PRZYŁĄCZA GAZOWE Flexo-ExGas... AKCESORIA DO PODŁĄCZANIA ODBIORNIKÓW GAZOWYCH DO BUTLI PROPAN BUTAN ZESTAWY GIĘTKO ROZCIĄGLIWYCH PRZYŁĄCZY DO KOTŁÓW DWUFUNKCYJNYCH GIĘTKO ROZCIĄGLIWE, ELASTYCZNE PRZYŁĄCZA WODNE Flexo-ExDrop GIĘTKO ROZCIĄGLIWE, ELASTYCZNE PRZYŁĄCZA DO BATERII Flexo-ExTap SYSTEM FLEXO - ELASTYCZNE PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE SYSTEM FLEXO - ELASTYCZNE PRZEWODY POJEDYNCZE I PODWÓJNE W IZOLACJI KOMPONENTY SYSTEMU FLEXO ARMATURA KOŁNIERZOWA, WODOCIĄGOWA, CIEPŁOWNICZA I PRZEMYSŁOWA KOMPENSATORY REDUKTORY I STABILIZATORY CIŚNIENIA KURKI KULOWE Z NAPĘDAMI PNEUMATYCZNYMI KURKI KULOWE KOŁNIERZOWE KURKI KULOWE GWINTOWANE ZE STALI NIERDZEWNEJ PRZEPUSTNICE Z NAPĘDAMI ELEKTRYCZNYMI PRZEPUSTNICE Z NAPĘDAMI PNEUMATYCZNYMI PRZEPUSTNICE RĘCZNE FILTRY KOŁNIERZOWE ZAWORY I KLAPY ZWROTNE ZASUWY NOŻOWE ZASUWY NOŻOWE Z NAPĘDAMI PNEUMATYCZNYMI
3 - 3 - ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE Przeznaczenie i zastosowanie: Zapobiegają możliwym przyczynom zanieczyszczenia wody, odcinając od wodociągu głównego instalację, w której nastąpił przepływ wsteczny powodujący zanieczyszczenie, Znajdują zastosowanie w wewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz służą do podłączania do zespołu wodomierza, Posiadają możliwość nadzoru poprawności działania (typ EA i BA), Zastosowanie konkretnego typu zaworu antyskażeniowego winno być poprzedzone analizą zagrożeń zgodnie z PN-EN 1717 Kv [m 3 /h] Zawór antyskażeniowy ECO2 typ EA zawór zwrotny z możliwością nadzoru Korpus: mosiądz CW 617N, zespół zamykający: POM (poliacetal) P rob=1,6mpa, T rob=0ºc +85ºC Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 ; Spełnia wymagania normy PN-EN 1717 ECO2A-EA 1/2 3/4 1/4 1/2 2 3,2 4,3 7,8 14,3 21,8 32,6 16,90 21,00 33,70 78,00 128,00 188,00 Zawór antyskażeniowy ECO2 typ EA zawór zwrotny z możliwością nadzoru Korpus, zespół zamykający: żeliwo szare GJL250, uszczelniacze grzyba: NBR, sprężyna: stal nierdzewna AISI303 P rob=1,6mpa, T rob=-10ºc +85ºC Przyłącza kołnierzowe PN16 ; Spełnia wymagania normy PN-EN 1717 ECO2F-EA ,0 145,0 258,0 360,0 516,0 620,0 985,0 1260,0 818,00 887, ,00 1 4, , , , ,00 Zawór antyskażeniowy ECO1S typ EB do podłączania węża prysznicowego Korpus: mosiądz CW 617N chromowany, zespół zamykający: POM (poliacetal) P rob=1,6mpa, T rob=0ºc +85ºC Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN 1717 ECO1S-EB 1/2 3/4 2,9 3,8 20,00 33,00 Zawór antyskażeniowy ECO3 typ BA izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, podwójny zawór zwrotny z komorą pośrednią i zaworem upustowym Korpus, zespół zamykający: mosiądz CW 617N, uszczelnienia: NBR, membrana: neopren, sprężyny: stal nierdzewna AISI302 P rob=1,0mpa, T rob=0ºc +ºC Przyłącza gwintowane (GZ - półśrubunki) ISO 228/1 ; Spełnia wymagania normy PN-EN ECO3Tm-BA 1/2 10, ,00
4 - 4 - ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE Kv [m 3 /h] Zawór antyskażeniowy ECO3 typ BA izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, podwójny zawór zwrotny z komorą pośrednią i zaworem upustowym Korpus: brąz LG2-BS 1400, zespół zamykający: mosiądz CW 617N, uszczelnienia: NBR, membrana: neopren, sprężyny: stal nierdzewna AISI302 P rob=1,0mpa, T rob=0ºc +85ºC Przyłącza gwintowane (GZ - półśrubunki) ISO 228/1 ; Spełnia wymagania normy PN-EN ECO3Tb-BA 3/4 1/4 1/2 2 10,2 12,3 22,8 22,8 33, , , , , ,00 Zawór antyskażeniowy ECO3 typ BA izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, podwójny zawór zwrotny z komorą pośrednią i zaworem upustowym Korpus: żeliwo szare GJL250, gniazda zaworowe: brąz LG2-BS 1400, grzyby zamykające: mosiądz CW 617N, uszczelnienia: NBR, membrana: neopren, sprężyny: stal nierdzewna AISI302 P rob=1,0mpa, T rob=0ºc +ºC Przyłącza kołnierzowe PN10/PN16 (DN wyłącznie PN16) ; Spełnia wymagania normy PN-EN ECO3F-BA ,7 85,0 117,0 235, , , , ,00 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
5 - 5 - FILTRY GWINTOWANE Przeznaczenie i zastosowanie: Filtry stosowane są: na przyłączach budynków do sieci wodociągowej, w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach grzewczych, Odfiltrowują zanieczyszczenia pochodzenia mechanicznego i biologicznego, Zapobiegają możliwym przyczynom uszkodzenia urządzeń pracujących w instalacjach, jak: pompy, kotły grzewcze, zawory antyskażeniowe, reduktory ciśnienia i inna armatura. Posiadają możliwość automatycznego lub ręcznego usuwania nagromadzonego osadu. Samoczyszczący filtr osadnikowy ARION - stosowany w instalacjach wody zimnej. Korpus i pokrywa: mosiądz CW 617N, wkład filtracyjny: stal nierdzewna AISI304, uszczelnienia: guma NBR, osadnik: Trogamid P rob=1,6mpa, T rob=0ºc +40ºC Średnica otworów wkładu filtracyjnego: 300 µm (na zamówienie 50 µm) Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania normy PN-EN 5: /2 3/4 1/4 1/ ,00 521,00 572,00 624,00 821,00 854,00 Kv [m 3 /h] Filtr osadnikowy skośny Korpus i korek rewizyjny: mosiądz CW 617N, wkład filtracyjny: stal nierdzewna AISI304, uszczelnienie: fibra P rob=1,6mpa, T rob=0ºc +95ºC Średnica otworów wkładu filtracyjnego: 300 µm Przyłącza gwintowane (GW) ; Spełnia wymagania normy PN-EN-M-75002: /2 3/4 1/4 1/ /2 3 4,6 7,8 11,2 16,1 22,5 27,0 32,0 57,0 17,40 28,10 40,00 72,00,00 163,00 340,00 417,00 FILTRY KOŁNIERZOWE W ROZDZIALE ARMATURA KOŁNIERZOWA, WODOCIĄGOWA, CIEPŁOWNICZA
6 - 6 - REDUKTORY CIŚNIENIA Przeznaczenie i zastosowanie: Reduktory ciśnienia służą do redukcji ciśnienia zasilającego w instalacji wodnej, zaś reduktory-stabilizatory do redukcji oraz jego stabilizacji na zadanym poziomie. Wyposażone są w przyłącza do manometru. Umożliwiają redukcję ciśnienia zasilającego z zakresu 1,6 2,5 MPa do zakresu 0,1 0,55 MPa w zależności od modelu. Mogą być stosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, na sieciach wodociągowych, w rolnictwie oraz do celów przemysłowych. Tłokowy reduktor ciśnienia Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, gniazdo tłoka: AISI303, uszczelka: guma NBR P zasil = 1,6 MPa, P reduk = 0,1 0,55 MPa, T rob = 0 + o C Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1, przyłącze do manometru (GW) ISO 7/1 Spełnia wymagania normy PN-EN /2 3/4 88,00 88,00 Tłokowy reduktor ciśnienia Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N, gniazdo tłoka: AISI303, uszczelka: guma NBR P zasil = 2,5 MPa, P reduk = 0,1 0,55 MPa, T rob = 0 + o C Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1, przyłącza do manometru (GW) ISO 7/1 Spełnia wymagania normy PN-EN /2 3/4 1/4 1/ / ,00 161,00 254,00 290,00 368,00 400, , , ,00 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA REDUKTORÓW TŁOKOWYCH Montaż bezpośrednio za wodomierzem i filtrem dla redukcji ciśnienia w całej instalacji wewnętrznej Montaż w dalszym odcinku instalacji wewnętrznej, przed ogrzewaczem wody Może być montowany w dowolnym położeniu
7 - 7 - ELEKTROMAGNETYCZNE ZAWORY MEMBRANOWE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory membranowe służą do otwierania i zamykania przepływu czynnika roboczego. Pracują wyłącznie w położeniach: całkowicie otwarty albo całkowicie zamknięty. Znajdują zastosowanie w instalacjach wodnych, grzewczych, sprężonego powietrza oraz przemysłowych. Charakteryzują się bardzo krótkim czasem otwarcia/zamknięcia. Szkic wyrobu Nr artykułu DN [mm] [zł/szt.] Zawór membranowy do wody, NZ normalnie zamknięty (otwarcie następuje w wyniku przyłożenia napięcia do cewki) Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N, wrzeciono, sprężyna: stal nierdzewna: AISI303, membrana: NBR P rob = 1,0 MPa ; ΔP min = 0,03MPa ; T rob.czynnika = o C ; T max.otoczenia = +60 o C Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1 Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23/EC Art.3.Par.3 Napięcie zasilania cewki do wyboru: 230V lub 24V ESM86 3/8 Kv 1,86 1/2 Kv 2,10 3/4 Kv 5,70 Kv 9,60 1/4 Kv 22,00 1/2 Kv 27,00 2 Kv 35,00 2 1/2 Kv 63,00 3 Kv 83,00 439,00 439,00 468,00 468, , , , , ,00 Zawór membranowy do wody, NO normalnie otwarty (zamknięcie następuje w wyniku przyłożenia napięcia do cewki) Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N, wrzeciono, sprężyna: stal nierdzewna: AISI303, membrana: NBR P rob = 1,0 MPa ; ΔP min = 0,03MPa ; T rob.czynnika = o C ; T max.otoczenia = +60 o C Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1 Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23/EC Art.3.Par.3 Napięcie zasilania cewki do wyboru: 230V lub 24V ESM87 3/8 Kv 1,86 1/2 Kv 2,10 3/4 Kv 5,70 Kv 9,60 1/4 Kv 22,00 1/2 Kv 27,00 2 Kv 35,00 2 1/2 Kv 63,00 3 Kv 83,00 466,00 468,00 488,00 519, , , , , ,00 Zawór membranowy do wody, NZ normalnie zamknięty (otwarcie następuje w wyniku przyłożenia napięcia do cewki) Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, sprężyna: stal nierdzewna: AISI303, membrana NBR, grzyb zamykający: PTFE Nie wymaga różnicy ciśnień do prawidłowego działania P rob = 1,0 MPa ; T rob.czynnika = o C ; T max.otoczenia = +60 o C Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1 Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23/EC Art.3.Par.3 Napięcie zasilania cewki do wyboru: 230V lub 24V VSO84 3/8 Kv 2,20 1/2 Kv 2,20 3/4 Kv 5,50 Kv 7,50 1/4 Kv 17,50 1/2 Kv 19,00 2 Kv 32,40 521,00 521,00 583,00 542, , , ,00 Zawór membranowy do pary, NZ normalnie zamknięty (otwarcie następuje w wyniku przyłożenia napięcia do cewki) Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, sprężyna: stal nierdzewna: AISI303, membrana: EPDM, grzyb zamykający: PTFE P rob = 1,0 MPa ; ΔP min = 0,1MPa ; T rob.czynnika = 0 +1 o C ; T max.otoczenia = +60 o C Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1 Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23/EC Art.3.Par.3 Napięcie zasilania cewki do wyboru: 230V lub 24V ESV90 1/2 Kv 1,10 3/4 Kv 6,30 Kv 6,30 1/4 Kv 20,40 1/2 Kv 20,40 2 Kv 34, 474, , , , , ,00
8 - 8 - Szkic wyrobu ELEKTROMAGNETYCZNE ZAWORY MEMBRANOWE Nr artykułu DN [mm] [zł/szt.] Zawór membranowy do cieczy agresywnych, NZ normalnie zamknięty (otwarcie następuje w wyniku przyłożenia napięcia do cewki) Korpus, pokrywa, wrzeciono, sprężyna: stal nierdzewna: AISI316, membrana: FPM P rob = 1,0 MPa ; ΔP min = 0,05MPa ; T rob.czynnika = o C ; T max.otoczenia = +60 o C Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1 Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23/EC Art.3.Par.3 Napięcie zasilania cewki do wyboru: 230V lub 24V SPU225 3/8 - Kv 2,82 1/2 - Kv 2,82 3/4 - Kv 7,50 - Kv 7,50 1/4 - Kv 13,70 1/2 - Kv 18, Kv 30,00 1 2,00 1 2, , , , , ,00 CZĘŚCI ZAMIENNE Typ elektrozaworu Nr artykułu Zasilanie Cewki do zaworów membranowych Napięcie zasilania cewki do wyboru: 230V lub 24V [zł/szt.] ESM85 ESM85 ESM86/ESM87 ESM86/ESM87 ESM86/ESM87 CESM85-230A CESM85-24A CESM A CESM867-24A CESM867-24D 230V AC 24V AC 230V AC 24V AC 24V DC 104,00 104,00 110,00 110,00 110,00 Konektory (wtyczki) do zaworów membranowych ESM85 ESM86/ESM87 CON-ESM85 CON-ESM867 15,00 22,00
9 - 9 - ARMATURA SOLARNA Przeznaczenie i zastosowanie: Złączki, zawory, odpowietrzniki, i inne komponenty o wysokiej wytrzymałości na temperatury oraz czynnik solarny. Wszelkie warianty przewodów solarnych wraz z łącznikami znajdują się w części PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE I PRZEWODY KARBOWANE ŁĄCZNIKI ZACISKOWE DO KOLEKTORÓW Przeznaczenie i zastosowanie: Łączniki zaciskowe do rur miedzianych stosowane są do wykonywania połączeń rozbieralnych w instalacjach wodnych, grzewczych i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Ze względu na wysoką temperaturę roboczą, nadają się do instalacji solarnych. Korpus, nakrętki i pierścienie zaciskowe: mosiądz CW 617N. P max = 1,0 MPa, T max = +200 o C Nypel (czoło pod uszczelkę płaską) z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/1 Spełniają wymagania normy PN-EN FD-K 3/4 x22 13,00 Dwuzłączka 270-K 22x22 15,00 Kolano zaciskowe (czoło pod uszczelkę płaską) z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 261FD 3/4 x 18 3/4 x 22 x 22 41,50 41,40 68,70 Korek ,01 7,67 6,70 9,25 17,40 16,20 24,00
10 ARMATURA SOLARNA Przyłącze do paneli solarnych Wyposażone w ręczny odpowietrznik, i gniazdo sondy termicznej dł 123mm (na czujnik Ø 6mm) Korpus, gniazdo sondy, odpowietrznik, nakrętka: mosiądz CW 617N, pierścień: mosiądz CW508L, uszczelki: miedź P max = 1,0 MPa, T rob = +2 o C Przyłącza: gwintowane ISO228/1 (GZ płaskie czoło do węża stalowego), strona kolektora zaciskowe do miedzi (pełny pierścień) 111FD 3/4 x18 3/4 x22 161,00 162,00 Zestaw montażowy do naczynia wzbiorczego SGP-SET Zawiera: zawiesie naścienne, wężyk ze stalowej rury karbowanej z kompletem przyłączy, przyłącze z zaworem stopowym do zbiornika ¾. P max = 1,0 MPa, T rob = o C ; Maksymalna koncentracja glikolu w czynniku roboczym: 50% Przyłącza: gwintowane GW ISO228/1 SGP-SET 3/4 209,00 Przyłącze z zaworem stopowym do zbiornika SGP-FIX P max = 1,0 MPa, T rob = o C ; Maksymalna koncentracja glikolu w czynniku roboczym: 50% Przyłącza: gwintowane GW ISO228/1 SW15 3/4 77,00 Kurek kulowy do instalacji solarnych SOLARVALVE Korpus: mosiądz CW 617N chromowany, kula: mosiądz CW 617N chromowany, wrzeciono: mosiądz CW 617N, uszczelnienia odporne na wysoką temperaturę, dźwignia sterująca - motyl: aluminium lakierowane P max = 1,0 MPa, T max = +160 o C Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN SPR131 3/8" 1/2 27, 42,10
11 ARMATURA SOLARNA Zawór bezpieczeństwa membranowy SOLARPRESS o stałej nastawie Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N niklowany, membrana: elastomer, sprężyna: stal nierdzewna P max = 1,0 MPa, T max = +160 o C Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1; Na życzenie przyłącza GZ Spełnia wymagania normy PN-EN 1489 SHT15 1/2 6,0 bar 36,00 Odpowietrznik automatyczny SOLARVENT do indywidualnego odpowietrzania paneli Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, pływak: polimer o wysokiej odporności na temperaturę P max = 1,0 MPa, T rob = o C ; Maksymalna koncentracja glikolu w czynniku roboczym: 50% Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-M SPR1 3/8 1/2 61,00 61,00 Automatyczny separator powietrza SOLARVENT2 do odpowietrzania instalacji przy zasobniku Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, pływak: polimer o wysokiej odporności na temperaturę P max = 1,0 MPa, T rob = o C ; Maksymalna koncentracja glikolu w czynniku roboczym: 50% Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-M SPR2 3/4 715,00 Odpowietrznik ręczny SOLAR-ONE do indywidualnego odpowietrzania paneli Korpus, pokrętło,: mosiądz CW 617N, uszczelka: miedź P max = 1,0 MPa, T rob = o C ; Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-M G 1/2 17,40 Separator powietrza SOLARVENT3- do odpowietrzania instalacji solarnej Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N, o-ringi: Viton, elementy plastikowe: wzmocniony nylon P max = 1,6 MPa, T rob = o C ; Maksymalna koncentracja glikolu w czynniku roboczym: 50% Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 samouszczelniające Spełnia wymagania normy PN-M SPR3 3/4 202,00
12 ARMATURA SOLARNA Zawór regulacji przepływu SOLARFLOW Wyposażony w kurek napełniający i spustowy z końcówką do węża gumowego. Korpus, pokrywa, wrzeciono, grzyb regulacyjny: mosiądz CW 617N P max = 1,5 MPa, T rob = +130 o C (chwilowo do +1ºC) Zakres regulacji przepływu: 0,5 15 l/min (przy cisnieniu 0,1MPa) Przyłącza gwintowane (GW/GW obrotowa nakrętka) ISO 228/1 SW38 3/4"x 328,00 Termostatyczny zawór mieszający SOLARMIX4 (wersja podstawowa bez półśrubunków) Korpus, pokrywa: mosiądz CW 602N CR niklowany, element zamykający: PSU, sprężyna: stal nierdzewna P max = 0,5 MPa, T max.zasil = +110 o C, Zakres regulacji temperatury czynnika zmieszanego: +30 +ºC Przyłącza gwintowane GZ S-MIX30-3/4 3/4" Kv 2,3 281,00 ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające stosowane są w zasadzie w instalacjach grzewczych. Służą do proporcjonalnego mieszania czynnika roboczego powracającego z instalacji z czynnikiem zasilającym lub mieszania czynników z dwu różnych źródeł. Umożliwiają wykorzystanie jednofunkcyjnych kotłów grzewczych do podgrzewania wody użytkowej. Mogą być sterowane ręcznie lub wyposażone w napęd elektryczny a wówczas współpracują ze sterownikami w rodzaju: przełączniki, termostaty, termostaty programowalne, centrale sterujące, automatyka kotła lub wymiennika ciepła. Zawór mieszający TRIMIX trójdrogowy Korpus, pokrywa, wrzeciono, mieszacz (serce): mosiądz CW 617N, uszczelnienia: EPDM P rob = 1,0 MPa, T rob = o C Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 * Dla rozmiarów 1/2 i 2 P rob = 0,6 MPa, T rob = o C Korpus, pokrywa: żeliwo, mieszacz (zawieradło obrotowe) : brąz, wrzeciono: stal nierdzewna AISI M 460C 1/2 Kv 2,5 3/4" Kv 4,0 Kv 8,0 Kv 12,0 1/4 Kv 15,0 1/2 Kv 31,0 2 Kv 41,0 212,00 212,00 226,00 238,00 300,00 401,00 528,00
13 ZAWORY MIESZAJĄCE Zawór mieszający QUATROMIX czterodrogowy Korpus, pokrywa, wrzeciono, zawieradło: mosiądz CW 617N, uszczelnienia: EPDM P rob = 1,0 MPa, T rob = o C Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 * Dla rozmiarów 1/2 i 2 P rob = 0,6 MPa, T rob = o C Korpus, pokrywa: żeliwo, mieszacz (zawieradło obrotowe) : brąz, wrzeciono: stal nierdzewna AISI M 450C 1/2" Kv 2,5 3/4" Kv 4,0 Kv 8,0 Kv 12,0 1/4 Kv 15,0 1/2 Kv 31,0 2 Kv 41,0 243,00 221,00 244,00 274,00 312,00 443,00 571,00 Napęd elektryczny do zaworów mieszających TRIMIX i QUATROMIX Zasilanie: 230 V, 50 Hz ; Moc znamionowa: 2,5 VA ; Czas otwarcia: 140s ,00 PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
14 TERMOSTATYCZNE ZAWORY MIESZAJĄCE Termostatyczny zawór mieszający czterodrogowy Korpus: mosiądz CW 617N, sprężyna: stal nierdzewna AISI 302, uszczelnienia EPDM i NBR, P max = 1,0 MPa, T max= +85 o C, T nastawy= o C Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 TH630 3/4 x1/2-kv 3,5 560,00 ZAWORY STERUJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory sterujące stosowane są w instalacjach wodnych, grzewczych i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Służą do sterowania rozdziałem czynnika roboczego. Mogą być wykorzystywane zarówno do sterowania w kotłowniach jak i na rozdzielaczach. Pozwalają na regulację ilościową czynnika grzewczego, dopasowując temperaturę powietrza do wymaganych parametrów. Umożliwiają łączenie różnych źródeł ciepła jak: kotły gazowe lub olejowe z kotłami na paliwo stałe, panelami solarnymi i pompami ciepła. Współpracują ze sterownikami w rodzaju: przełączniki, termostaty, termostaty programowalne, centrale sterujące. Zawór sterujący ZONA2 z napędem elektrycznym przelotowy Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N, uszczelnienie kuli: PTFE P max = 3,2 MPa, T max = +125 o C Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. Przyłącza gwintowane (GZ - półśrubunek) ISO 228/1 ; Spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej PED 97/23 Napięcie zasilania napędu: 230V, 50Hz (na zamówienie 24V) ; Napęd z przekaźnikiem I max = 1 A ; Czas otwarcia: 45s 2094A 1/2" 3/4" 1/4 535,00 569,00 629,00 688,00 PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
15 ODPOWIETRZNIKI Przeznaczenie i zastosowanie: Odpowietrzniki służą do usuwania z czynnika grzewczego powietrza, które pojawiło się w wyniku napełniania instalacji jak i w wyniku procesu parowania cieczy w procesie ogrzewania czynnika roboczego w kotle lub wymienniku ciepła, oraz gazów powstających w instalacji. W zależności od ilości odprowadzanego z instalacji gazu, przeznaczone są do odpowietrzania pionów, rozdzielaczy lub grzejników. Korek do grzejnika Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, uszczelka: EPDM P max = 1,0 MPa, T max = +110 o C Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 ; Spełnia wymagania normy PN-M /2 2,47 Odpowietrznik grzejnikowy, ręczny wydatek powietrza max. 3 [l/min] Korpus, śruba: mosiądz CW 617N niklowany, uszczelka: EPDM, osłonka: nylon P max = 1,0 MPa, T max = +110 o C Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 ; Spełnia wymagania normy PN-M /2 2,73 Odpowietrznik grzejnikowy, automatyczny higroskopijny wydatek powietrza max. 3[ l/min] Korpus, śruba: mosiądz CW 617N niklowany, uszczelka: nylon, osłonka: nylon P max = 1,0 MPa, T max = +110 o C Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 ; Spełnia wymagania normy PN-M H 1/2 35,30 Odpowietrznik grzejnikowy, automatyczny, kątowy wydatek powietrza max. 5 [l/min] Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, pływak: PP, sprężyna: stal nierdzewna, uszczelka: guma NBR P max = 1,0 MPa, T max = +110 o C Przyłącze gwintowane (GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-M /2" 36,30 Odpowietrznik grzejnikowy, automatyczny (zamiast korka) wydatek powietrza max. 5 [l/min] Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, pływak: PP, sprężyna: stal nierdzewna, uszczelka: guma NBR P max = 1,0 MPa, T max = +110 o C Przyłącze gwintowane (GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-M /4L 1/4P 44,00 44,00 Odpowietrznik do rozdzielaczy lub niskich pionów, automatyczny Valmat wydatek powietrza max. 7 [l/min] Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N (opcjonalnie niklowany), pływak: Moplen, uchwyt pływaka: stal nierdzewna Pmax = 1,0 MPa, Tmax = +110 oc Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 ; Spełnia wymagania normy PN-M /8 1/2 3/4 25,20 25, 27,70
16 ODPOWIETRZNIKI Zawór stopowy do odpowietrznika art. 501, 502 Umożliwia demontaż odpowietrznika w czasie pracy instalacji. Wkręcanie odpowietrznika w zawór stopowy powoduje jego automatyczne otwarcie, wykręcając zaś, automatyczne zamknięcie. Korpus: mosiądz CW 617N (opcjonalnie niklowany), grzyb: Moplen, sprężyna: stal nierdzewna P max = 1,0 MPa, T max = +110 o C Przyłącza gwintowane (GZ/GW) ISO 228/1 ; Spełnia wymagania normy PN-M /8 1/2 7,27 6,90 Odpowietrznik na piony, automatyczny VASA wydatek powietrza max. 52 [l/min] Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, pływak: PP, pozostałe elementy: stal nierdzewna, uszczelnienia: NBP i EPDM P max = 0,6 MPa, T max = + o C Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-M /8 1/2 3/4" 78,00,00 124,00 134,00 SEPARATORY POWIETRZA Przeznaczenie i zastosowanie Separatory służą do wstępnego odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym lub kotłowni. Montowane są za źródłem ciepła (kocioł, wymiennik), a przed kolektorem rozdzielającym. Separator powietrza wydatek powietrza zależny od zamontowanego na separatorze odpowietrznika Na separatorze montowany jest zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik i termomanometr. Możliwe jest również połączenie do separatora zamkniętego naczynia wzbiorczego typu przeponowego. Korpus: mosiądz CW 617N P max = 1,0 MPa, T max = +110 o C Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/ ,00
17 ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA I UPUSTOWE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory bezpieczeństwa stosowane są w instalacjach wodnych i grzewczych. Służą do zabezpieczenia instalacji przed skutkami nadmiernego przyrostu ciśnienia. Mogą być zamontowane na kotłach grzewczych, ogrzewaczach wody użytkowej, separatorach powietrza, pompach lub bezpośrednio na instalacji. Zawór bezpieczeństwa membranowy o stałej nastawie Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N, membrana: guma NBR, sprężyna: stal węglowa P max = 1,0 MPa, T max = +110 o C Przyłącza gwintowane (GW/GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania normy PN-EN 1489 oraz CE 487 1/2 1,5 bar 1/2" 2,0 bar 1/2" 2,5 bar 1/2" 3,0 bar 1/2" 4,0 bar 1/2" 5,0 bar 1/2" 6,0 bar 1/2" 7,0 bar 1/2" 8,0 bar 31,90 32,00 32,00 29,60 32,50 32,50 30,70 34,20 34,20 Zawór bezpieczeństwa membranowy o stałej nastawie Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N, membrana: guma NBR, sprężyna: stal węglowa P max = 1,0 MPa, T max = +110 o C Przyłącza gwintowane (GZ/GW) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN 1489 oraz PED 97/ /4 3,0 bar 3/4" 4,0 bar 3/4 5,0 bar 3/4" 6,0 bar 3,0 bar 1" 4,0 bar 5,0 bar 1" 6,0 bar 108,00 108,00 108,00 104,00 192,00 199,00 199,00 194,00 Zawór upustowy tłokowy o zmiennej nastawie Posiada uszczelnienie metal/metal, co sprawia, iż może pracować w wysokich temperaturach np. w instalacjach solarnych. Korpus, wrzeciono, tłok: mosiądz CW 617N, sprężyna: stal węglowa C72 P max = 1,6 MPa, T rob = o C Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23/EC /8 1/2 3/4" 1/4 1/ /2 3 91,00 106,00 145,00 195,00 323,00 444,00 614, , ,00
18 ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA I UPUSTOWE Termiczny zawór zabezpieczający z kapilarą do wody Korpus, trzpień, : mosiądz CW 617N, uszczelnienia EPDM, sprężyna AISI316, kapilara 1300mm P max = 1,0 MPa, T rob = o C Max nastawa 95 o C Wyrzut max 3000l/h Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania PED 97/23/EC ST /4" 582,00 Termiczny zawór zabezpieczający z kapilarą do wody i roztworów glikolu (30%) Korpus, trzpień, : mosiądz CW 617N, uszczelnienia EPDM, sprężyna AISI316, kapilara 1300mm P max = 0,6 MPa, T rob = o C Max nastawa o C Wyrzut max 1600l/h Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania normy PED 97/23/EC ST / ,00
19 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TERMICZNYCH ZAWORÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH DOPEŁNIANIE INSTALACJI RURA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU OTWARTEGO DOPEŁNIANIE INSTALACJI
20 MANOMETRY I TERMOMETRY Przeznaczenie i zastosowanie: Służą, odpowiednio, do pomiaru ciśnienia lub temperatury w instalacjach wodnych i grzewczych. Mogą być zamontowane na kotłach grzewczych, ogrzewaczach wody użytkowej, separatorach powietrza lub bezpośrednio na instalacji. Termo-manometr o przyłączu osiowym fi- Korpus, tarcza: stal lakierowana, przyłącze: mosiądz CW 617N Pomiar: P= 0 0,4 MPa (0 4 bar), T= ºC Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania norm PN-EN 837-1:2000P, PN-EN 13190:2004P 508 1/2" 58,00 Termo-manometr o przyłączu promieniowym fi- Korpus, tarcza: stal lakierowana, przyłącze: mosiądz CW 617N Pomiar: P= 0 0,4 MPa (0 4 bar), T= ºC Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania norm PN-EN 837-1:2000P, PN-EN 13190:2004P 508-R 1/2" 58,00 Manometr o przyłączu osiowym fi-50 Korpus, tarcza: stal lakierowana, przyłącze: mosiądz CW 617N Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 7/1 Spełnia wymagania normy PN-EN 837-1:2000P 509 1/4"x10bar 17,00 Manometr o przyłączu promieniowym fi-50 Korpus, tarcza: stal lakierowana, przyłącze: mosiądz CW 617N Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 7/1 Spełnia wymagania normy PN-EN 837-1:2000P 509-R 1/4"x10bar 17,00 Termometr o przyłączu osiowym fi-63 Korpus, tarcza: stal lakierowana, przyłącze: mosiądz CW 617N Pomiar: T= ºC Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN 13190:2004P 510 1/2" 33,40 Termometr kontaktowy z opaską fi-63 Korpus, tarcza: stal lakierowana, opaska: miedź Pomiar: T= ºC Spełnia wymagania normy PN-EN 13190:2004P ,
21 TERMOSTATY Szkic wyrobu Nr artykułu - Termostat pokojowy bimetaliczny - Standard Zakres temperatury: 5ºC +30ºC Δt= <0,7ºC Napięcie 230V Spełnia wymagania normy PN-EN T-A2-88,00 Termostat przylgowy do systemów grzewczych, bimetaliczny Zakres temperatury: 0ºC +90ºC Δt= 8ºC ±2ºC Napięcie 230V Spełnia wymagania normy PN- EN T-AAR - 87,00 ROTAMETRY -Przepływ Zawór regulacji przepływu SOLARFLOW Wyposażony w kurek napełniający i spustowy z końcówką do węża gumowego. Korpus, pokrywa, wrzeciono, grzyb regulacyjny: mosiądz CW 617N P max = 1,5 MPa, T rob = +130 o C (chwilowo do +1ºC) Zakres regulacji przepływu: 0,5 15 l/min (przy cisnieniu 0,1MPa) Przyłącza gwintowane (GW/GW obrotowa nakrętka) ISO 228/1 Zgodne z normą PN-ISO 11631:2001 SW38 3/4"x 328,00
22 ARMATURA MANOMETRYCZNA Przeznaczenie i zastosowanie: Służy do podłączania manometrów do instalacji wodnych i grzewczych. Rurki kompensacyjne chronią manometry przed uderzeniami hydraulicznymi. Zawory manometryczne odcinają manometry od instalacji i w ten sposób chronią je przed długotrwałym oddziaływaniem ciśnienia. Rurka kompensacyjna do przyłączania manometru Korpus, przyłącza: mosiądz EN 12164:98 P rob=1,6mpa, T rob=0ºc +ºC Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN : /8 1/2 48,70 54, Zawór manometryczny Korpus, zespół zamykający: mosiądz EN 121:98, uszczelnienia: NBR P rob=1,6mpa, T rob=0ºc +ºC Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1 ; Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23 Art.1 Par /8 1/2 42,90 45,20 ARMATURA WODOWSKAZOWA Przeznaczenie i zastosowanie: Służy do wskazywania poziomu cieczy w zbiornikach podłączonych do instalacji wodnych i grzewczych. Zestaw zaworów wodowskazowych z zaworem upustowym Korpus, zespół zamykający: mosiądz EN 121:98, uszczelnienia: NBR, pokrętło: stal węglowa lakierowana P rob=1,0mpa, T rob=0ºc +ºC Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 ; /2 176,00 Rurka wodowskazowa Korpus: pleksi ; P rob=1,6mpa, T rob=0ºc +60ºC (wyższą temperaturę roboczą daje zastosowanie rurki szklanej) mm x 1m 45,00/mb odcinki 1 lub 2m
23 ZAWORY I KLAPY ZWROTNE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory zwrotne stosowane są w instalacjach wodnych, grzewczych i innych w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Służą do zabezpieczenia przed cofaniem się czynnika roboczego w rurociągu. Zawór zwrotny uniwersalny (sprężynowy) z grzybem z tworzywa sztucznego Korpus: mosiądz CW 617N, grzyb: tworzywo sztuczne, uszczelnienie grzyba: guma NBR, sprężyna: stal nierdzewna AISI302 P max = 1,6 MPa (1/2 -), 1,0 MPa( ¼-2 ), 0,8 MPa (2 1/2-4 ), T max = +90 o C Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania normy PN-M /2" 3/4" 1/4 1/ /2 3 15,15 20,60 35,90 48,10 63,60 94,00 181,00 262,00 Zawór zwrotny uniwersalny (sprężynowy) z grzybem ze stali nierdzewnej Korpus: mosiądz CW 617N, grzyb: stal nierdzewna AISI304,, sprężyna: stal nierdzewna AISI302 P max = 2,5 MPa(1/2 -), 1,6 MPa( ¼-2 ), 1MPa(2 1/2-4 ), T max = + o C Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania normy PN-M /2" 3/4" 1/4 1/ / ,66 35,33 49,70 78,00 104,00 161,00 370,00 552,00 908,00 Zawór zwrotny uniwersalny (sprężynowy) z grzybem ze stali nierdzewnej Korpus: mosiądz CW 617N, grzyb: stal nierdzewna AISI304, uszczelnienie grzyba: guma NBR, sprężyna: stal nierdzewna AISI302 P max = 1,0 MPa, T max = +110 o C Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania normy PN-M TX6 1/2" 3/4" 1/4 1/2 2 20,30 30,40 43,00 63,00 86,00 134,00 Klapa zwrotna mosiężna Korpus, klapa, korek, mosiądz CW617N, uszczelnienie: NBR P rob=1,6 MPa, T rob=0ºc +90ºC Przyłącza gwintowane (GW) 993 1/2 3/4 1/4 1/2 2 Spełnia wymagania normy PN-M ,00 36,00 53,00 90,00 124,00 200,00
24 KURKI KULOWE Kurek kulowy GW, przelot standardowy do instalacji wodnej i grzewczej Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N chromowany, wrzeciono: mosiądz CW 617N, uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia wrzeciona: guma NBR, dźwignia sterująca: stal węglowa ocynkowana i powleczona tworzywem sztucznym lub aluminium lakierowane P max = 1,6 MPa (1/2-) P max = 1,0 MPa (1/4-2 ), T max = +120 o C Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN 13828, PN-M INV 1/2" 1/2"M 3/4" 3/4"M M 1/4 1/2 2 M kurek z motylkiem 12,96 13,37 18,43 19,27 33,90 31,20 51,00 76,70 115,00 Kurek kulowy GW, przelot pełny do instalacji wodnej i grzewczej Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N chromowany, wrzeciono: mosiądz CW 617N, uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia wrzeciona: guma NBR, dźwignia sterująca: stal węglowa ocynkowana i powleczona tworzywem sztucznym P max = 4,0 MPa (1/2 ) P max = 2,5 MPa (3/4 -) P max = 2,0 MPa (1/4-2 ) P max = 1,6 MPa (>2 ), T max = +120 o C Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN 13828, PN-M INV 1/2" 3/4" 1/4 1/ / , 28,20 46,10 74,00 110,00 175,00 339,00 452,00 766,00 Kurek kulowy GW/GZ, przelot standardowy do instalacji wodnej i grzewczej Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N chromowany, wrzeciono: mosiądz CW 617N, uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia wrzeciona: guma NBR, dźwignia sterująca: stal węglowa ocynkowana i powleczona tworzywem sztucznym lub aluminium lakierowane P max = 1,6 MPa, T max = +120 o C Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/ Spełnia wymagania normy PN-EN 13828, PN-M INV 1/2" 1/2"M 3/4" 3/4"M M M kurek z motylkiem 15,55 14,23 20,23 22,40 32,55 36,38 Kurek kulowy z półśrubunkiem, przelot standardowy do instalacji wodnej i grzewczej Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N chromowany, wrzeciono: mosiądz CW 617N, uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia wrzeciona: guma NBR, dźwignia sterująca: aluminium lakierowane P max = 1,6 MPa, T max = +120 o C Przyłącza gwintowane (GW/GZ-półśrubunek) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN 13828, PN-M B-INV 1/2" 3/4" 24,39 35,23 62,40
25 KURKI KULOWE Kurek kulowy kątowy z półśrubunkiem, przelot standardowy do instalacji wodnej i grzewczej Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N chromowany, wrzeciono: mosiądz CW 617N, uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia wrzeciona: guma NBR, dźwignia sterująca: aluminium lakierowane P max = 1,6 MPa, T max = +120 o C Przyłącza gwintowane (GW/GZ-półśrubunek) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN 13828, PN-M BK-INV 1/2" 3/4" 45,90 58, 62,40 Kurek kulowy wzmocniony, przelot pełny do instalacji wodnej, grzewczej i sprężonego powietrza Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N chromowany, wrzeciono: mosiądz CW 617N, uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia wrzeciona: guma NBR, dźwignia sterująca: stal węglowa ocynkowana i powleczona tworzywem sztucznym P max = 3,2 MPa (1/2-), 2,5MPa (1/4-2 ), 1,6MPa (2 1/2-4 ), T max = o C Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN 13828, PN-M /2" 3/4" 29,60 42,00 64,00 Kurek kulowy ze spustem, przelot pełny do instalacji wodnej i grzewczej Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N chromowany, wrzeciono: mosiądz CW 617N, uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia wrzeciona: guma NBR, dźwignia sterująca: stal węglowa ocynkowana i powleczona tworzywem sztucznym P max = 2,0 MPa, T max = +110 o C Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN 13828, PN-M /2" 3/4" 1/4 1/2 2 36, 45, 67,00 104,00 137,00 207,00 Kurek kulowy czerpalny, przelot zredukowany Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N chromowany, wrzeciono: mosiądz CW 617N, uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia wrzeciona: guma NBR, dźwignia sterująca: stal węglowa ocynkowana i powleczona tworzywem sztucznym P max = 1,0 Mpa, T max = + o C Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN /2 x3/4 3/4 x 1"x1/4 25,00 34,00 60,00
26 KURKI KULOWE MINI ORAZ DO POMP Kurek kulowy spustowy, przelot zredukowany do instalacji wodnej i grzewczej Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N, kula: mosiądz CW 617N chromowany, uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia wrzeciona: guma NBR, dźwignia sterująca: tworzywo sztuczne P max = 1,0 MPa, T max = +90 o C Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN /2 3/4 17,48 44, Kurek kulowy mini, przelot zredukowany do instalacji wodnej i grzewczej Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N chromowany, uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia wrzeciona: guma NBR, dźwignia sterująca: tworzywo sztuczne P max = 1,0 Mpa, T max = +90 o C Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN /8 1/2 16,10 13,39 Kurek kulowy z końcówką gwintowaną, przelot pełny do podłączania pomp obiegowych Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N, kula: mosiądz CW 617N chromowany, uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia wrzeciona: guma NBR P max = 1,0 MPa, T max = +90 o C Przyłącze gwintowane (GW z obrotową nakrętką) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN x1/2 44,00 Kurek kulowy z końcówką zaciskową do rur miedzianych, przelot pełny do podłączania pomp obiegowych Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N, kula: mosiądz CW 617N chromowany, uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia wrzeciona: guma NBR P max = 1,0 MPa, T max = +90 o C Przyłącze gwintowane (GW z obrotową nakrętką) ISO 228/1 i zaciskowe do rur Cu Spełnia wymagania normy PN-EN x1/2 28x1/2 42,50 48,30 PONADTO KURKI KULOWE KOŁNIERZOWE ORAZ Z NAPĘDAMI ZNAJDUJĄ SIĘ W DZIALE ARMATURA KOŁNIERZOWA, WODOCIĄGOWA, CIEPŁOWNICZA I PRZEMYSŁOWA
27 Szkic wyrobu ARMATURA ODCINAJĄCA DO INSTALACJI GAZOWEJ Nr artykułu DN [mm] Kurek kulowy, pełny przelot Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N chromowany, wrzeciono: mosiądz CW 617N, uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia wrzeciona: guma NBR, dźwignia sterująca: stal węglowa ocynkowana i powleczona tworzywem sztucznym MOP5-20, T2 ( o C) wg. Certyfikatu na znak bezpieczeństwa B Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228 ; Spełnia wymagania normy PN-EN 331 (posiada certyfikat zgodności z normą) 139 1/2" 1/2"M 3/4" 3/4"M M 1/4 1/2 2 M kurek z motylkiem 27,00 27,00 40,20 40,20,00 63,00,00 146,00 239,00 Szkic wyrobu FILTRY DO INSTALACJI GAZOWEJ Nr artykułu DN [mm] Filtr gwintowany do instalacji gazowej Korpus: mosiądz, wkład filtrujący: stal nierdzewna Gęstość siatki 50mikronów P rob=0,5mpa, T rob= -20ºC +60ºC Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228. Oznaczony znakiem budowlanym B. Y-50G 1/2 3/4 30,40 40,50 45,20 Filtr STANDARD do instalacji gazowej oraz wymienne wkłady filtracyjne Korpus: aluminium, pokrywa: stal nierdzewna, wkład filtrujący: stal nierdzewna + materiał syntetyczny (nylon, włókno szklane, viledon) Gęstość siatki 50mikronów P rob=0,6mpa, T rob=-15ºc +70ºC Przyłącza gwintowane (GW) UNI ISO 7/1 Spełnia wymagania normy 90/396/CEE PED 97/23/CE Kat II FM 1/4 1/ ,00 311,00 383,00 Filtr STANDARD do instalacji gazowej Korpus: aluminium, pokrywa: stal nierdzewna, wkład filtrujący: stal nierdzewna + materiał syntetyczny (nylon, włókno szklane, viledon) Gęstość siatki 50mikronów (dla DN mikronów) P rob=0,6mpa, T rob=-15ºc +70ºC Przyłącza kołnierzowe PN16 Spełnia wymagania normy 90/396/CEE PED 97/23/CE Kat II FM , ,00 2 3, , ,00 PONADTO PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE ORAZ GIĘTKO ROZCIĄGLIWE DO GAZU PATRZ ROZDZIAŁ PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE I PRZEWODY KARBOWANE
28 ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE, PODPIONOWE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory regulacyjne stosowane są w instalacjach wodnych, grzewczych i chłodniczych. Służą do precyzyjnej regulacji wielkości przepływu. Montowane są na pionowych lub na poziomych rurociągach rozprowadzających. Zapewniają jednolite temperatury w budynku. Poprawiają reagowanie zaworów sterujących. Optymalizują zużycie energii. Ułatwiają lokalizację ewentualnych błędów w instalacji. Upraszczają przyszłe modernizacje. Zawory regulacyjne winny być umieszczane na wszystkich przewodach, gdzie można się spodziewać znacznych zmian ciśnienia. Wraz z kryzami i króćcami pomiarowymi zawory regulacyjne pozwalają na pomiar przepływu z dużą dokładnością. Zawór regulacyjny dokładnego działania BALANFLOW-CP ze stałą kryzą i króćcami pomiarowymi, o wysokiej precyzji pomiaru ±5% Korpus, pokrywa: mosiądz CC 752S, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N lub CW 602N, uszczelnienie grzyba: EPDM P rob = 2,0 MPa, T rob = o C Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania normy PN-91/M OT 1/2" Kvs 1,8 3/4" Kvs 4,1 Kvs 7,5 1/4 Kvs 16,6 1/2 Kvs 23,0 2 Kvs 47,4 226,00 267,00 292,00 376,00 533,00 713,00 Zawór regulacyjny BALANFLOW-E Korpus, pokrywa: mosiądz CC 752S, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N lub CW 602N, uszczelnienie grzyba: EPDM P rob = 2,5 MPa, T rob = o C Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania normy PN-91/M OT 1/2" Kv 1,7 3/4" Kv 2,9 Kv 4,1 1/4 Kv 6,7 1/2 Kv 10,4 2 Kv 15,1 157,00 1,00 179,00 259,00 281,00 313,00 Zawór regulacyjny dokładnego działania BALANFLOW-EF Korpus, pokrywa: żeliwo GJL250, wrzeciono, grzyb: mosiądz CuSn5Zn5Pb5 (od DN200 stal nierdzewna), uszczelnienie grzyba: EPDM P rob = 1,6 MPa, T rob = o C Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nie agresywne. Przyłącza kołnierzowe PN16 zgodne z ISO ; przyłącza króćców pomiarowych GW 1/4 ; Spełnia wymagania normy PN-91/M B 50 Kvs 47,5 Kvs 79,71 Kvs 116,81 Kvs Kvs Kvs Kvs 724,8 250 Kvs Kvs , , , , , , , , ,00
29 ŁĄCZNIKI GWINTOWANE Przeznaczenie i zastosowanie: Łączniki gwintowane stosowane są do wykonywania połączeń rozbieralnych w instalacjach wodnych, grzewczych i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Korpus: mosiądz; P max = 1,0 MPa, T max = + o C ; Spełniają wymagania normy PN-EN Łącznik grzejnikowy (śrubunek), kątowy Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/ /2" 3/4" 1/4 11,50 17,64 31,50 64,00 Łącznik grzejnikowy (śrubunek), prosty Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/ /8 1/2" 3/4" 1/4 1/2 2 7, 8,63 13,20 24,18 33,59 55,00 101,00 Nypel Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 Nypel redukcyjny Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 270A 3/8 1/2" 3/4" 1/4 1/2 2 2,22 2,88 4,18 7,32 11,24 17,24 39,50 Mufa Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/ /2"x3/8 3/4"x1/2 x1/2 x3/4 1/4x 1/2x 1/2x1/4 2 x1/4 2 x1/2 2,48 4,31 10,82 6, 21,40 28, 29,20,00 87,10 Mufa redukcyjna Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 270F 3/8 1/2" 3/4" 1/4 1/2 2 2,35 4,57 7,06 8,76 13,85 23,90 53, /4"x1/2 x1/2 x3/4 4,31 9,34 10,82
30 ŁĄCZNIKI GWINTOWANE Trójnik Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 Trójnik Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 250F 3/8 1/2" 3/4" 1/4 1/ A 1/2" 3/4" 9,88 7,19 12,02 18,43,20 73,00 119,00 9,88 16,91 23,90 Kolano Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 260F 3/8 1/2 3/4 1/4 1 1/2 2 9,47 5,23 9,15 14,38 51,50 61,40 121,00 Kolano Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1 Kolano Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 262A 3/8 1/2 3/4 1/4 1 1/2 2 2,48 5,49 9,54 16,07 24,31,00 129,00 260A 1/2" 3/4" 7,17 13,39 21,40 Kolano naścienne Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 264F 1/2 11,20 Korek Przyłącze gwintowane (GZ) ISO 228/ /2 3/4 1/4 1 1/2 2 1,96 7,30 11,20 19,50 24,90 39,90
31 ŁĄCZNIKI GWINTOWANE Redukcja Przyłącza gwintowane (GZ/GW) ISO 228/ /8"x1/4 1/2"x1/4 1/2"x3/8 3/4"x3/8 3/4"x1/2 1 x1/2 1 x3/4 1 1/4x3/4 1 1/4x1 1 1/2x1 1 1/2x1 1/4 2 x1 1/4 2 x1 1/2 2 1/2x2 1,31 2,48 2,22 4,31 2,61 6,40 3,79 21, 8,36 15,94 7,58 43,00 32,50 177,00 Zaślepka Przyłącze gwintowane (GW) ISO 228/ /2" 3/4" 1/4 1 1/2 2 2,22 3,27 9,07 16,10 21, 37,50 Redukcja Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/ /2"x3/8 3/4"x1/2 x1/2 x3/4 2,48 4,97 11,50 12,30 Przedłużka Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1 292 Półśrubunek do wodomierza, z uszczelkami komplet 2 szt. Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/ /2" L10 1/2" L15 1/2" L20 1/2" L25 1/2" L30 1/2" L40 1/2" L50 1/2 x3/4 3/4 x x1/4 1/4x1/2 1/2x2 2 x2 1/2 2,48 4,18 5,10 5,75 6,53 7,19 9,02 14,64 25,48 57,24 96,50 134,70 255,60
32 ZŁĄCZKI GWINTOWANE POD USZCZELKĘ PŁASKĄ Nypel GZ (czoło pod uszczelkę płaską) Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 270FD-K 270FD 1/2 x1/2 3/4 x3/4 x 3/4 x1/2 x3/4 4,57 7,97 10,98 19,10 31,50 Redukcja GW/GZ (czoło pod uszczelkę płaską) Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1 287FD 1/2 x3/8 3/4 x1/2 x3/4 6,82 10,35 18,30 ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z PIERŚCIENIEM PEŁNYM DO RUR MIEDZIANYCH Przeznaczenie i zastosowanie: Łączniki zaciskowe do rur miedzianych stosowane są do wykonywania połączeń rozbieralnych w instalacjach wodnych, grzewczych i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Ze względu na wysoką temperaturę roboczą, nadają się do instalacji solarnych. Korpus, nakrętki i pierścienie zaciskowe: mosiądz CW 617N ; P max = 3,0 MPa, T max = +200 o C Spełniają wymagania normy PN-EN Nypel z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/1 Nypel (czoło pod uszczelkę płaską) z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/ FD 3/8"x8 3/8"x10 3/8"x12 3/8"x15 1/2"x10 1/2"x12 1/2"x15 1/2"x18 1/2"x 22 3/4"x15 3/4"x18 3/4"x22 3/4"x28 x22 x28 1/2"x15 1/2 x18 3/4"x15 3/4 x18 3/4 x22 x22 8,77 7,92 8, 10,59 8,28 9,62 9,50 13,27 19,50 17,20 16,20 16,20 30,20 22,30 27,60 14,50 20,90 19,50 23,70 25,90 32,40
33 ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z PIERŚCIENIEM PEŁNYM DO RUR MIEDZIANYCH Mufa z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 Dwuzłączka Trójnik Kolano /8"x8 3/8"x10 3/8"x12 3/8"x15 1/2"x10 1/2"x12 1/2"x15 1/2"x18 1/2"x22 3/4"x15 3/4"x18 3/4"x22 3/4"x28 x22 x28 8x8 10x10 12x12 15x15 18x18 22x22 28x28 10x8 12x10 15x10 15x12 18x12 18x15 22x15 22x18 28x15 28x22 8x8x8 10x10x10 12x12x12 15x15x15 18x18x18 22x22x22 28x28x28 8x8 10x10 12x12 15x15 18x18 22x22 28x28 14,25 11,20 12,42 11,69 10,59 12,54 10,11 16,10 22,00 19,40 18,90 16,70 41,50 24,40 28,70 12,06 9,13 9,74 12,06 16, 20,60 33,20 11,69 9,74 13,27 13,27 31,10 26,50 24,00 26,50 46,30 33,70 26,40 19,70 19,40 21,20 32,60 35,90 58,10 16, 14,20 13,40 14,40 21,10 23,40 40,30
34 ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z PIERŚCIENIEM PEŁNYM DO RUR MIEDZIANYCH Kolano z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 Kolano z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/1 Kolano zaciskowe (czoło pod uszczelkę płaską) z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/ /8 x10 3/8 x12 1/2 x10 1/2 x12 1/2 x15 1/2 x18 1/2 x22 3/4 x15 3/4 x18 3/4 x22 1 x22 1 x28 3/8 x10 3/8 x12 1/2"x10 1/2"x12 1/2"x15 1/2"x18 1/2"x22 3/4 x15 3/4 x18 3/4 x22 1 x22 1 x28 25,00 20,90 15,10 15,00 14,70 20,60 24,40 28,60 27,90 27,20 40,40 44,40 15,20 15,00 16,90 16, 16,20 24,40 26,40 27,30 26,30 26,90 42,30 41,40 261FD 3/4 x18 3/4 x22 x22 41,50 41,40 68,70 Kolano naścienne z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/ /2 x15 3/4 x18 3/4 x22 18,90 51,40 51,90 Korek ,01 7,67 6,70 9,25 17,40 16,20 24,00
35 ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z PIERŚCIENIEM PRZECIĘTYM, TYPU MONOBLOK DO RUR WIELOWARSTWOWYCH Przeznaczenie i zastosowanie: Łączniki zaciskowe do rur z polietylenu usieciowanego i rur wielowarstwowych stosowane są do wykonywania połączeń rozbieralnych w instalacjach wodnych, grzewczych i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Korpus, nakrętki i pierścienie zaciskowe: mosiądz ; P max = 1,0 MPa, T max = +95 o C Spełniają wymagania normy PN EN ISO :2004 Nypel z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/1 X501 1/2"x16 1/2"x20 3/4"x20 3/4"x26 x26 4,30 10,73 9,27 30,10 33,30 Mufa z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 X502 1/2"x16 1/2"x20 3/4"x20 3/4"x26 x26 5,37 10,37 8,42 29,50 33, Dwuzłączka X503 16x16 20x20 20x16 26x26 9,03 17,55 13,83 46,10 Trójnik X531 16x16x16 20x20x20 26x26x26 20x16x20 12,20 24,10 76,30 21,00 Trójnik z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 X532 16x1/2 x16 20x1/2 x20 20x3/4 x20 26x3/4 x26 26xx26 13, 20,70 24,20 61,00 95,70 Trójnik z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/1 Kolano X533 X551 16x1/2 x16 20x1/2 x20 20x3/4 x20 26x3/4 x26 26xx26 16x16 20x20 26x26 12,70 17,00 19,40 59,30 67,90 8,70 15,60 55,10
36 ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z PIERŚCIENIEM PRZECIĘTYM TYPU MONOBLOK DO RUR WIELOWARSTWOWYCH Kolano z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 X552 1/2 x16 1/2"x20 3/4"x20 3/4"x26 x26 7,44 12,70 14,10 40,50 49, Kolano z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/1 Kolano naścienne z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 X553 1/2 x16 1/2 x20 3/4"x20 3/4"x26 x26 6,83 11,00 12,50 40,10 39,50 X554 1/2 x16 1/2"x20 3/4"x20 10,61 15,00 40,50 Adapter przyłączeniowy, stożkowy (eurokonus) z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 X7 3/4 x16 3/4 x20 6,55 13,00 Adapter przyłączeniowy, stożkowy z dwoma o-ringami z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 X782 3/4 x16 6,90 Nypel z rozłącznym adapterem z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/1 X701 1/2"x16 8,66
37 ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE DO RUR WIELOWARSTWOWYCH Przeznaczenie i zastosowanie: Łączniki zaprasowywane do rur z polietylenu usieciowanego i rur wielowarstwowych stosowane są do wykonywania połączeń nierozbieralnych w instalacjach wodnych, grzewczych i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Dzięki swojej konstrukcji i % szczelności połączenia z rurą, są łącznikami, które można zamurowywać w przegrodach budowlanych. Korpus: mosiądz CW 602N odporny na odcynkowanie, tuleje: stal nierdzewna ; P max = 1,0 MPa, T max = +95 o C Spełniają wymagania normy PN-EN-ISO 23:3 Nypel z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 7/1 X101 1/2"x16 1/2"x20 3/4"x20 3/4 x26 x26 x32 11,20 14,00 18,30 25,70 40, 46,90 Mufa z przyłączem gwintowanym (GW) ISO ISO 7/1 X102 1/2"x16 1/2"x20 3/4"x20 3/4 x26 x26 x32 13,40 19,00 24,60 32,10 46,40 52,30 Złączka z przyłączem do instalacji miedzianej z przyłączem zaciskowym X11KB 16x15 20x22 26x22 26x28 29,20 36,60 48,90 52,60 Złączka z nakrętką obrotową i uszczelką płaską z przyłączem GW X16 1/2"x16 3/4 x16 x16 1/2 x20 3/4 x20 3/4 x26 x26 15,00 23,10 64,30 18,60 25,40 69,20 74,60
38 ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE DO RUR WIELOWARSTWOWYCH Złączka z nakrętką obrotową z przyłączem stożkowym EUROKONUS X1666 3/4 x16 3/4 x20 50,90 49,10 Dwuzłączka X103 16x16 20x20 26x26 32x32 20x16 26x16 26x20 32x16 32x20 32x26 18,10 23,20 33,70 58,30 24,40 37,40 43,20 66,40 59,90 64,70 Przedłużka naprawcza X x16 20x20 40,50 46,90
39 Trójnik ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE DO RUR WIELOWARSTWOWYCH X131 16x16x16 20x20x20 26x26x26 32x32x32 16x20x16 20x16x16 20x16x20 20x20x16 20x26x20 26x16x16 26x16x20 26x16x26 26x20x16 26x20x20 26x20x26 26x26x16 26x26x20 26x32x26 32x16x32 32x20x20 32x20x26 32x20x32 32x26x26 32x26x32 32x32x20 32x32x26 26, 34, 63,70 103,10 45,50 42,10 36,40 46,00 75,70 75,70 64,50 75,90 74,70 74,10 75,50 77,00,40 113,90 101,90,70 101,70 97,70 99,10 98,10 123,50 116,10
40 ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE DO RUR WIELOWARSTWOWYCH Trójnik z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 7/1 X132 16x1/2"x16 20x1/2x20 20x3/4"x20 26x1/2 x26 26x3/4 x26 32x1/2 x32 32x3/4 x32 32xx32 40,10 44,10 55,90 87,90,40 126,20 114,60 116,30 Trójnik z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 7/1 X133 16x1/2"x16 20x1/2x20 20x3/4"x20 26x1/2 x26 26x3/4 x26 26xx26 32x3/4 x32 32xx32 43,60 49,60 53,70 88,20 86,20 101,30 139,50 103,30 Czwórnik X x16x20x16 20x20x16x16 20x20x20x20 26x16x20x16 26x20x16x16 26x20x20x20 86,00 86,20 88, 89,90 89,40 118, Kolano X151 16x16 20x20 26x26 32x32 20,40 27,40 45,30 66,30
41 ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANEDO RUR WIELOWARSTWOWYCH Kolano 45º X x26 32x32 94,60 107,10 Kolano z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 7/1 X152 1/2"x16 1/2 x20 3/4x20 3/4 x26 x26 x32 19,70 22,70 36,50 47,10 84,10 86,20 Kolano Z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 7/1 X153 1/2"x16 1/2 x20 3/4 x20 3/4 x26 x32 20,70 23,30 31,20 36,60 74,50 Kolano z nakrętką obrotową i uszczelką płaską z przyłączem GW X1660BP 1/2"x16 3/4 x16 3/4 x20 3/4 x26 49,40 66,50 51,00 61, Kolano z nakrętką obrotową z przyłączem stożkowym EUROKONUS z przyłączem GW X1660 3/4 x16 3/4 x20 52,20 52,50 Kolano z przyłączem do instalacji miedzianej z przyłączem zaciskowym X13KB 16x15 20x22 26x22 37,10 50,30 63,10
42 ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE DO RUR WIELOWARSTWOWYCH Kolano naścienne wysokość 40mm z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 7/1 X154 1/2"x16 1/2"x20 26,50 35,60 Kolano naścienne wysokość 77mm z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 7/1 X154XL 1/2"x16 43,90 Kolano naścienne przelotowe z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 7/1 X1676 1/2"x16 1/2"x20 61,10 66,00 Kolano z zakończeniem do grzejnika z przyłączem zaciskowym do rury miedzianej Ø15x300mm X x15 20x15 58,90 66,60 Trójnik z odejściem do grzejnika z przyłączem zaciskowym do rury miedzianej Ø15x300mm X x15x16 20x15x20 90,60 101,20 Listwa montażowa z dwoma kolanami naściennymi z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 7/1 X1541 1/2"x16 1/2"x20 82,90 105,30
43 ROZDZIELACZE Szkic wyrobu Nr artykułu Ilość odgałęzień Rozdzielacz Ø bez osprzętu - przyłącza odgałęzień GW 1/2" Wyposażony w 2 uchwyty mocujące i 2 korki zaślepiające Korpus: mosiądz CW 617N Przyłącza do rurociągu zasilającego gwintowane (GW) ISO 228/1 X ,00 104,00 128,00 153,00 178,00 202,00 227,00 250,00 274,00 299,00 323,00 Nypel redukcyjny do rozdzielaczy z gniazdem eurokonus Korpus: mosiądz CW 617N, uszczelka: guma NBR Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 ; Spełnia wymagania normy PN-EN X127 1/2"x3/4 4,74 Adapter przyłączeniowy EUROKONUS do rur miedzianych współpracuje z zaworami art. 207 i 208 Nakrętka: mosiądz CW 617N niklowany, pierścień zaciskowy: mosiądz CW 617N, uszczelka: NBR P max = 1,0 MPa, T max = +110 o C Przyłącza (GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania normy PN-EN , PN-M /4 x15 6,86 Adapter przyłączeniowy, stożkowy (eurokonus) z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 X7 3/4 x16 3/4 x20 6,55 13,00 Adapter przyłączeniowy, stożkowy z dwoma o-ringami z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 X782 3/4 x16 6,90 Złączka z nakrętką obrotową z przyłączem stożkowym EUROKONUS X1666 3/4 x16 3/4 x20 50,90 49,10
44 ROZDZIELACZE Szkic wyrobu Nr artykułu Ilość odgałęzień Rozdzielacz Ø z rotametrami, zaworami termostatycznymi, i sekcją odpowietrzania i spustu - przyłącza odgałęzień GZ 3/4" (eurokonus) Wyposażony w 2 uchwyty mocujące, 2 korki zaślepiające, mierniki przepływu, zawory termostatyczne, zawory z półśrubunkami i termometrami, nyple przyłączeniowe Korpus: mosiądz CW 617N Przyłącza do rurociągu zasilającego gwintowane (GW) ISO 228/1 X , , , , , , , , ,00 RURY WIELOWARSTWOWE Przeznaczenie i zastosowanie: Rury wielowarstwowe stosowane są do wykonywania instalacji wodnych, grzewczych, ogrzewań płaszczyznowych, instalacji wody lodowej i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Charakteryzują się niskim ciężarem, dużą elastycznością, niskimi oporami hydraulicznymi, łatwością montażu oraz bardzo dużą trwałością w nominalnych warunkach pracy, co najmniej 50 lat. Rura z wielowarstwowa PEX/Al/PEX Kolejne warstwy rury: polietylen usieciowany PE-Xb, aluminium zgrzewane laserowo, polietylen usieciowany PE-Xb P rob = 1,0 MPa, T rob = +95 o C (krótkotrwale P max = 1,2 MPa, T max = +110 o C) Spełniają wymagania normy PN-EN-ISO 23 XALPEX 16x2 20x2 26x3 5, 9,40 17,00
45 PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE ELASTYCZNE PRZYŁĄCZA GAZOWE Flexo-Gas - Ngas Flexo-Gas to elastyczny, trójwarstwowy przewód z austenitycznej stali nierdzewnej, przeznaczony do przyłączania domowych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi, do instalacji. Zgodny z normą PN-EN 140:2007, posiada znak CE. Przewód typu 1 bez limitowanego promienia gięcia. Szkic wyrobu Nr artykułu długość [mm] Elastyczne przyłącze gazowe ½ Przewód : Stal austenityczna AISI316L, oplot AISI304, powłoka zewnętrzna - PCV ognioodporne, przyłącza: stal AISI304 Czynniki robocze: Gaz ziemny wysokometanowy gaz ziemny zaazotowany, propan, propan-butan Przyłącza: GW z nakrętką obrotową (przyłącze do instalacji) i GW z nakrętka stałą (przyłącze do urządzenia), o średnicy DN 15 Certyfikat zgodności 0085-CPR-BU0355 DVGW Cert GmbH Spełnia wymagania normy PN-EN 140:2007 FPG ,00 52,00 61,00 70,00 78,00 96,00 Elastyczne przyłącze gazowe ½ Przewód : Stal austenityczna AISI316L, oplot AISI304, powłoka zewnętrzna - PCV ognioodporne, przyłącza: stal AISI304 Czynniki robocze: Gaz ziemny wysokometanowy gaz ziemny zaazotowany, propan, propan-butan Przyłącza: GW z nakrętkami obrotowymi, o średnicy DN 15 Certyfikat zgodności 0085-CPR-BU0355 DVGW Cert GmbH Spełnia wymagania normy PN-EN 140:2007 FPG1-R ,00 52,00 61,00 70,00 78,00 96,00 Elastyczne przyłącze gazowe ½ Przewód : Stal austenityczna AISI316L, oplot AISI304, powłoka zewnętrzna - PCV ognioodporne, przyłącza: stal AISI304 Czynniki robocze: Gaz ziemny wysokometanowy gaz ziemny zaazotowany, propan, propan-butan Przyłącza: GW z nakrętką obrotową i GW złączka kątowa z nakrętką obrotową, o średnicy DN 15 Certyfikat zgodności 0085-CPR-BU0355 DVGW Cert GmbH Spełnia wymagania normy PN-EN 140:2007 FPG1-K ,00 81,00 89,00 98,00 109,00 120,00
46 Szkic wyrobu ELASTYCZNE PRZYŁĄCZA GAZOWE Flexo-Gas - Ngas Nr artykułu długość [mm] Elastyczne przyłącze gazowe 1/2 z szybkozłączką Przewód : Stal austenityczna AISI316L, oplot AISI304, powłoka zewnętrzna - PCV ognioodporne, przyłącza: stal AISI304 Czynniki robocze: Gaz ziemny wysokometanowy gaz ziemny zaazotowany, propan, propan-butan. Przyłącza przewodu: GW nakrętka stała i końcówka bagnetowa do zaworu. Przyłącza zaworu: GZ i szybkozłącze do węża wg DIN Certyfikat zgodności przewodu: 0085-CPR-BU0355 DVGW Cert GmbH. Spełnia wymagania normy PN-EN 140:2007. Certyfikat zgodności zaworu: 0085-CPD-CN0284 DVGW Cert GmbH. Spełnia wymagania normy PN-EN FPG1-Z ,00 159,00 1,00 178,00 188,00 204,00
47 ELASTYCZNE PRZYŁĄCZA GAZOWE Flexo-ExGas Przeznaczenie i zastosowanie: Przewody przyłączeniowe Flexo-ExGas posiadają gęsto ułożoną strukturę karbów, zapewniającą elastyczne i rozciągliwe podłączenia wszystkich gazowych urządzeń domowych do instalacji gazowej. Szkic wyrobu Nr artykułu Średnica i długość [mm] Elastyczne gazowe przyłącze rozciągliwe GW/GW Przewód : Stal austenityczna AISI316L, powłoka zewnętrzna poliolefin, przyłącza: stal AISI304, uszczelka NBR Czynniki robocze: Gaz ziemny wysokometanowy gaz ziemny zaazotowany, propan, propan-butan 0,5 bar Przyłącza: GW z nakrętką obrotową Spełnia wymagania: UNI i EN1775:2009 FPG4 Gwinty 1/ Gwinty 1/2 x3/ ,00 37,60 44,00 44,00 46, 54,00 Gwinty 3/ Gwinty ,30 55,70 62,30 67,60 74,10 96,00 124, 144,40,70 116,20 133,10 171,90 224,00 263,60
48 Szkic wyrobu ELASTYCZNE PRZYŁĄCZA GAZOWE Flexo-ExGas Nr artykułu Średnica i długość [mm] Elastyczne gazowe przyłącze rozciągliwe GW/GZ Przewód : Stal austenityczna AISI316L, powłoka zewnętrzna poliolefin, przyłącza: stal AISI304, uszczelka NBR Czynniki robocze: Gaz ziemny wysokometanowy gaz ziemny zaazotowany, propan, propan-butan 0,5 bar Przyłącza: GW z nakrętką obrotową i GZ końcówka stała Spełnia wymagania: UNI i EN1775:2009 FPG5 Gwinty 1/ Gwinty 1/2 x3/ ,00 37,60 44,00 44,00 46, 54,00 Gwinty 3/ Gwinty ,30 55,70 62,30 67,60 74,10 96,00 124, 144,40,70 116,20 133,10 171,90 224,00 263,60
49 AKCESORIA DO PODŁĄCZANIA ODBIORNIKÓW GAZOWYCH DO BUTLI PROPAN BUTAN Szkic wyrobu Nr artykułu średnica Reduktor gazowy do butli 11kg 21,8x1,14L [zł/szt lub mb] Czynniki robocze: propan-butan Maksymalne ciśnienie zasilania 16bar, maksymalna wydajność 1,5kg/h Zastosowanie: do butli gazowych 11kg wyposażonych w zawór z ręcznym otwieraniem i przyłączem 21,8x1,14L. Urządzenia gazowe o ciśnieniu 37mbar. Przyłącza: 21,8x1,14L oraz połączenie wciskane do węża 9-10mm Zgodny z normą EN FPB-A310 21,8x1,14L 19,93 Reduktor gazowy do butli 11kg 21,8x1,14L z manometrem i zaworem bezpieczeństwa Czynniki robocze: propan-butan Maksymalne ciśnienie zasilania 16bar, maksymalna wydajność 1,5kg/h Zastosowanie: do butli gazowych 11kg wyposażonych w zawór z ręcznym otwieraniem i przyłączem 21,8x1,14L. Urządzenia gazowe o ciśnieniu 37mbar. Przyłącza: 21,8x1,14L oraz połączenie wciskane do węża 9-10mm Zgodny z normą EN FPB-A310IE 21,8x1,14L 40,50 3 warstwowy wąż do gazu ze zbrojeniem poliestrowym odpornym na rozerwanie Czynniki robocze: propan-butan Wyprodukowany ze specjalnych komponentów PVC oraz różnych rodzajów kauczuku. Stosowany do transportu gazu propan butan, głównie do łączenia butli gazowych z odbiornikami gazu. Posiada homologację i certyfikat Zakładu Badań i Atestów "ZETOM". Średnica: 9x2,5mm Jednostki handlowe: krążki 25 lub 50m FPB-PB-925 9x2,5mm 2,81
50 AKCESORIA DO PODŁĄCZANIA ODBIORNIKÓW GAZOWYCH DO BUTLI PROPAN BUTAN Szkic wyrobu Nr artykułu średnica Złączka prosta z uszczelką i króćcem na wąż 9mm, Czynniki robocze: propan-butan Przyłącza: 1/2 GW + połączenie wciskane do węża 9mm, złączka zabezpieczona antykorozyjnie warstwą cynku FPB-CP 1/2x9mm 4,08 Złączka kątowa z uszczelką i króćcem na wąż 9mm, Czynniki robocze: propan-butan Przyłącza: 1/2 GW + połączenie wciskane do węża 9mm, złączka zabezpieczona antykorozyjnie warstwą cynku FPB-CK 1/2x9mm 5,27 Złączka kątowa z uszczelką Czynniki robocze: propan-butan Przyłącza: 1/2 GW/GZ, FPB-C262A 1/2 5,68 Redukcja do butli turystycznej Czynniki robocze: propan-butan Przyłącza: 21,8x3/8 GZ/GW, Materiał: mosiądz FPB ,8x3/8 8,53 Opaska zaciskowa 10/16 FPB-OP 10/16 0,78
51 ZESTAWY GIĘTKO ROZCIĄGLIWYCH PRZYŁĄCZY DO PODŁĄCZANIA KOTŁÓW DWUFUNKCYJNYCH Flexo-Combo Zestaw montażowy do kotłów dwufunkcyjnych składa się z 5 węży rozciągliwych: 1 x przyłącze gazu 4 x przyłącze wody Węże te stanowią komplet potrzebny do podłączenia kotła dwufunkcyjnego Zapewniają możliwość wykonania połączeń o długości między 150mm-300mm. Wykazują również zdolność tłumienia drgań instalacji, co ma pozytywny wpływ na trwałość połączeń. Konstrukcja ich zapewnia niezmienny przekrój poprzeczny mimo dowolnego kształtowania przewodu Szkic wyrobu Nr artykułu długość [mm] [zł/kpl.] Zestaw do podłączania kotłów dwufunkcyjnych mm Przewody : Stal austenityczna AISI316L, przyłącza GZ: AISI304,, przyłącza GW: mosiądz CW617N, powłoka zewnętrzna przewodu gazowego -poliolefina Czynniki robocze: Przewód gazowy: Gaz ziemny wysokometanowy gaz ziemny zaazotowany, propan, propan-butan 0,5bar Przewody wodne: woda P max = 0,7 MPa,T max = o C Przewody wodne mm: GW z nakrętką obrotową i GZ stałe o średnicy DN 15-2 szt. GW z nakrętką obrotową i GZ stałe o średnicy DN 20 2 szt Zgodne z Polską Normą PN-EN ISO 103 Przewód gazowy mm: GW z nakrętką obrotową i GZ stałe o średnicy DN 20 1 szt Spełnia wymagania: UNI i EN 1775:2009 FPG-COMBO ,00
52 GIĘTKO ROZCIĄGLIWE, ELASTYCZNE PRZYŁĄCZA WODNE Flexo-ExDrop Szkic wyrobu Nr artykułu długość [mm] Elastyczne wodne przyłącze rozciągliwe FPW2 - GW/GW lub FPW3 - GW/GZ Przewód : Stal austenityczna AISI316L, przyłącza: GZ - stal AISI304, GW mosiądz, uszczelka typu klingeryt Czynniki robocze: Woda, glikol, olej Parametry: P max = 0,8 MPa dla 1/2 0,7 MPa dla 3/4 0,6 MPa dla,t max = o C Przyłącza: GW z nakrętką obrotową, GZ złączka stała Spełnia wymagania PN-EN ISO 103 Gwinty 1/2 [zł/szt.] FPW2 (GW/GW) lub FPW3 (GW/GZ) Gwinty 1/2 x3/ Gwinty 3/ Gwinty ,30 31,60 36,50 41,90 50,90 60,30 71, 34, 37,30 42,90 48,90 44,00 46,90 53,50 61,30 74, 99,10 123,30 83,90 95,70 107,30 130,50 GIĘTKO ROZCIĄGLIWE, ELASTYCZNE PRZYŁĄCZA WODNE DO BATERII Flexo-ExTap długość Szkic wyrobu Nr artykułu [mm] Elastyczne wodne przyłącze rozciągliwe FP-ExTap GW/GZ do baterii pionowych komplet 2 szt Przewód : Stal austenityczna AISI316L, przyłącza: stal AISI304, nakrętka mosiądz, uszczelka NBR Czynniki robocze: Woda [zł/szt.] Parametry: P max = 1,0 MPa,T max = o C Przyłącza: GW obrotowa pod uszczelkę płaską, GZ M10 do baterii Spełnia wymagania ISO 103 FP-ExTap 3/8x /8x /8x /8x ,00 56,10 57,70 59,
53 SYSTEM FLEXO ELASTYCZNE PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE Flexo-Tube Przeznaczenie i zastosowanie: Flexo-Tube to karbowane, giętkie przewody wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L zgodnie z PN-EN ISO 103, przeznaczone do przyłączania domowych urządzeń do instalacji grzewczych, wody w tym wody pitnej oraz instalacji solarnych. Szkic wyrobu Nr artykułu Rozmiar Przewód elastyczny Flexo-Tube do instalacji solarnych i HVAC [zł/mb ] Jednostki handlowe: 12mm 16mm 20mm zwoje 25 i 50m, Pozostałe rozmiary i długości na zamówienie Parametry: P max = 1,6 MPa DN12; 1,0MPa DN16,i DN20; 0,6MPa DN25 i DN32,T max = o C Materiał: stal AISI 316L Spełnia wymagania PN-EN ISO 103 Posiada atest PZH FP02 12mm 16mm 20mm 25mm 32mm 16,00 17,30 24,90 34, 49, SYSTEM FLEXO PRZEWODY POJEDYNCZE W IZOLACJI Szkic wyrobu Nr artykułu Rozmiar [zł/m] Przewód elastyczny FLEXO w otulinie i płaszczu z PVC Jednostki handlowe krążki 25m i 50m Materiał: przewód: stal AISI316L, otulina: kauczuk spieniony - EPDM o C (krótkotrwale 175 o C) λ 0,038 W/mK grubość 13mm, odporność na UV, płaszcz: PVC Parametry: P max = 1,6 MPa DN12; 1,0MPa DN16,i DN20; 0,6MPa DN25 i DN32 Spełnia wymagania PN-EN ISO 103 Posiada atest PZH FP02-PVC1 12mm 16mm 20mm 25mm 34,10 30,40 51,10 67,00 SYSTEM FLEXO PRZEWODY PODWÓJNE W IZOLACJI Szkic wyrobu Nr artykułu Rozmiar [zł/m] Podwójny przewód elastyczny FLEXO w otulinie i płaszczu PVC z przewodem sterującym Jednostki handlowe krążki 25m i 50m Każdy krążek wyposażony jest w 4 komplety przyłączeniowe (nakrętka + pierścień + uszczelka) Materiał: przewód: stal AISI316L, otulina: kauczuk spieniony - EPDM o C grubość 13mm, λ 0,038 W/mK, odporność na UV, płaszcz: PVC, przewód sterujący 2,30x4,70mm miedź w izolacji silikonowej Parametry: P max = 1,6 MPa DN12; 1,0MPa DN16,i DN20; 0,6MPa DN25 i DN32 Spełnia wymagania PN-EN ISO 103 Spełnia wymagania PN-EN ISO 103 Posiada atest PZH FP02-PVC2 12mm 16mm 20mm 25mm 67,00 67,00 96,20 128,50
54 INSTALACJE SOLARNE KOMPONENTY SYSTEMU FLEXO Szkic wyrobu Nr artykułu Rozmiar [zł/10kpl.] Komplet przyłączeniowy do przewodów FLEXO Jednostka handlowa opakowanie 10 kpl Zawiera: nakrętkę, uszczelkę, półpierścień oporowy Nakrętka: mosiądz CW 617N niklowany FS 1/2 3/4 1/4 1/2 49,20 79,70 99,70 176,00 293,00 Półpierścień oporowy Jednostka handlowa opakowanie 10 szt FPO 1/2 3/4 14,60 24,40 37,30 Uszczelka HILITE AFM Jednostka handlowa opakowanie 10 szt FU 1/2 3/4 16,20 28,90 41,50 INSTALACJE SOLARNE KOMPONENTY SYSTEMU FLEXO Nypel GZ (czoło pod uszczelkę płaską) Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 270FD-K 270FD 1/2 x1/2 3/4 x3/4 x 3/4 x1/2 x3/4 4,57 7,97 10,98 19,10 31,50 Redukcja GW/GZ (czoło pod uszczelkę płaską) Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1 287FD 1/2 x3/8 3/4 x1/2 x3/4 6,82 10,35 18,30
55 INSTALACJE SOLARNE KOMPONENTY SYSTEMU FLEXO Praska do spłaszczania karbów rury Flexo (wszystkie typy) FP-PRESS - 197,00 Głowica do praski FP-PRESS FP-WKL ,00 158,00 158,00
56 KOMPENSATORY Przeznaczenie i zastosowanie: Kompensatory służą do tłumienia drgań oraz kompensacji długości i nie osiowości instalacji a także redukcji hałasu. Stosowane są do podłączania do rurociągu pomp i innych urządzeń. Szkic wyrobu Nr artykułu DN [mm] [zł/szt.] Kompensator gumowy Przyłącza: żeliwo, korpus elastyczny: EPDM P rob=1,6mpa, T rob=-10ºc +ºC Przyłącza gwintowane (GW - półśrubunki) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN T /4 1/4 1/ / ,00 112,00 137,00 161,00 203,00 305,00 395,00 Kompensator gumowy Przyłącza: żeliwo, korpus elastyczny:nepren P rob=1,6mpa, T rob=-10ºc +90ºC Przyłącza gwintowane (GW - półśrubunki) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN T8.000AY 3/4 1/4 1/ /2 3 78,00 84,00 106,00 122,00 156,00 250,00 338,00 Kompensator gumowy Przyłącza: stal ocynkowana, korpus elastyczny: EPDM DN32 DN300 P rob=1,6mpa, DN350 DN600 P rob=1,0mpa, T rob=-10ºc +ºC Przyłącza kołnierzowe PN10 Spełnia wymagania normy PN-EN A1 F8.000-PN ,00 152,00 177,00 223,00 255,00 312,00 439,00 531,00 832, , , , , , , ,00 Kompensator gumowy Przyłącza: żeliwo GGG40, korpus elastyczny: NEPREN P rob=1,6mpa, T rob=-10ºc +95ºC Przyłącza kołnierzowe PN16 Spełnia wymagania normy PN-EN F8.000AY-PN ,00 126,00 140,00 184,00 212,00 254,00 341,00 445,00 676,00 883, ,00
57 KOMPENSATORY Szkic wyrobu Nr artykułu Kompensator mieszkowy Przyłącza: stal St37.2, mieszek i wewnętrzna wkładka: AISI321 P rob=1,6mpa, T rob= -20ºC +300ºC (Dla max 1,0MPa) Końcówki do spawania DN [mm] [zł/szt.] Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23 EC T ,00 556,00 575,00 601,00 879,00 986, , , , , ,00 Kompensator mieszkowy Przyłącza: stal St37.2, mieszek i wewnętrzna wkładka: AISI321 P rob=1,6mpa, T rob= -20ºC +300ºC (Dla max 1,0MPa) T rob=-0ºc +300ºC Przyłącza kołnierzowe PN16 Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23 EC F9.000-PN ,00 770,00 834,00 986, , , , , , , ,00 REDUKTORY I STABILIZATORY CIŚNIENIA Przeznaczenie i zastosowanie: Reduktory ciśnienia służą do redukcji ciśnienia zasilającego w instalacji wodnej, zaś reduktory-stabilizatory do redukcji oraz jego stabilizacji na zadanym poziomie. Wyposażone są w przyłącza do manometru. Umożliwiają redukcję ciśnienia zasilającego z zakresu 1,6 2,5 MPa do zakresu 0,05 2,2 MPa w zależności od modelu. Reduktor ciśnienia Korpus: żeliwo GG25, części wewnętrzne: brąz i mosiądz, uszczelnienia: guma NBR P zasil = 1,6 MPa, P reduk = 0,1 0,7 MPa (typ 235) P reduk = 0,4 1,2 MPa (typ 236), T rob = o C Przyłącza kołnierzowe PN16, Manometr w zestawie, przyłącza do manometru (GW) ISO 7/1-1/4 Spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej 97/23/EC / , , , , , , , , ,00
58 REDUKTORY I STABILIZATORY CIŚNIENIA Reduktor i stabilizator ciśnienia, membranowy długość zabudowy DIN3202-F1 Korpus: żeliwo sferoidalne GJS400, zawieradło: stal węglowa powleczona masą epoksydową, sprężyna: stal nierdzewna AISI304, membrana: NBR zbrojony tkaniną nylonową P max.wejściowe=2,5mpa, P wyjściowe=0,05 2,2MPa, T rob=+2ºc +70ºC Przyłącza kołnierzowe PN10, PN16, PN25 Spełnia wymagania normy PN-EN 1567, PN-EN , , , , , , , , , , , ,00 na zapytanie na zapytanie 1 Zawór odcinający 2 Filtr 3 Membrana 4 Kontrola przepływu 5 Redukcyjny zawór sterujący 6 Optyczny wskaźnik położenia
59 Szkic wyrobu KURKI KULOWE Z NAPĘDAMI PNEUMATYCZNYMI Nr artykułu DN [mm] [zł/szt.] Kurek kulowy o długiej zabudowie, pełny przelot Korpus: żeliwo szare GJL250, kula:aisi304 chromowana, uszczelnienia kuli: PTFE, wrzeciono sterujące: mosiądz CW 617N P rob=1,6mpa, T rob=0ºc 200ºC (nie stosować do pary ani sprężonego powietrza) Przyłącza kołnierzowe PN10 Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE Napęd pneumatyczny dwukierunkowy * na życzenie wersja z cyklem powrotnym realizowanym za pomocą sprężyny Ciśnienie sterujące: 0,6MPa (6 bar) ; ΔP max=1,0mpa P , , , ,00 4 0,00 Kurek kulowy o długiej zabudowie, pełny przelot Korpus: stal węglowa, kula, wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI351, uszczelnienia kuli: PTFE zbrojony włóknem szklanym (15%) P rob=4,0mpa do DN50, Pozostałe=1,6MPa, T rob=-20ºc +200ºC Przyłącza kołnierzowe PN16 Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE * Para wodna max do 1,1MPa Napęd pneumatyczny dwukierunkowy ** na życzenie wersja z cyklem powrotnym realizowanym za pomocą sprężyny Ciśnienie sterujące: 0,6MPa (6 bar) ; ΔP max=1,0mpa P , , , , , , , , , , , ,00 Kurek kulowy o krótkiej zabudowie, pełny przelot Korpus, kula, wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI316, uszczelnienia kuli: PTFE zbrojony włóknem szklanym (15%) P rob=1,6mpa, T rob=0ºc +1ºC Przyłącza kołnierzowe PN16 z gwintowanymi otworami Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE * na życzenie wersja o długiej zabudowie Napęd pneumatyczny dwukierunkowy ** na życzenie wersja z cyklem powrotnym realizowanym za pomocą sprężyny Ciśnienie sterujące: 0,6MPa (6 bar) ; ΔP max=1,0mpa P , , , , , , , , ,00
60 Szkic wyrobu KURKI KULOWE Z NAPĘDAMI PNEUMATYCZNYMI Nr artykułu DN [mm] [zł/szt.] Kurek kulowy dwuczęściowy, pełny przelot Korpus, kula, wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI316, uszczelnienia kuli: PTFE zbrojony włóknem szklanym (15%) P rob=6,3mpa, T rob=-10ºc +1ºC Przyłącza gwintowane (GW) ISO 7/1 R Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE Napęd pneumatyczny dwukierunkowy * na życzenie wersja z cyklem powrotnym realizowanym za pomocą sprężyny Ciśnienie sterujące: 0,6MPa (6 bar) ; ΔP max=1,0mpa P715XS 1/2 3/4 1/4 1/ / , , , , , , , ,00 Kurek kulowy trzyczęściowy, pełny przelot Korpus: stal węglowa, kula, wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI316, uszczelnienia kuli: PTFE zbrojony włóknem szklanym (15%) P rob=6,3mpa, T rob=-10ºc +1ºC Przyłącza gwintowane (GW) ISO 7/1 R Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE * na życzenie z końcówkami do spawania (SW lub BW) ** na życzenie wykonanie do pary Napęd pneumatyczny dwukierunkowy *** na życzenie wersja z cyklem powrotnym realizowanym za pomocą sprężyny Ciśnienie sterujące: 0,6MPa (6 bar) ; ΔP max=1,0mpa P736XS 1/2 3/4 1/4 1/ / , , , , , , , , ,00 Kurek kulowy trzyczęściowy, pełny przelot Korpus, kula, wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI316, uszczelnienia kuli: PTFE zbrojony włóknem szklanym (15%) P rob=6,3mpa, T rob=-10ºc +1ºC Przyłącza gwintowane (GW) ISO 7/1 R Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE * na życzenie z końcówkami do spawania (SW lub BW) ** na życzenie wykonanie do pary *** na życzenie wersja trójdrożna L lub T Napęd pneumatyczny dwukierunkowy **** na życzenie wersja z cyklem powrotnym realizowanym za pomocą sprężyny Ciśnienie sterujące: 0,6MPa (6 bar) ; ΔP max=1,0mpa P746XS 1/2 3/4 1/4 1/ / , , , , , , , , ,00
61 KURKI KULOWE KOŁNIERZOWE Przeznaczenie i zastosowanie: Kurki kulowe służą do otwierania i zamykania przepływu czynnika roboczego. Pracują wyłącznie w położeniach: całkowicie otwarty albo całkowicie zamknięty. Znajdują zastosowanie w instalacjach wodnych, grzewczych, sprężonego powietrza oraz przemysłowych. W zależności od zastosowanych materiałów mogą być stosowane do czynników nieagresywnych lub agresywnych. Szkic wyrobu Nr artykułu DN [mm] [zł/szt.] Kurek kulowy o krótkiej zabudowie, pełny przelot Korpus: żeliwo szare GJL250, kula mosiądz CW 617N chromowany, uszczelnienia kuli: PTFE, wrzeciono sterujące: mosiądz CW 617N P rob=1,6mpa, T rob=-10ºc +150ºC Przyłącza kołnierzowe PN16 z gwintowanymi otworami Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE ,00 412,00 561,00 753, ,00 Kurek kulowy o zabudowie F4, pełny przelot, do instalacji wodnych, chłodniczych i grzewczych Korpus: żeliwo szare GJL250, kula:aisi304 chromowana, uszczelnienia kuli: PTFE, wrzeciono sterujące: mosiądz CW 617N P rob=1,0mpa, T rob=0ºc 200ºC (nie stosować do pary ani sprężonego powietrza) Przyłącza kołnierzowe PN10 Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE ,00 317,00 364,00 503,00 558,00 674,00 998, , , , , ,00 Szkic wyrobu KURKI KULOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Nr artykułu DN [mm] [zł/szt.] Kurek kulowy dwuczęsciowy, pełny przelot Korpus, kula, wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI316, uszczelnienia kuli: PTFE P rob=6,3mpa, T rob=-40ºc +220ºC Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN /4 3/8 1/2 3/4 1/4 1/ /2 3 60,00,00,00 85,00 130,00 191,00 255,00 443,00 867,00 1 0,00
62 Szkic wyrobu PRZEPUSTNICE Z NAPĘDAMI ELEKTRYCZNYMI Nr artykułu DN [mm] [zł/szt.] Przepustnica międzykołnierzowa typu WAFER (typ LUG na życzenie) Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk: żeliwo sferoidalne GJS400, przylgnia : EPDM, wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI416 DN40 DN150 P rob=1,6mpa, DN200 DN300 P rob=1,0mpa T rob=-10ºc +110ºC Do przyłączy kołnierzowych PN10/PN16 Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23 Napęd elektryczny dwukierunkowy Napięcie zasilania: 230V (na życzenie 24V) ΔP max=1,0mpa ; Czas otwarcia: 8 30s (w zależności od momentu obrotowego) E , , , , , , ,00 6 5, , ,00 Przepustnica międzykołnierzowa typu WAFER (typ LUG na życzenie) Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk: stal A351-CF8M, wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI431, przylgnia : EPDM * na życzenie uszczelnienia z NBR i Viton DN40 DN150 P rob=1,6mpa, DN200 DN300 P rob=1,0mpa T rob=-10ºc +110ºC Do przyłączy kołnierzowych PN10/PN16 Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23 Napęd elektryczny dwukierunkowy Napięcie zasilania: 230V (na życzenie 24V) ΔP max=1,0mpa ; Czas otwarcia: 8 30s (w zależności od momentu obrotowego) E , , , , , , , , , ,00
63 Szkic wyrobu PRZEPUSTNICE Z NAPĘDAMI PNEUMATYCZNYMI Nr artykułu DN [mm] [zł/szt.] Przepustnica międzykołnierzowa typu WAFER (typ LUG na życzenie) Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk wymienny: żeliwo sferoidalne GJS400, przylgnia : EPDM, wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI416 DN40 DN150 P rob=1,6mpa, DN200 DN300 P rob=1,0mpa T rob=-10ºc +110ºC Do przyłączy kołnierzowych PN10/PN16 Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23 Napęd pneumatyczny dwukierunkowy Ciśnienie sterujące: 0,6MPa (6 bar) ΔP max=1,0mpa * na życzenie wersja z cyklem powrotnym realizowanym za pomocą sprężyny P , , , , , , , , , ,00 Przepustnica międzykołnierzowa typu WAFER (typ LUG na życzenie) Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk: stal A351-CF8M, wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI431, przylgnia: EPDM * na życzenie uszczelnienia z NBR i Viton DN40 DN150 P rob=1,6mpa, DN200 DN300 P rob=1,0mpa T rob=-10ºc +110ºC Do przyłączy kołnierzowych PN10/PN16 Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23 Napęd pneumatyczny dwukierunkowy Ciśnienie sterujące: 0,6MPa (6 bar) ΔP max=1,0mpa ** na życzenie wersja z cyklem powrotnym realizowanym za pomocą sprężyny P , , , , , , , , , ,00
64 PRZEPUSTNICE RĘCZNE Przeznaczenie i zastosowanie: Przepustnice służą do regulacji lub zamykania przepływu wody przemysłowej zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i innych czynników nieagresywnych. Stosowane są w instalacjach wodociągowych, ciepłowniczych oraz do celów przemysłowych. Szkic wyrobu Nr artykułu DN [mm] [zł/szt.] Przepustnica międzykołnierzowa typu WAFER, przyłącze ISO 5211 do napędu Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk: żeliwo sferoidalne GJS40, Przylgnia: EPDM, wrzeciono sterujące: stal AISI416 P rob=1,6mpa,(dn32-300) P rob=1,0mpa,(dn ) T rob=-10ºc +110ºC (czasowo 130 ºC) Do przyłączy kołnierzowych PN6/PN10/PN16 * od DN350 przepustnice wyposażone są w przekładnię ręczną Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23 J9.00A (z dźwignią) ,00 169,00 182,00 206,00 230,00 292,00 387,00 460,00 724, , ,00 J9.00AG (z przekładnią ręczną) ,00 666,00 743, , , , , , , , , , , , ,00
65 - - PRZEPUSTNICE RĘCZNE DN Szkic wyrobu Nr artykułu [mm] [zł/szt.] Przepustnica międzykołnierzowa typu WAFER, przyłącze ISO 5211 do napędu (typ LUG na życzenie) Korpus, żeliwo szare GG25, dysk : stal nierdzewna A351-CF8M, Przylgnia: EPDM, wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI431 P rob=1,6mpa,(dn32-300) P rob=1,0mpa,(dn ) T rob=-10ºc +110ºC (czasowo 130 ºC) Do przyłączy kołnierzowych PN10/PN16 * od DN250 przepustnice wyposażone są w przekładnię ręczną Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23 J9.000 (z dźwignią) ,00 195,00 217,00 260,00 296,00 426,00 571,00 738, , , ,00 J9.000G (z przekładnią ręczną) ,00 848, ,00 1 0, ,00 3 6, , , , , , , , , ,00 Przepustnica międzykołnierzowa typu WAFER, przyłącze ISO 5211 do napędu Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk wymienny: żeliwo sferoidalne GJS40, przylgnia : EPDM, wrzeciono sterujące: stal AISI416 P rob=1,6mpa T rob=-10ºc +110ºC (czasowo 130 ºC) Do przyłączy kołnierzowych PN6/PN10/PN16 Spełnia wymagania dyrektywy PED 97/23 J9.00T ,00 166,00 190,00 246,00 334,00 386,00
66 FILTRY KOŁNIERZOWE Przeznaczenie i zastosowanie: Filtry stosowane są: na przyłączach budynków do sieci wodociągowej, w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach grzewczych, Odfiltrowują zanieczyszczenia pochodzenia mechanicznego i biologicznego, Zapobiegają możliwym przyczynom uszkodzenia urządzeń pracujących w instalacjach, jak: pompy, kotły grzewcze, zawory antyskażeniowe, reduktory ciśnienia i inna armatura. Posiadają możliwość automatycznego lub ręcznego usuwania nagromadzonego osadu. Kv [m 3 /h] Filtr siatkowy skośny Korpus, pokrywa: żeliwo szare GJL250, siatka filtracyjna: stal nierdzewna AISI304, Gęstość siatki DN50-DN: 0 mikronów DN125-DN150: 1200 mikronów. P rob= 1,6MPa do DN 150, P rob= 1,0MPa od DN 200, T rob= -10ºC +120ºC (Pmax=1,6MPa) Tmax= 300 ºC (Pmax= 1,0MPa) Przyłącza kołnierzowe PN16/10. Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE AY 50 2,00 383,00 487,00 647,00 Filtr siatkowy skośny Korpus, pokrywa: żeliwo szare GJL250, siatka filtracyjna: stal nierdzewna AISI304. Gęstość siatki DN15-125: 1mikronów, DN : 1500 mikronów, DN : 3000 mikronów. P rob= 1,6MPa do DN 150, P rob= 1,0MPa od DN 200, T rob= 0ºC +120ºC. Przyłącza kołnierzowe PN16/10. Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE ,00 148,00 1,00 232,00 269,00 347,00 429,00 598,00 821, , , , , , , ,00
67 Szkic wyrobu ZAWORY I KLAPY ZWROTNE Nr artykułu DN [mm] [zł/szt.] Zawór grzybkowy zwrotny ze sprężynowym dociskiem Korpus: żeliwo szare GJL250, grzyb: stal nierdzewna AISI304, uszczelniacze grzyba: EPDM, sprężyna: stal nierdzewna AISI303 P rob=1,6mpa, T rob=-10ºc +110ºC Przyłącza kołnierzowe PN16 Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE * na życzenie uszczelnienia Viton F ,00 582,00 683,00 871, , , , , ,00 Klapa zwrotna, między kołnierzowa ze sprężynowym dociskiem dysku Korpus, dysk: staliwo ocynkowane, pierścienie uszczelniające: NBR, sprężyna: stal nierdzewna AISI302 DN50 DN P rob=2,5mpa, DN125 DN250 P rob=1,6mpa, T rob=-10ºc +ºC Do przyłączy kołnierzowych PN6/PN10/PN16/PN25 Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE * na życzenie uszczelnienia Viton, PTFE lub dysk ze stali nierdzewnej AISI316 M ,00 523,00 6,00 742,00 968, , , ,00 Klapa zwrotna, między kołnierzowa ze sprężynowym dociskiem dysku Korpus, dysk, sprężyna: stal nierdzewna AISI316, pierścienie uszczelniające: NBR DN50 DN P rob=1,6mpa, DN125 DN250 P rob=1,6mpa, T rob=-10ºc +ºC Do przyłączy kołnierzowych PN6, PN10, PN16, PN25 * na życzenie uszczelnienia Viton, PTFE Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE M ,00 955, , , , , , ,00
68 ZAWORY I KLAPY ZWROTNE Szkic wyrobu Nr artykułu Klapa zwrotna, między kołnierzowa Korpus, dysk: stal węglowa ocynkowana, pierścienie uszczelniające: EPDM P rob=1,6mpa, T rob=-10ºc +110ºC Do przyłączy kołnierzowych PN16 *na życzenie uszczelnienie NBR DN [mm] [zł/szt.] 130,00 140,00 164,00 199,00 260,00 350,00 428,00 687, , , , , , , ,00 Klapa zwrotna, między kołnierzowa Korpus, dysk: stal nierdzewna AISI316, pierścienie uszczelniające: VITON P rob=1,6mpa, T rob=-10ºc +200ºC Do przyłączy kołnierzowych PN ,00 413,00 586,00 691,00 896, , , , , ,00 8 7, , , , ,00 Zawór zwrotny motylkowy, między kołnierzowy - długość zabudowy EN (lub EN558-50) Korpus,dysk: żeliwo szare GJL250, sprężyna: stal nierdzewna AISI316, uszczelnienie NBR DN50 DN300 P rob=1,6mpa, DN350 DN600 P rob=1,0mpa, T rob= 0ºC +90ºC Do przyłączy kołnierzowych PN10/PN16/PN25 Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE D ,00 191,00 248,00 312,00 393,00 525,00 888, , , , , , , ,00
69 Szkic wyrobu ZAWORY I KLAPY ZWROTNE Nr artykułu DN [mm] [zł/szt.] Zawór zwrotny motylkowy, między kołnierzowy - długość zabudowy EN (lub EN558-50) Korpus, zawieradło, sprężyna: stal nierdzewna AISI316, uszczelnienie: Viton P rob=2,5mpa, T rob=+200ºc Do przyłączy kołnierzowych PN25 Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE D ,00 968, ,00 1 9, , , , , ,00 Zawór zwrotny, międzykołnierzowy ze sprężynowym dociskiem dysku - długość zabudowy DIN3202-K4 Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk: stal nierdzewna AISI304, uszczelnienie: NBR, sprężyna: stal nierdzewna AISI316. Prob=1,6MPa, Trob=-10ºC +ºC. Do przyłączy kołnierzowych PN6/PN16/PN40. W ,00 288,00 328,00 428,00 542,00 3, , ,00 Zawór zwrotny, międzykołnierzowy ze sprężynowym dociskiem dysku - długość zabudowy DIN3202-K4 Korpus, dysk, sprężyna: stal nierdzewna AISI316, uszczelnienie: metal/metal. Prob=4,0MPa, Trob=-10ºC +350ºC. Do przyłączy kołnierzowych PN6/PN16/PN40. W ,00 315,00 375,00 535,00 6,00 890, , , , , ,00
70 ZASUWY NOŻOWE Przeznaczenie i zastosowanie: Zasuwy nożowe służą do regulacji lub zamykania przepływu płynnych czynników roboczych o dużej gęstości, emulsji oraz czynników roboczych będących proszkami i granulatami. Stosowane są w sieciach kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków oraz do celów przemysłowych. DN Szkic wyrobu Nr artykułu [mm] Zasuwa nożowa międzykołnierzowa, jednokierunkowa Korpus: żeliwo szare GJL250, klin (nóż): stal nierdzewna AISI304, uszczelniacze klina: NBR [zł/szt.] P rob=1,0mpa,(do DN200) Ciśnienie dla wyższych średnic należy skonsultować z działem sprzedaży T rob=-10ºc +90ºC Do przyłączy kołnierzowych PN10 (gwintowane otwory w kołnierzach) Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE Na życzenie uszczelnienie EPDM T rob=-10ºc +110ºC 170TH , ,00 1, , , , ,00 3 5, , , , , , , , ,00 Zasuwa nożowa międzykołnierzowa, dwukierunkowa Korpus: żeliwo szare GJL250, klin (nóż): stal nierdzewna AISI304, uszczelniacze klina: NBR DN50 DN150 P rob=1,0mpa, DN200 DN250 P rob=0,8mpa, DN300 P rob=0,6mpa, T rob=-10ºc +90ºC Do przyłączy kołnierzowych PN10 Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE 178TH , , , , , , , , ,00 Zasuwa nożowa międzykołnierzowa, jednokierunkowa Korpus, klin (nóż): stal nierdzewna AISI316, uszczelniacze klina: EPDM P rob=1,0mpa, T rob=0ºc +110ºC Do przyłączy kołnierzowych PN10 (gwintowane otwory w kołnierzach) Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE 172TH , , , , , , ,00 9 7, , , ,00
SPIS TREŚCI Strona Zawory zwrotne 2-3 5-7 9-11 Kosze ssawne Zawory regulacyjne i manometry 13-15 16-17 Zawory antyskażeniowe 20-21
SPIS TREŚCI Strona Zawory zwrotne -zawory zwrotne grzybkowe system "02" (typ: 462, 402, 202, 882, 892, 402S, 212S) 2-3 -zawory zwrotne z zamknięciem kulowym (typ: 508, 50, 418, 408, 208P) 4 -zawory zwrotne