Source: http://docplayer.pl/33483681-Gmina-sulmierzyce-modyfikacja-tresci-specyfikacji-istotnych-warunkow-zamowienia.html
Timestamp: 2019-08-19 06:00:07
Legal References Found: art. 38
 art. 46
 art. 26
 art. 22
 art. 26
 art. 22

Document Content:
1 Sulmierzyce dnia 4 sierpnia 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w następującym zakresie: I.1. W Rozdziale 3 pkt. 3.1 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający modyfikuje treść fragmentów pkt 3.2 które otrzymują brzmienie (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), pozostała treść pozostaje bez zmian: Zestaw solarny winien zawierać: a) kolektor słoneczny płaski b) zestaw przyłączeniowy do kolektorów słonecznych z ręcznym odpowietrznikiem lub bez odpowietrznika w przypadku gdy grupa pompowa wyposażona jest w separator powietrza z odpowietrznikiem. c) konstrukcje nośną dla kolektorów d) zasobnik solarny z możliwością montażu grzałki elektrycznej, z rewizją oraz anodą tytanową (wymagane 2 wężownice) e) zespół zabezpieczenia zasobnika c.w.u. z zaworami i naczyniem wzbiorczym f) grupę pompową solarną g) sterownik solarny z czujnikami h) układ modułu fotowoltaicznego i) naczynie wzbiorcze solarne j) płyn solarny z inhibitorami korozji k) przewody instalacji glikolowej wraz z izolacją odporną na wysokie temperatury l) zestaw materiałów instalacyjnych tj. zawory odcinające, spustowe, rury, armatura niezbędna podczas podłączania instalacji solarnej do bieżącej instalacji zgodnie z przepisami m) zawór termostatyczny antypopażeniowy mieszający zamontowany na wyjściu c.w.u.
2 n) ponadto wszystkie instalacje muszą posiadać możliwość uruchomienia monitoringu bez konieczności wymiany elementów instalacji. Minimalne wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać zastosowane urządzenia instalacji solarnej: a) Kolektor słoneczny Zastosować kolektory słoneczne płaskie o parametrach eksploatacyjnych udokumentowanych badaniami wykonanymi przez niezależne od producenta instytucje badawcze. Zastosowane kolektory słoneczne mają być wykonane zgodnie z- certyfikatem Solar Keymark zgodnym z EN : i EN : Minimalne parametry techniczne jakie mają posiadać zastosowane kolektory słoneczne płaskie: sprawność optyczna odniesiona do powierzchni apertury min. 83 % potwierdzona wynikami badań wydanymi przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. współczynnik liniowych strat ciepła a1 nie większy niż 3,75 [W/(m 2 *K)] współczynnik liniowych strat ciepła a2 nie większy niż 0,016 [W/(m 2 *K 2 )] lub sprawność chwilowa rzeczywista minimum 70,31 % wyliczona podstawi wzoru: a 1 x Δ T a 2 x Δ T 2 ɳ = ɳ o - - E g gdzie: E g ɳ sprawność chwilowa rzeczywista ɳ o - sprawność optyczna odniesiona do powierzchni apertury a 1 - współczynnik strat ciepła liniowy a 2 - współczynnik strat ciepła kwadratowy ΔT różnica temperatur (absorber otoczenie), należy przyjąć 30 stopni E g nasłonecznienie, należy przyjąć 1000 W/m 2 powierzchnia brutto nie mniejsza niż 2,50 m 2 powierzchnia apertura nie mniejsza niż 2,20 m 2. dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/ m 2 i różnicy temperatur Tm Ta ( wg normy PN-EN :2007 ) = 30K min: 1630 W współczynnik absorpcji cieplnej 95% potwierdzony wynikami badań wydanymi przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą współczynnik odbicia 5% potwierdzony wynikami badań wydanymi przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. grubość absorbera miedzianego min. 0,25 mm albo absorbera z aluminium min. 0,5 mm rama kolektora lakierowana lub malowana metodą anodowania hartowane szkło pokryte powłoką antyrefleksyjną w kolektorze słonecznym o zwiększonej przenikalności promieni UV odporne na nagłe zmiany temperatury, układ hydrauliczny kolektora w formie harfy (pojedynczej lub podwójnej) lub typu meandrycznego, gwarancja na kolektor słoneczny minimum 10 lat
3 waga pustego kolektora, poniżej 45 kg obudowa kolektora wykonana z aluminium gwarantowany min. zysk energetyczny z 1 m2/rok = powyżej 525 kwh/m2/rok, dopuszczalne obciążenie wiatrem i śniegiem 1000 Pa zgodnie z normą EN temperatura stagnacji min. 200 o C Uwaga: Sprawozdanie z pełnych badań na normę PN EN , PN EN oraz certyfikat Solar Keymark powinny być dołączone do oferty. Wskazane powyżej parametry powinny być potwierdzone w sprawozdaniu z pełnych badań na normę PN EN , PN EN Gwarancja: min.10 lat b) Zasobnik c.w.u dwuwężownicowy umożliwiający współpracę instalacji solarnej z drugim źródłem ciepła Zastosowany zasobnik CWU musi posiadać następujące funkcje: komora podgrzewacza wykonana z powłoki emaliowanej wbudowana anoda tytanowa płaszcz zewnętrzny z izolacją typu skay (izolacja grubości min. 5 cm; pianka poliuretanowa + gąbka + tworzywo typy skay) wbudowany termometr możliwość podłączenia grzałki elektrycznej ciśnienie robocze; zasobnik max 10 bar, wężownica max 10 bar. musi posiadać stopy umożliwiające wypoziomowanie zbiornika króćce zbiornika zewnętrzne, umożliwiające wizualną kontrolę wycieku Ciśnienie próbne min. 10 bar. Na wyjściu c.w.u należy zastosować termostatyczny zawór antypopażeniowy. Gwarancja: min.10 lat c) Grupa pompowa Należy zastosować grupę pompową składając się, co najmniej z następujących elementów: Pompa obiegu solarnego klasie EEI<=0,23 zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar, zawór zwrotny, zwór odcinający, armatura do napełniania (co najmniej 2 zawory kulowe spustowe), króćce przyłączeniowe gwintowane, manometr, czujnik temperatury na obiegu powrotnym do kolektorów słonecznych, separator powietrza z odpowietrznikiem ręcznym lub automatycznym, przepływomierz, obudowę termoizolacyjną. Przez grupę pompową należy rozumieć zespół, co najmniej wszystkich wymienionych elementów zabudowanych w izolacji termicznej, za wyjątkiem króćców podłączeniowych i armatury ciśnieniowej zabezpieczającej.
4 Gwarancja min. 10 lat d) Ogniwo fotowoltaiczne Grupa pompowa będzie zasilana z wykorzystaniem energii odnawialnej. Na dachu zostanie zainstalowane ogniwo fotowoltaiczne. Prąd wyprodukowany z ogniwa będzie poprzez kontroler ładowania magazynowany w akumulatorach. Elementem bazowym urządzania jest polikrystaliczny moduł fotowoltaiczny o mocy min. 225Wp zapewniający maksymalne wykorzystanie energii słonecznej dzięki zastosowaniu technologii SmartBox. Moduły tego typu charakteryzują się lepszymi uzyskami w niesprzyjających warunkach. Właściwości elektryczne: Moc minimalna 225 Wp Tolerancja mocy (Wp): 0/+3% Napięcie jałowe (V): 38,4 Prąd zwarciowy (A): 7,94 Napięcie przy mocy maksymalnej (V): 30,5 Prąd przy mocy maksymalnej (A): 7,4 Parametry prądowo-napięciowe modułu przy standardowych warunkach: TC=25 C, E=1000W/m², AM=1,5 j) Kompletne orurowanie wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną. Rurociągi należy wykonać z elastycznej rury nierdzewnej, gatunek stali 316L. Układ należy zaizolować termicznie. Izolacja termiczna z materiału charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła w temperaturze 40 0 C, równym lub mniejszym niż 0,037 W(m.K) wg PN-EN ISO 8497:1999. Izolacja termiczna przewodów solarnych będzie odporna na czynniki zewnętrzne takie, jak promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenia zawarte w powietrzu i opadach atmosferycznych, dziobanie przez ptactwo, odporna na ptasie odchody oraz na temperaturę stagnacji kolektora. Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej wykonana będzie z rur systemowych wielowarstwowych z wkładką aluminiową lub z PP. Kompletacja materiałowa instalacji z rur wykonana będzie zgodnie z wytycznymi producenta systemu rurowego zatwierdzonego przez jednostkę akredydacyjną np. COBRTI INSTAL lub inną, Na przewodach instalacji ZW i CWU zastosować izolację termiczną o grubości min. 12 mm i odporną na temperaturę do C, Armaturę na przewodach projektować i montować tak aby umożliwić obsługę i konserwację, jako armaturę instalacji solarnej zastosowane zostaną zawory ze stopów miedzi (mosiężne lub z brązu) min PN 1,0 Mpa dla strony wodociągowej i min PN 1,6 MPa, T=130 C dla strony czynnika grzewczego (glikolowej i zbiorników buforowych wody grzewczej). Jako armaturę odcinającą i zwrotną w instalacji wodociągowej zastosowane będą zawory o połączeniach gwintowanych PN 1,0 MPa, T C. I.2. W Rozdziale 5 pkt. 5.3 ppkt 3 (Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) istniejący zapis zostaje uzupełniony o treść: Zamawiający dopuszcza możliwość, aby jedna i ta sama osoba pełniła jednocześnie funkcję projektanta i kierownika robót (budowy) danej branży pod warunkiem, że osoba ta posiadać będzie wszystkie wymagane postanowieniami SIWZ uprawnienia.
5 I.3. W Rozdziale 10 SIWZ pkt (Opis sposobu przygotowywania ofert) istniejący zapis ulega zmianie i przyjmuje treść: Oferta przetargowa na montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce NIE OTWIERAĆ PRZED r godz I.4. W Rozdziale 12 SIWZ pkt (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) istniejący zapis ulega zmianie i przyjmuje treść: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Sulmierzyce nie później niż do dnia r. do godz I.5. W Rozdziale 12 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt istniejący zapis ulega zmianie i przyjmuje treść: Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w sali konferencyjnej (pok. nr 9) Urzędu Gminy Sulmierzyce I.6. Zamawiający dokonuje modyfikacji dodatku nr 1 do SIWZ formularza ofertowego. Zmodyfikowany formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Modyfikacji treści SIWZ. I.7. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dodatku nr 4 do SIWZ projektu umowy poprzez wprowadzenie zmian wskazanych w pkt. I.1 niniejszej Modyfikacji treści SIWZ. I.8. Zamawiający dokonuje modyfikacji dodatku nr 6 do SIWZ druku wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia poprzez zastąpienie na stronie drugiej treści Kierownik budowy treścią Kierownik budowy (branża sanitarna) oraz treści Kierownik robót branża sanitarna treścią Kierownik robót (branża konstrukcyjno budowlana). I.9. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści programu funkcjonalno użytkowego poprzez wprowadzenie zmian wskazanych w pkt. I.1 niniejszej Modyfikacji treści SIWZ oraz uzupełnienie na stronie 6 treści: Uwaga: W przypadku konieczności zabudowania grzałki elektrycznej bądź też pompy obiegowej ładującej górną wężownicę zasobnika koszt pompy i ewentualnej grzałki ponosi Użytkownik instalacji. Koszt zakupu niezbędnego sterownika do pompy obiegowej ładującej górną wężownicę zasobnika ponosi Użytkownik instalacji. II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje do dnia r. do godz Załączniki: nr 1 zmodyfikowany formularz ofertowy W imieniu Zamawiającego W Ó J T /-/ mgr Gabriel Orzeszek
6 Zmodyfikowany Dodatek nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: Gmina Sulmierzyce Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1 tel ; fax Ofertę przetargową składa: Nazwa Wykonawcy:... Adres:... Województwo:... Powiat:... Tel./Fax.... REGON:... NIP:... Osoba upoważniona do kontaktów... Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Nazwa Wykonawcy:... Adres:... Województwo:... Powiat:... Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 1) Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto (bez Vat)... słownie złotych... stawka podatku VAT dla usługi opracowania dokumentacji projektowej... % stawka podatku VAT dla robót budowlanych wykonywanych na budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej poniżej 300m2, w których kolektory
7 w tym: GMINA SULMIERZYCE słoneczne montowane będą na dachu, elewacji budynku, balkonie lub tarasie (763 instalacje)... % stawka podatku VAT dla robót budowlanych wykonywanych na budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej poniżej 300m2, w których kolektory słoneczne montowane będą na gruncie z posadowieniem ich na fundamentach (198 instalacji - Zestaw A instalacji; Zestaw B 29 instalacji; Zestaw C 2 instalacje) : stawka podatku VAT dla robót budowlanych wykonywanych wewnątrz budynku... % stawka podatku VAT dla robót budowlanych wykonywanych poza budynkiem... % stawka podatku VAT dla robót budowlanych wykonywanych na budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 300m2 (2 instalacje)... % stawka podatku VAT dla robót budowlanych wykonywanych na budynkach użyteczności publicznej (2 instalacje typu A)... % brutto (z Vat)... słownie złotych... a) cena netto za opracowanie jednego kompletu dokumentacji projektowej (A1)... zł, b) łączną cenę netto za opracowanie wszystkich dokumentacji projektowych (A)... zł stanowiąca iloczyn ceny netto za opracowanie jednego kompletu dokumentacji projektowej (A1) oraz liczby instalacji sztuk A = A1 x 965 c) cena netto za zamontowanie jednego zestawu kolektora słonecznego typu A (K1) d) cena netto za zamontowanie jednego zestawu kolektora słonecznego typu B (K2) e) cena netto za zamontowanie jednego zestawu kolektora słonecznego typu C (K3) f) cena netto za zamontowanie jednego zestawu kolektora słonecznego typu D (K4) g) łączna cena netto za zamontowanie wszystkich zestawów kolektorów (K) obliczona wg wzoru: K = (K1 x 821) + (K2 x 136) + (K3 x 7) + (K4 x 1) h) cena netto (bez podatku VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (C) obliczona wg wzoru: C = A + K
8 2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 3) Oświadczamy, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 4) Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 5) Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7) Oświadczamy, że projekt umowy (dodatek nr 4 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8) Na wykonane roboty budowlane udzielamy rękojmi za wady i gwarancji jakości na zasadach określonych w projekcie umowy. 9) Wadium w kwocie: ,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) zostało wniesione w formie... W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium. 10)Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 11) Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy): Nazwisko, imię... Stanowisko... Telefon... faks... 12) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: (wypełnia wykonawca, który nie powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ) a) wykonanie... b) wykonanie... Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: (wypełnia wykonawca, który powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy )
9 a) wykonanie... Nazwa (firma) podwykonawcy na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykonanie... Nazwa (firma) podwykonawcy na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: ) Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki : 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9) (miejscowość i data) (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy)
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 246116-2014 z dnia 2014-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sulmierzyce Przedmiotem zamówienia jest montaż zestawu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biuletyn.net Sulmierzyce: Montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych
Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.16.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu