Source: http://docplayer.pl/3376244-Specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-do-przetargu-nieograniczonego-na-wykonanie-zamowienia-publicznego.html
Timestamp: 2017-05-23 11:37:16
Legal References Found: art. 39
 art. 11
 art. 30
 art. 22
 art. 22
 art. 22
 art. 22
 art. 22
 art. 24
 art. 22
 art. 24
 art. 22
 art. 44
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 6
 art. 46
 art. 46
 art. 23
 art. 3
 art. 6
 art. 27
 art. 86
 art. 144
 art. 30

Document Content:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: - PDF
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:
Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:"
1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostosowanie do standardu technicznego projektu e-zdrowie pomieszczenia serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku dla projektu nr: WND-RPPD /12 pn. Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-zdrowie realizowanego w ramach umowy z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD /12-00 ZATWIERDZAM. Data. Pieczęć i podpis Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą lub Pzp. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty zgodniej z 1 pkt. 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz z późn. zm.).2 Rozdział nr I Informacje o zamawiającym (art. 36 ust 1 pkt. 1) Pzp) 1. Nazwa i adres zamawiającego Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ul. Henryka Sienkiewicza 79, Białystok NIP , REGON , KRS Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem: 1/2014 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. Rozdział nr II Tryb udzielania zamówienia (art. 36 ust 1 pkt. 2) Pzp) Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. Rozdział nr III Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust 1 pkt. 3) Pzp) 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie dostosowania do standardu technicznego projektu e-zdrowie pomieszczenia serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku objętym projektem nr: WND-RPPD /12 realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD /12-00 z dnia 4 czerwca 2013 r., w szczególności: Część 1. Wykonanie i dostawa kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; Część 2. Świadczenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową; Część 3. Wykonanie: 1) dostosowania do jednego standardu technicznego pomieszczeń przyszłych serwerowni, w tym: 2 S t r o n a3 a) instalacja urządzeń klimatyzacji, b) instalacja podłogi technicznej, c) instalacja systemu SAP, d) instalacja drzwi antywłamaniowych, e) montaż systemu kontroli dostępu, f) prace adaptacyjne w pomieszczeniach, 2) dostawa i montaż okablowania strukturalnego, w tym: a) instalacja okablowania strukturalnego sieci lokalnej (LAN), Część 4. Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej na wykonane roboty; Część 5. Przeniesienie praw majątkowych do powyższej dokumentacji oraz prawa wykonywania zależnych praw autorskich do powyższej dokumentacji. Szczegółowy zakres robót i sposobów ich wykonania będzie wynikał z uzgodnionej i przyjętej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wytyczne do wykonania przedmiotu zamówienia zostały opisane w Programie funkcjonalno-użytkowym (zwanym dalej PFU) znajdującym się w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz z późn. zm.) 2. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV): Przedmiot główny zamówienia: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, nadzór nad robotami budowlanymi, roboty budowlane w zakresie budynków, roboty instalacyjne w budynkach, Dodatkowe przedmioty: maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie, awaryjne układy energetyczne, lokalna sieć komputerowa, urządzenia sieciowe, okablowanie sieciowe, elementy składowe sieci, roboty instalacyjne elektryczne, instalowanie infrastruktury okablowania, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących, 3 S t r o n a4 usługi w zakresie wsparcia technicznego, usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej. 3. Produkt równoważny W miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy, zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Rozdział nr IV Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust 1 pkt. 4) Pzp) Prace należy wykonać w okresie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, według Wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, zwanym dalej umową z zastrzeżeniem, iż prace związane z dokumentacją należy zakończyć w okresie 21 dni od dnia podpisania umowy. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie siedziba szpitala. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wraz z oznaczeniem Podwykonawcy. Rozdział nr V Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału (art. 36 ust 1 pkt. 5) Pzp) 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi dowieść, iż zgodnie z art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy, posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania działalności o ile przepisy ustawy nakładają taki obowiązek. b. Posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi dowieść, iż zgodnie z art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie: minimum 2 zamówienia o zakresie zawierającym: roboty budowlane, w skład których wchodziły prace związane z okablowaniem strukturalnym 4 S t r o n a5 w budynkach, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na kwotę minimum ,00 PLN brutto każde. Zamówienie musi być potwierdzone dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu spełnienia powyższego warunku, wykonawca musi dowieść, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował w trakcie trwania zamówienia minimum jednym pracownikiem z ważnymi uprawnieniami SEP klasy E do min. 1kV lub wyższymi. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz z późn. zm.). W przypadku korzystania z potencjału osobowego firm trzecich, należy złożyć odpowiednie oświadczenia firm zobowiązujące do oddania osób na czas wykonywania zamówienia z oznaczeniem zamówienia i roli wykonywanej w zamówieniu. d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi dowieść, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż nie później niż na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 ustawy. 3. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego jest zobowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w SIWZ wg formuły spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale V i VI SIWZ. 5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w rodz. V SIWZ, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty. 6. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 5 S t r o n a6 Rozdział nr VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu (art. 36 ust 1 pkt. 6) Pzp). 1. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy. Przykład formularza podany jest w Załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Przykład formularza oświadczenia podany jest w Załączniku nr 4 do SIWZ, b. Dokumentów właściwych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy, wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, m.in.: i. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. ii. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. iii. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. iv. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. v. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 b niniejszego 6 S t r o n a7 rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę. Termin ważności dokumentów zawierających oświadczenie stosuje się odpowiednio. 5. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V, pkt 1 b SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te zamówienia zostały wykonane należycie. 6. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V, pkt 1 c SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, roli w projekcie, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz formy zatrudnienia sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V, pkt 1 d SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Informację o należeniu do grupy kapitałowej lub w przypadku do nie należenia do grupy kapitałowej oświadczenie o tym fakcie. Rozdział nr VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami (art. 36 ust 1 pkt 7) 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie Oferty; 7 S t r o n a8 uzupełnienie Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty. 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Irena Olejnik, tel , . Rozdział nr VIII Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust 1 pkt. 8) Pzp). 1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 1.500,00 złotych. 2. Wadium, o którym mowa w ppkt 1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Kredyt Bank S.A. I Oddział w Białymstoku nr.: z dopiskiem <przetarg na Dostosowanie do standardu technicznego projektu e-zdrowie pomieszczenia serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku > 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o której mowa w ppkt 2 lit. b- e, dokument w oryginale należy złożyć, oddzielnie (w odrębnej kopercie) od składanej oferty, przed upływem terminu składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi zabezpieczać wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z wyłączeniem warunku określonego w art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy - jeśli Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy) oraz swym okresem ważności obejmować co najmniej termin związania ofertą. 8 S t r o n a9 7. Wadium, określone w ppkt 6 należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 8. Wadium składa się w: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ul. Henryka Sienkiewicza 79, Białystok 9. Kopertę, o której mowa w ppkt 7 należy zaadresować według poniższego wzoru: WADIUM DOTYCZĄCE PRZETARGU NA Dostosowanie do standardu technicznego projektu e-zdrowie pomieszczenia serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM r. godz. 11: Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. Rozdział nr IX Termin związania z ofertą (art. 36 ust 1 pkt. 9) Pzp). Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. Rozdział nr X Opis sposobu przygotowania ofert (art. 36 ust 1 pkt. 10) Pzp). 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 3. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy. 9 S t r o n a10 7. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 8. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 10. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 11. W przypadku, o którym mowa w ppkt 10, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozdział nr XI Miejsce i termin składania ofert (art. 36 ust 1 pkt. 11) Pzp). 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 2. Ofertę należy złożyć w: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ul. Henryka Sienkiewicza 79, Białystok Sekretariat pok. 302, w terminie do r. godz. 10:30 Otwarcie ofert nastąpi r. o godz. 11:00 3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 4. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ul. Henryka Sienkiewicza 79, Białystok OFERTA NA < Dostosowanie do standardu technicznego projektu e-zdrowie pomieszczenia serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku > NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM r. GODZ. 11:00 10 S t r o n a11 5. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy. 6. Wycofanie, zmiany a. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. b. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem "ZMIANA". c. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE". d. Koperta oznaczona napisem "WYCOFANIE" będzie otwierana w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, koperta oferty wycofanej nie będzie otwierana. e. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. Rozdział nr XII Opis sposobu obliczania ceny (art. 36 ust 1 pkt. ) Pzp). 1. Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r./ Dz. U. Nr 97, poz / a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1, który stanowi, że cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar (usługę) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. 2. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca ustalając cenę ryczałtową obowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Rozdział nr XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust 13 pkt. ) Pzp). 1. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert: 11 S t r o n a12 Nr Kryterium Waga 1 Cena oferty brutto 100% Kryterium Cena oferty brutto dotyczy ceny za całość realizowanych prac włącznie z asystą powdrożeniową i roczną gwarancją. Punkty za powyższe kryterium zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena najniższa / Cena oferty badanej x 100 x 100 % Oznacza to, że oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 2. Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową. Rozdział nr XIV Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust 1 pkt. 14 ) Pzp). 1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 2. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż zł. Z dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że polisa obejmuje przedmiot zamówienia oraz że została opłacona w całości. 4. Po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania Zamawiający zawrze z wyłonionym wykonawcą umowę na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ określającym istotne postanowienia przyszłej umowy. 12 S t r o n a13 Rozdział nr XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 36 ust 1 pkt. 15 ) Pzp). 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 6. Zamawiający wymaga pozostawienia na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia. 7. Kwota, o której mowa w pkt 6, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Rozdział nr XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach (art. 36 ust 1 pkt. 16) Pzp). Istotne postanowienia umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SIWZ. Rozdział nr XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust 1 pkt. 17 ) Pzp). 13 S t r o n a14 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli korzystano z innych środków; 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Rozdział nr XVIII Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (art. 36 ust 2 pkt. 1 ) Pzp). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział nr XIX Zamówienia uzupełniające (art. 36 ust 2 pkt. 3 ) Pzp). Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia. Rozdział nr XX Postanowienia końcowe 14 S t r o n a15 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa, stanowią Załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z Załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się po ich otwarciu. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Ujawnienie treści protokołu, Załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na pisemny wniosek, według następujących zasad: a. wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, b. przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku oraz możliwościami technicznymi Zamawiającego, c. bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, d. Zamawiający ustali zakres informacji które mogą być udostępnione oraz wyznaczy czas i miejsce, gdzie zostanie dokonana czynność udostępnienia dokumentów. 5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Zgodnie z art. 144 ust 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy w zakresie zawartym w umowie. 7. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy Załączniki w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku przesłanego elektronicznie lub faksem. 15 S t r o n a16 Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 PFU Program Funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 2 Wzór Istotnych Postanowień Umowy Załącznik nr 3 Wzór formularza oferty Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 5 Wzór formularza wykazu spełnienia warunków doświadczenia- referencji Załącznik nr 6 Wzór formularza wykazu osób biorących udział w realizacji zamówienia 16 S t r o n a17 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Dostosowanie do standardu technicznego projektu e-zdrowie pomieszczenia serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku Zadanie: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie dostosowania do standardu technicznego projektu e-zdrowie pomieszczenia serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku objętym projektem nr: WND-RPPD /12 realizowanego w ramach Umowy nr UDA- RPPD /12-00 z dnia 4 czerwca 2013 r. zwanym dalej Projektem. Obiekt: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Kody CPV: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, nadzór nad robotami budowlanymi, roboty budowlane w zakresie budynków, roboty instalacyjne w budynkach, maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie, awaryjne układy energetyczne, lokalna sieć komputerowa urządzenia sieciowe, okablowanie sieciowe, elementy składowe sieci, roboty instalacyjne elektryczne, instalowanie infrastruktury okablowania, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących, usługi w zakresie wsparcia technicznego, usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej. Zamawiający: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ul. Henryka Sienkiewicza 79, Białystok NIP , REGON , KRS Opracował: Łukasz Kawa 17 S t r o n a18 CZEŚĆ OPISOWA Programu funkcjonalno-użytkowego Rozdział I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia I. Zakres robót budowlanych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie dostosowania do standardu technicznego projektu e-zdrowie pomieszczenia serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku objętym projektem nr: WND-RPPD /12 realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD /12-00 z dnia 4 czerwca 2013 r., w szczególności: Część 1. Wykonanie i dostawa kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; Część 2. Świadczenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową; Część 3. Wykonanie: 3) dostosowania do jednego standardu technicznego pomieszczeń przyszłych serwerowni, w tym: g) instalacja urządzeń klimatyzacji, h) instalacja podłogi technicznej, i) instalacja systemu SAP, j) instalacja drzwi antywłamaniowych, k) montaż systemu kontroli dostępu, l) prace adaptacyjne w pomieszczeniach, 4) dostawa i montaż okablowania strukturalnego, w tym: b) instalacja okablowania strukturalnego sieci lokalnej (LAN), Część 4. Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej na wykonane roboty; Część 5. Przeniesienie praw majątkowych do powyższej dokumentacji oraz prawa wykonywania zależnych praw autorskich do powyższej dokumentacji. Wykonywanie prac nie może zakłócać bieżącej działalności szpitala. Plany podkładowe budynku objętego pracami znajduje się w Załączniku do PFU według spisu Załączników PFU. 18 S t r o n a19 II. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 1. Roboty budowlane i prace instalacyjne będą wykonywane w trybie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz z późn. zm.). 2. Roboty budowlane mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla serwerów i komputerów, w które będzie wyposażony podmiot leczniczy - szpital biorący udział w projekcie. 3. Roboty budowlane prowadzone będą w użytkowanym obiekcie. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem Administratorem obiektu/ów, zorganizuje prace w sposób, aby nie zakłócać działania obiektów podmiotu leczniczego. Jest to teren prac usług szpitalno-medycznych, sterylnych, otwarty w dla osób leczących się w tym obiekcie. Roboty budowlane będą wykonywane w pomieszczeniu odseparowanym, wydzielonym na serwerownie. Roboty wykonywane będą również w pomieszczeniach, w których będą pacjenci i pracownicy obiektu/ów. 4. Prace projektowe wymienione w niniejszym PFU należy wykonać w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty zawarcia umowy. 5. Prace wymienione w niniejszym PFU należy wykonać w okresie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy na podstawie zatwierdzonego projektu. 6. Odstępstwa od pkt 4 są opisane w PFU w Warunkach szczegółowych. 7. W miejscu gdzie przedmiot prac opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi o ile spełnią wymogi SIWZ. 8. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy, zgodnie z ustawą zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 10. W projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych Wykonawca powinien wyszczególnić wszystkie niezbędne roboty budowlane i instalacyjne wraz z niezbędnymi ekspertyzami dotyczącymi przystosowania pomieszczenia dla celów nowej serwerowni. 11. Dokumentacja projektowa powinna umożliwiać etapową realizację prac, pozwalając na bezpieczne składowanie sprzętu informatycznego po wykonaniu niezbędnych etapów prac. III. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1. Realizacja robót będzie realizacją kompletną, pod klucz, składającą się z następujących części: 19 S t r o n a20 a. opracowanie w przedmiarze robót zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnej z PFU dokumentacji projektowej, b.wykonanie prac przygotowawczych pomieszczeń oraz prac demontażowych w pomieszczeniach, które będą dostosowane do budowy w nich serwerowni, c. demontaż lub zabezpieczenie grzejników i torów wodnych, d.wykonanie prac remontowych, e. wykonanie prac instalacyjnych w zakresach wymienionych w PFU, f. wykonanie testów, niezbędnych pomiarów i badań sprawdzających współdziałanie wszystkich zamontowanych i zainstalowanych elementów wg listy prac wymienionych w warunkach szczegółowych PFU, g.wykonanie prac z zakresu pracy układów klimatyzacji. 2. Wykonawca jest zobligowany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odebrania robót. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy usunie on na koszt własny. 3. Odbiór robót nastąpi po wykonaniu prób, badań i rozruchu technologicznym, łącznie z przekazaniem obowiązujących dokumentów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej w ilości 3egz. oraz wersji elektronicznej (AutoCad) na płycie CD/DVD. 1. Przedstawione poniżej rozwiązanie modernizacji pomieszczenia serwerowni zostało przygotowane na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych przez Zamawiającego oraz wymagań Zamawiającego. Budowana serwerownia znajduje się w miejscu gdzie obecnie znajduje się podstawowa niezmodernizowana serwerownia szpitala. 2. Wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę niżej wyspecyfikowanych weryfikacji, ekspertyz i inwentaryzacji: a. Weryfikacja nośności stropu pomieszczenia centrali telefonicznej, ze względu na konieczność ulokowania wolnostojących szaf IT o niestandardowych gabarytach (zarówno w zakresie wymiarów jak i ciężaru). b.szacunkowy ciężar szaf IT możliwych do wstawienia do nowej serwerowni oraz urządzeń infrastruktury technicznej: 3. Szacunkowy ciężar podłogi technicznej - ok. 50 kg/m2 4. W przypadku stwierdzenia niższej wartości nośności użytkowej stropu lub ścian niż oczekiwana wymaga się w ramach zamówienia zaprojektowania i wykonania rozwiązania wzmocnienia stropu lub ścian pod pomieszczeniem serwerowni lub też rozwiązania rozłożenia obciążeń poprzez wykorzystanie podłogi technicznej podniesionej i konstrukcji wzmacniających. 5. Inwentaryzacja pomieszczenia serwerowni oraz połączeń sieci lokalnej tej serwerowni, które należy przenieść do nowego systemu okablowania, 6. Inwentaryzacja trasy poprowadzenia kabla zasilającego do rozdzielni, 7. Inwentaryzacja trasy poprowadzenia orurowania dla czynnika chłodzącego klimatyzacji od planowanych szaf chłodniczych do jednostek zewnętrznych 20 S t r o n a21 (proponowane miejsce na zewnątrz pod oknami serwerowni na przygotowanym i ogrodzonym podeście betonowym), jak również weryfikacja trasy prowadzenia odpływu skroplin i doprowadzenia wody do układu nawilżania. 8. Inwentaryzacja WLZ, tras zasilania i zabezpieczeń AZR. V. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowo-kubaturowych jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego. 1. Specyfika prac instalacyjnych na obiektach budowlanych w zakresie oszacowania wielkości klimatyzatorów, prędkości i szacunkowej długości okablowania wymaga stosowania właściwości użytkowych, podanych poniżej. 2. Moc klimatyzatorów, Wykonawca ma obliczyć posługując się mocą chłodzonych urządzeń minimum 6kW na cały system chłodzący w serwerowni. Do realizacji zadania można wykorzystać klimatyzator już zainstalowany w serwerowni pod warunkiem objęcia go gwarancją i serwisem. 3. Zastosowane okablowanie strukturalne kategorii 6a, musi przenosić sygnały o prędkości minimum 1Gbit na odległość minimum 90m licząc zapas 10m na kable krosowe od urządzeń krańcowych. 4. Zastosowane okablowanie światłowodowe multi-mode musi przenosić sygnały o prędkości 10Gbit na odległość minimum 200m i być kompatybilne z wkładkami (LC/PC: Gbic, SFP+ i XFP i innymi). 5. Podłoga techniczna musi mieć minimalną wielkość pozwalającą na swobodne umieszczenie wymienionych w PFU urządzeń, okablowania i szaf wraz z przestrzenią do swobodnego dostępu z każdej strony do tych urządzeń. Podłoga techniczna nie musi obejmować całości pomieszczenia. Rozdział II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Ad. Części 3. 2) a) Wymagania dotyczące urządzeń klimatyzacji: 1) w pomieszczeniu serwerowni ma być zainstalowany nowy system klimatyzacji składający się z dwóch niezależnych jednostek podstropowych lub naściennych o mocy chłodniczej minimum 6kW łącznie pracujących w pakiecie pracy całorocznej z zabezpieczeniem N+1, 2) klimatyzatory powinny pracować naprzemiennie w programowalnym okresie czasu, zastępować się w przypadku awarii, 3) instalacja klimatyzatorów nie może utrudniać pracy innym urządzeniom ani dostępu do innych urządzeń zainstalowanych w serwerowni, 4) druga jednostka powinna być uruchamiana w przypadku przekroczenia temperatury progowej, 21 S t r o n a22 5) urządzenia powinny być wyposażone w system zabezpieczeń oraz autokontroli parametrów pracy, bezprzewodowe zdalne sterowanie, programator tygodniowy, pełny automatyczny restart, 6) warunki klimatyczne w ramach serwerowni powinny być monitorowane w zakresie temperatury i wilgotności, pomiary powinny być zapisywane na dyskach w sieci lokalnej, powinna istnieć możliwość powiadamiania obsługi, 7) w pomieszczeniach serwerowni istnieje już system klimatyzacji, montowany system, ma zastąpić stary, który należy zostawić lub uzupełnić obejmując go gwarancją taką samą jak w przypadku montowania nowego. Ad. Części 3. 2) b) Wymagania dotyczące instalacji podłogi technicznej: 1) pomieszczenie serwerowni powinno być wyposażone w podłogę techniczną o wysokości co najmniej 17 centymetrów wraz z odpowiednim systemem prowadzenia kabli, 2) wejście do pomieszczenia powinno być wykonane z pochylnią umożliwiającą wjazd wózków bez stopnia, 3) w każdej części podłogi technicznej musi być dostęp do elementów okablowania umieszczanych poniżej, podłoga musi być demontowalna, 4) podłoga musi przenosić ciężar zainstalowanych w serwerowni urządzeń i szaf rack. 5) materiał płyt podłogowych. Silnie sprasowana płyta wiórowa nasączona żywicą o gęstości od 650 do 750 kg/m3, w wersji przewodzącej z przewodzącą okleiną boczną; powleczona od spodu folią aluminiową o grubości min. 0,2 mm, blachą stalową ocynkowaną o grubości min. 0,5 mm 6) wszystkie płyty podłogowe muszą posiadać zabezpieczenie bocznych fazowanych krawędzi przewodzącą taśmą PVC 7) wykładzina PVC w wersji antyelektrostatycznej, przewodzącej, izolacyjnej 8) konstrukcja wsporcza: wolnostojące słupki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej St3Sx połączone poprzeczkami (belkami rusztu - inaczej trawersami). Słupki klejone do podłoża lub przykręcane kołkami rozporowymi, kotwami 9) Wymiary płyt (dł./szer./gr.) [mm]: 600x600mm(28-60 mm). Wymiar podany liczony jest do górnej krawędzi powierzchni płyty podłogowej. a. Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [db] (15-18) b. Odporność ogniowa - REI 30 10) Obciążenie: a. powierzchniowe [kn/m2]: od 10 do 40 b. punktowe [kn]: od 2 do 7 w zależności od zastosowanej płyty podłogowej, rodzaju konstrukcji wsporczej i podłoża c. wilgotność powietrza [%]: przy układaniu od 65 do 90 Ad. Części 3. 2) c) Wymagania dotyczące instalacji systemu SAP: 1) pomieszczenie powinno zostać wyposażone w system sygnalizacji i alarmu pożaru jako odrębny system ochrony pożarowej, 22 S t r o n a23 2) system powinien zostać zainstalowany w sposób nieutrudniający pracy podmiotu leczniczego, 3) wielkość systemu SAP będzie zależny od wielkości pomieszczenia, 4) system w pomieszczeniach serwerowni powinien zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji o warunkach technicznych i organizacyjnych jakimi podlegać powinny systemy przeznaczone do przetwarzania danych osobowych, 5) system powinien monitorować min. dwie strefy, 6) możliwość włączenia minimum 6 czujników w linię dozorową oraz minimum 4 ostrzegaczy ręcznych, 7) pamięć 100 ostatnich zdarzeń, 8) pomieszczenie serwerowni posiada okno, które też ma być wyposażone w strefę monitoringu, 9) powiadamianie powinno być wykonane w postaci sygnalizacji w sieci lokalnej lub poprzez system powiadamiania GSM, karty SIM wraz z usługa w trakcie okresu trwałości projektu musi zapewnić wykonawca. Ad. Części 3. 2) d) Instalacja drzwi antywłamaniowych 1) W przygotowanym otworze drzwiowym należy zainstalować jednoskrzydłowe drzwi stalowe o odporności ogniowej 60 minut EI 60. 2) Wymiar drzwi w murze 1020x2045 mm wymiar przejścia 930x2000 mm. 3) Drzwi gotowe do wbudowania działające w prawo lub w lewo (uniwersalne do montażu) posiadające aprobata techniczna, Certyfikat Zgodności oraz Krajową Deklarację Zgodności. 4) Drzwi należy osadzić na kotwach i ułożyć na piance montażowej PPOŻ o wymaganej odporności ogniowej zgodnie z odpornością ogniową pomieszczenia. 5) Wokół drzwi należy dokonać obróbki dekoracyjnej od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 6) Należy wzmocnić konstrukcje wsporczą drzwi przez pogrubienie ściany do min 35 cm. 7) Drzwi muszą być wyposażone w następujące elementy: a. Zamek z wkładka antywłamaniową klasy C b. Samozamykacz c. Dodatkowy zamek z elektrozaczepem rewersyjnym stanowiący drugi punkt podparcia zgodnie z przepisami PPOŻ. d. Od zewnątrz klamka e. Od wewnątrz klamka. Ad. Części 3. 2) e) Wymagania dotyczące instalacji systemu kontroli dostępu: 1) System Kontroli Dostępu do pomieszczenia serwerowni należy wykonać na bazie czytnika kart zbliżeniowych ISO oraz klawiaturę zgodnie z wytycznymi normy ISO 27001: S t r o n a24 2) System będzie miał na celu ograniczenie dostępu do wskazanych pomieszczeń dla osób nieuprawnionych. 3) Pracownikom wejście do pomieszczeń umożliwią karty zbliżeniowe systemu kontroli dostępu przykładane do odpowiednich czytników kart, a umieszczonych przy drzwiach wejściowych dla danego obszaru. 4) Po przyłożeniu karty kontroli dostępu do czytnika i poprawnej weryfikacji użytkownika przez system, mechanizm blokujący otwarcie drzwi zostanie zwolniony na okres kilku sekund, w którym to okresie będzie możliwe otwarcie drzwi. 5) Zarzadzanie systemem będzie odbywać się poprzez sieć Ethernet dedykowanym przez producenta systemu oprogramowaniem zarządzającym. 6) System kontroli dostępu należy wykonać instalując przed wejściem do pomieszczenia serwerowni czytnik kart zbliżeniowych z wbudowana klawiaturą. 7) Czytnik będzie połączony z elektro zaczepem rewersyjnym w drzwiach do serwerowni. 8) Przyłożenie karty do czytnika lub użycie kodu PIN spowoduje zwolnienie elektro zaczepu i umożliwi wejście do pomieszczenia serwerowni. 9) Dla czytnika przewidziano interface komunikacyjny który zapewni komunikację z kontrolerem poprzez interface WWW. 10) Zarządzanie systemem będzie się odbywało poprzez aplikację producenta do zarządzania systemem kontroli dostępu. 11) Czytnik oraz elektro zaczep będą zasilane z zasilacza, który należy zainstalować w pomieszczeniu w szafie serwerowej. 12) Wyjście z pomieszczenia serwerowni odbywać się będzie za pomocą przycisku wyjścia. 13) W przypadku awarii przycisku lub zasilania obok przycisku wyjścia znajdować się będzie przycisk wyjścia awaryjnego który po zbiciu szybki umożliwi opuszczenie pomieszczenia. 14) system powinien mieć możliwość powiadamiania telefonicznego o włamaniu lub o nieautoryzowanym wejściu, 15) system powinien mieć możliwość awaryjnego otwarcia w razie pożaru, 16) system powinien monitorować inne wejścia oraz okna, 17) system powinien mieć możliwość samodzielnego kodowania kart dostępowych i czytnika, 18) system powinien mieć pamięć ostatnich 500 zdarzeń dostępu z pełną identyfikacją karty/kodu i czasu przebywania w serwerowni. Ad. Części 3. 2) f) Wymagania dotyczące prac adaptacyjnych pomieszczeń przyszłych serwerowni: 1) uprzątnięcie wskazanego pomieszczenia serwerowni oraz przygotowanie go pod prace remontowo-instalacyjne, w tym deinstalacja sprzętu zastanego w 24 S t r o n a25 pomieszczeniach przyszłej serwerowni np. urządzeń sanitarnych, dźwigów, szaf, itp., 2) roboty budowlane powinny być przeprowadzone w sposób nie zakłócający normalnej pracy podmiotu leczniczego, 3) pomieszczenie ma być przygotowane pod instalacje: systemu klimatyzacji, drzwi antywłamaniowych, systemu kontroli dostępu do pomieszczenia, podłogi technicznej, dwóch szaf rack 45U, wydzielonego obwodu zasilania, systemu sygnalizacji i alarmu pożaru, dla okien pod zabezpieczenia (kraty lub rolety antywłamaniowe), koryta i przewierty kablowe, 4) pomieszczenie serwerowni powinno zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), 5) ściany i podłoga powinny zostać wykonane z materiałów niepalnych zgodnie ze standardami budowy i zabezpieczania tego typu obiektów, kanały kablowe mają zostać zabezpieczone pod kątem ppoż., 6) pomieszczenie musi zostać wyposażone w minimum 2 szafy RACK x1200 z osprzętem, o wysokości 45U, do szaf musi być dostęp ze wszystkich czterech stron z zastrzeżeniem, iż do boków szaf musi być dostęp na zasadzie demontażu ścianek bocznych, 7) szafy RACK przeznaczone będą na serwery, 8) okablowanie strukturalne należy wykonać w oparciu o szafę 12 RU istniejąca w serwerowni, a okablowanie istniejące w tej szafie przenieść na nowy system okablowania, 9) pomiędzy szafą z okablowaniem i szafami serwerowymi należy przewidzieć korespondencję kablową w postaci 48 połączeń RJ45 kable 6A i 12 połączeń kablem mm min. OM3, 10) w szafie kablowej zostaną zamontowane przełączniki dostępowe o wysokości do 3RU, 11) w każdej szafie ma się znaleźć moduł kontroli klimatu, 12) w każdej szafie ma się znaleźć moduł kontroli napięcia z dwóch niezależnych źródeł z minimum 20 gniazdami 230V z bolcem uziemiającym, 13) wykonanie i pomiar uziemienia, 14) szafy mają zostać umiejscowione w sposób nieutrudniający do nich dostępu oraz w miejscach dostępu do zbiorczych koryt kablowych, 15) szafy mają być zamykane z dostępem z przodu i z tyłu, 16) w serwerowni powinna zostać wykonana sieć szkieletowa z dedykowaną wydzieloną instalacją zasilania w energię elektryczną dla potrzeb sprzętu komputerowego i urządzeń aktywnych w serwerowni, jako punkt dystrybucyjny powinna być użyta istniejąca szafa RACK. 25 S t r o n a26 17) w przypadku niedostatecznej pojemności tej szafy wykonawca dostawi drugą lub wymieni istniejącą szafę na szafę o wysokości 45 RU, 18) Szafa ta powinna być wentylowana. 19) W szafie powinno być zainstalowane patch panele RJ-45 kat. minimum 5e o min. 24 portach do przyłączenia obecnie działającej sieci dystrybucyjnej, 20) demontaż i budowę wydzielonej rozdzielni elektrycznej 3f dla serwerowni opierając się o przewody istniejące w serwerowni, 21) pod podłogą powinna być wykonana szyna uziemień. Ad. Części 3. 2) a)wymagania dotyczące instalacji okablowania strukturalnego: 1) system okablowania strukturalnego powinien spełniać wymagania kategorii 6a zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów jak i do całości systemu, 2) Instalacja poszczególnych PELi będzie wykonywana w miejscu, zgodnie z rysunkiem pięter zawartym w załącznikach do OPZ. 3) parametry systemu powinny być potwierdzone deklaracjami producenta oraz certyfikatem niezależnego instytutu np. Instytutu Łączności w Warszawie, 4) okablowanie musi być zainstalowane z użyciem kanałów elektroinstalacyjnych natynkowych lub podwieszanych, z zastrzeżeniem, że kanały podwieszane niezabudowane mogą być umieszczane tylko w suficie podwieszanym, 5) kanały elektroinstalacyjne nie mogą być umiejscowione w sposób utrudniający pracę szpitala w tym uwzględniający sposób działania szpitala, wózki, pacjenci, itp. 6) oferowany system okablowania strukturalnego musi obejmować kompletne rozwiązanie dla techniki miedzianej, światłowodowej i telekomunikacyjnej wraz z osprzętem do szaf instalacyjnych RACK, 7) w przypadku braku szaf RACK, Wykonawca dostarczy takie szafy lub stojaki kablowe, niezbędne do w/w instalacji, 8) elementy składowe systemu powinny pochodzić od jednego producenta, 9) całość instalacji powinna posiadać możliwość dalszego rozszerzenia w części logicznej i elektrycznej, tj. posiadać przekroje kanałów elektroinstalacyjnych oraz przepustów przez ściany i sufity dostosowane do zwiększenia infrastruktury sieci komputerowej i dedykowanego zasilania elektrycznego co najmniej o 30%, przy czym kanały muszą zapewnić montaż dodatkowo co najmniej 4 kabli logicznych i 2 elektrycznych, 10) elementy systemu okablowania powinny być nastawione na uniwersalność, skalowalność, łatwość w montażu oraz prostotę i przejrzystość całości rozwiązania, 11) w przypadku wykonania bądź rozszerzenia sieci w budynkach piętrowych należy wykonać okablowanie piętrami, 12) należy zapewnić jednolitość wzorniczą instalacji logicznej i elektrycznej, 13) moduły RJ45 powinny być wykonane w standardzie Keystone Jack lub równoważny (np. Mosaic); co pozwala na ich montaż w każdym dostępnym 26 S t r o n a27 osprzęcie, moduł RJ45 powinien zapewnić uniwersalność rozwiązania (taki sam moduł po stronie gniazda i po stronie panela krosowego modularnego), moduł RJ45 powinien być montowany narzędziowo lub bez narzędziowo oraz powinien być wielokrotnego użytku powinien pozwalać na demontaż kabla skrętkowego a następnie jego powtórne zaterminowanie, 14) instalację należy wykonać w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczeń, 15) pojedynczy punkt elektryczno-logiczny (PEL) musi składać się min. z 2 gniazd logicznych RJ-45 (8P8C) oraz 3 dedykowanych gniazd elektrycznych z uziemieniem (1x2P+Z/16A/230V) kodowanych mechanicznie kluczem dostępowym, 16) panele krosowe powinny zabierać jak najmniej miejsca w szafie krosowej (minimum 24 porty na 1RU (Rack Unit) z miejscem na opis gniazda, 17) szafy krosowe należy uzupełnić okablowaniem światłowodowym w ilości 2 portów mm. 18) w przypadku braku miejsca w szafie krosowej należy dostarczyć nową szafę lub stojak kablowy, 19) panele krosowe powinny zostać od siebie rozdzielone panelem organizatorem kabli krosowych, 20) jako kabel instalacyjny miedziany należy użyć skrętki czteroparowej spełniającej minimum kategorię 6a w powłoce bezhalogenowej (LS0H lub LSZH) ze znacznikiem metra, 21) kable krosowe i przyłączeniowe powinny być kategorii 6a, standard RJ45, wykonane w wersji bezhalogenowej (LS0H lub LSZH) z materiałów giętkich, bez dodatkowych żył systemowych, 22) do każdego gniazda panela krosowego należy dostarczyć kabel krosowy 2m od strony patch panela i 5m od strony gniazda abonenckiego, 23) kabel krosowy musi być w tej samej kategorii co kabel instalacyjny, 24) użyty kabel powinien spełniać normy: PN-EN :2007, PN-EN , ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC :2002, IEC Cat. C, IEC część 1, IEC część 2 lub równoważne, 25) pomiary wykonanej sieci logicznej muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 26) raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej, 27) zainstalowane okablowanie musi otrzymać certyfikat gwarancji systemowej producenta na instalację z min. 20-letnią gwarancją na system jako całość, 28) wykonawca okablowania powinien być certyfikowanym przez producenta instalatorem stosowanego systemu okablowania strukturalnego. 27 S t r o n a28 CZĘŚĆ INFORMACYJNA Programu funkcjonalno-użytkowego I. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Zamierzenie budowlane jest zgodne z projektem nr: WND-RPPD /12 pn. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD /12-00 z dnia 4 czerwca 2013 r. II. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Nieruchomość zamawiającego należy do organów tworzących szpitala i są przekazane zamawiającemu w użytkowanie. Organy tworzące oraz zamawiający przez publikację niniejszego SIWZ zgadzają się na wykonanie robót budowlanych wymienionych w PFU. III. Przepisy prawne i normy związane z zamierzeniem budowlanym 1. Wykonawca będzie wykonywał prace stosując się do przepisów prawa w szczególności, zgodnie z jego zakresem podanym poniżej: a. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.), b. Ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), c. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 poz. 594), d. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz ze zm.), e. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania 28 S t r o n a29 ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz.U. z 2005 r. Nr 152, poz ze zm.), f. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Nr 123 poz. 801 ze zm.), g. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484), h. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657 ze zm.), i. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), j. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), k. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.), l. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010, Nr 252, poz ze zm.), m. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 ze zm.), n. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U z późn. zm.). o. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z późn. zm.). p. Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z późn. zm.). q. Ustawa o podpisie elektronicznym (Dz. U z późn. zm.). r. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz ze zm.), s. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr. 128 poz.1402 ze zm.). t. Ustawa z dnia Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 ze zm.) u. Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U ). 29 S t r o n a30 v. Rozporządzenie RM z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego.(dz. U ). w. Rozporządzenie RM z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagania dla systemów teleinformatycznych (Dz. U ). x. Rozporządzenie RM z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U ). y. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (Dz. U ). z. Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 29 września 2005 r. z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U ). aa. Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U ). bb. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U ). cc. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badań oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U ). dd. Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U ). ee. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. nr 205, poz. 1692), ff. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U. nr 217, poz. 1836), gg. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206 poz. 1216), hh. Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U r. Nr 206 poz. 1517). 30 S t r o n a31 ii. Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U r. Nr 151 poz. 1078). jj. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r. kk. Dyrektywa WE - numer 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych w granicach napięcia. ll. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126). 2. Normy a. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. b. SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. c. EIA/TIA 568 wraz z załącznikami TSB36 d. ISO/IEC 11801, EN55022 oraz EN55024 Montaż okablowania strukturalnego e. PN-EN Systemy alarmowe f. PN-EN :2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu g. PN-EN :2008 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania h. PN-EN :2007 / A 1:2007 Systemy alarmowe - Systemy Kontroli Dostępu. Wymagania systemowe i. CLC/TS :2003 Systemy sygnalizacji włamania j. Ustawa z dnia r. o ochronie osób i mienia k. PN-B-02840: Ochrona przeciwpożarowa budynków - Nazwy i określenia l. PN-E-08106: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) m. PN-IS Ochrona przeciwpożarowa - Terminologia Wyposażenie gaśnicze n. PN-H-74200: Rury stalowe ze szwem gwintowane o. PN-M-01600: Armatura przemysłowa - Terminologia p. PN-M : Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej - Wprowadzenie q. BN 84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne wnętrzowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania. r. BN-88/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania. s. PN-IEC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. t. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 31 S t r o n a32 u. PN-EN :2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. v. PN-EN :2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. w. PN-EN :2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. x. PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. y. PN-EN 50346:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania 3. Zastosowane materiały muszą posiadać certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP. 32 S t r o n a 33 IV. Kopie map zasadniczych 1. Samodzielny Szpital Miejskim im. PCK w Białymstoku 33 S t r o n a Pokazać jeszcze
Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl
Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia Bardziej szczegółowo Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)
Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego Bardziej szczegółowo KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.
Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do Bardziej szczegółowo Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową Bardziej szczegółowo URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH
URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Bardziej szczegółowo Polska-Białystok: Szafy kablowe 2014/S 019-029193. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy
1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29193-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Szafy kablowe 2014/S 019-029193 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Bardziej szczegółowo Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane
1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85823-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:
Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl
1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU Bardziej szczegółowo Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: FORMULARZ ZP-400
Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?
1 z 7 02-10-2015 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl Warszawa: Wykonanie obróbki powietrza w bloku A1 od strony ul. Bardziej szczegółowo Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO Bardziej szczegółowo Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
1 z 6 2014-09-08 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm. Ciechanowiec: Remont Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ
ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl
Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oraz obsługa Bardziej szczegółowo Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.
Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych Bardziej szczegółowo II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
Mochowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII Numer ogłoszenia: 262954-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl
Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Utrzymanie czystości w Kraków Arenie wraz z całorocznym utrzymaniem Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,
Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014 Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl
Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Bardziej szczegółowo Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi
1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa Bardziej szczegółowo Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi
Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dom Pomocy Społecznej Nr 2 41-200 Sosnowiec ul.jagiellońska 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer Bardziej szczegółowo Świadczenie usług ubezpieczenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości Bardziej szczegółowo URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH
URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Bardziej szczegółowo Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy
1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl
Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011 Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie Bardziej szczegółowo Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi
1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2014-08-06 o godzinie 13:08 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-08-06 o godzinie Bardziej szczegółowo http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02
Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32
1 z 5 2015-03-20 08:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kobiór Kobiór: Budowa oświetlenia drogowego ul. Plichtowickiej w Kobiórze Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
1 z 7 2016-02-15 15:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/16 NA OCHRONĘ Bardziej szczegółowo I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót Bardziej szczegółowo II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.
Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Nowa Wieś Ełcka: Roboty budowlane polegające na wymianie urządzeń sygnalizacji Bardziej szczegółowo Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107
Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.
Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
Warszawa: Modernizacja instalacji Średniego Napięcia wraz z wymianą 8 wyłączników oraz wymiana układu pomiarowego w Rozdzielni Głównej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 248024-2015; Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl
Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji Bardziej szczegółowo Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego
1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia Bardziej szczegółowo Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali Bardziej szczegółowo Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)
1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Bardziej szczegółowo PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy
1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015; Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Wrocław: Zakup, dostawa serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego do celów Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50.
Warszawa: Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Numer ogłoszenia: 255916-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard
Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE Bardziej szczegółowo dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Kielce: Monitory ekranowe Dostawy
Dz.U.lS S177 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TE D: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270130-201 O:TEXT:PL:HTML PL-Kielce: Monitory ekranowe 2010/S 177-270130 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres