Source: https://www.eurobudowa.pl/przetargi/2489036/dostawa-i-montaz-agregatow-pompowych/
Timestamp: 2020-07-10 11:59:10
Legal References Found: art. 89
 art. 6
 art. 46
 art. 46
 art. 46
 art. 26
 art. 25
 art. 25
 art. 87

Document Content:
Przetarg: Dostawa i montaż agregatów pompowych [2489036] | Eurobudowa.pl
eurobudowa.pl > przetargi > ogłoszenia przetargowe > instalacje wodno-sanitarne, kanalizacje, wodociągi > przetargi pomorskie > przetargi Władysławowo > Dostawa i montaż agregatów pompowych
Przetarg: Dostawa i montaż agregatów pompowych
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo" we Władysławowie
tel. 586 741 508, faks 586 741 569
Dostawę i montaż agregatów pompowych w wersji niezatapialnej, jednostopniowej, pozioma z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Pucku i Władysławowie
Część 1 przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu pompowego w wersji niezatapialnej, jednostopniowego, poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Pucku. Parametry techniczne pracy pompowni w Pucku: o Długość rurociągu tłocznego Dn 500 mm, L= 5 800,0 m o Ciśnienie w rurociągu mierzone w pompowni ścieków manometrem wynosi 42 m sł. H2O o Wydajność minimalna pompy po zamontowaniu - 500 m3/h Parametry techniczne agregatu pompowego: o Pompa niezatapialna, jednostopniowa. o Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie niższa niż 70%. o Napięcie z sieci U=3x400 V AC, rozruch i hamowanie przez sofstart elektroniczny. o Długość kabla 20,0m. o Wymagany rodzaj wirnika: dwukanałowy o swobodnym przelocie minimum 80 mm. o Nominalna moc elektryczna silnika pobierana z sieci, nie większa jak 90 kW. o Pomiar temperatury w uzwojeniach silnika z sygnalizacją w szafie sterowniczej. o Bieżący pomiar poboru prądu montowany w szafie sterowniczej. o Uszczelnienie podwójne mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi odpornymi na skokowe zmiany temperatury i przeciwny kierunek obrotów . o Szafa sterownicza IP 54 do montażu szeregowego (lub inna o porównywalnych parametrach). o W dostawie kolano wlotowe i kolano wylotowe, podstawa, nowa - zasuwa odcinająca (ręczna) rurociąg tłoczny i zawór kulowy. o Średnice istniejących zasuw: na ssaniu DN400, na tłoczeniu DN300), o Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu w zbiorniku. o Sygnalizator gruszkowy poziomu minimalnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem). o Sygnalizator gruszkowy poziomu maksymalnego. o System AKPiA składający się z sterownika sterującego pracą agregatu, wyposażonego w moduł komunikacyjny Profibus DP. W celu zdalnego podglądu stanu pompowni i sterowania w systemie AKPiA SWS Swarzewo. Zasilanie AKPiA agregatu należy doposażyć w zasilanie awaryjne (UPS) Zakres robót montażowych: o Demontaż 1 szt. pompy Sarlin S1854H3511. o Montaż agregatu pompowego. o Połączenia z istniejącą instalacją rurami przewodowymi ze stali czarnej. o Demontaż istniejącej armatury odcinającej i zwrotnej. o Montaż nowej armatury odcinającej i zwrotnej, o Montaż szafy sterowniczej, okablowania oraz wpięcie AKPiA agregatu pompowego w system AKPiA Oczyszczalni Swarzewo Wymagany okres gwarancji licząc od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru- minimum 24 miesiące. Po montażu agregatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (dołączyć do protokołu odbioru): o Deklarację zgodności, o Dane Techniczno Ruchowe, o Gwarancje na piśmie z określeniem warunków gwarancji, o Komplet protokołów badań i sprawdzeń, o Dokumentację powykonawczą zasilania i AKPiA. Część 2 przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż agregatu pompowego w wersji niezatapialnej, jednostopniowego, poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Władysławowie. Parametry techniczne pracy pompowni we Władysławowie: o Długość rurociągu tłocznego Dn 600 mm, L= 2 800,0 m o Ciśnienie w rurociągu mierzone w pompowni ścieków manometrem wynosi 35 m sł. H2O o Wydajność minimalna pompy po zamontowaniu - 500 m3/h Parametry techniczne agregatu pompowego: o Pompa niezatapialna, jednostopniowa. o Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie niższa niż 70%. o Napięcie z sieci U=3x400 V AC, rozruch i hamowanie przez sofstart elektroniczny. o Długość kabla 20,0m. o Wymagany rodzaj wirnika: dwukanałowy o swobodnym przelocie minimum 80 mm. o Nominalna moc elektryczna silnika pobierana z sieci, nie większa jak 90 kW. o Pomiar temperatury w uzwojeniach z sygnalizacją w szafie sterowniczej. o Bieżący pomiar poboru prądu montowany w szafie sterowniczej. o Uszczelnienie podwójne mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi odpornymi na skokowe zmiany temperatury i przeciwny kierunek obrotów . o Szafa sterownicza IP 54 do montażu szeregowego (lub inna o porównywalnych parametrach). o W dostawie kolano wlotowe i kolano wylotowe, podstawa, nowa - zasuwa odcinająca rurociąg tłoczny z napędem elektrycznym (zamknij-otwórz) i zawór kulowy. o Zasuwa na bypass z napędem elektrycznym (zamknij-otwórz). o Zasuwy sterowane z poziomu pompowni lokalnie i zdalnie z dyspozytorni w oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Szafę sterowniczą należy podłączyć do istniejącego systemu. o Średnice istniejących zasuw i rurociągów: na ssaniu DN350, na tłoczeniu DN300. o zasuwa odcinająca rurociągu tłocznego z napędem elektrycznym oraz zawór kulowy. o Wymiana istniejącej przepustnicy bypassu na zasuwę z napędem elektrycznym. o Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu w zbiorniku. o Sygnalizator gruszkowy poziomu minimalnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem). o Sygnalizator gruszkowy poziomu maksymalnego. o System AKPiA składający się z sterownika sterującego pracą agregatu, wyposażonego w moduł komunikacyjny Profibus DP. w celu zdalnego podglądu stanu pompowni i sterowania w systemie AKPiA SWS Swarzewo. Zasilanie AKPiA agregatu należy doposażyć w zasilanie awaryjne (UPS) Zakres robót montażowych: o Demontaż 1 szt. pompy Z2K250 o Montaż agregatu pompowego. o Połączenia z istniejącą instalacją rurami przewodowymi ze stali czarnej. o Demontaż istniejącej armatury odcinającej i zwrotnej. o Montaż nowej armatury odcinającej i zwrotnej. o Montaż szafy sterowniczej, okablowania oraz wpięcie AKPiA agregatu pompowego w system AKPiA Oczyszczalni Swarzewo Wymagany okres gwarancji licząc od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru- minimum 24 miesiące. Po montażu agregatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (dołączyć do protokołu odbioru): o Deklarację zgodności, o Dane Techniczno Ruchowe, o Gwarancje na piśmie z określeniem warunków gwarancji, o Komplet protokołów badań i sprawdzeń, o Dokumentację powykonawczą zasilania i AKPiA
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu pompowego w wersji niezatapialnej, jednostopniowego, poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Pucku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Parametry techniczne pracy pompowni w Pucku: o Długość rurociągu tłocznego Dn 500 mm, L= 5 800,0 m o Ciśnienie w rurociągu mierzone w pompowni ścieków manometrem wynosi 42 m sł. H2O o Wydajność minimalna pompy po zamontowaniu - 500 m3/h Parametry techniczne agregatu pompowego: o Pompa niezatapialna, jednostopniowa. o Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie niższa niż 70%. o Napięcie z sieci U=3x400 V AC, rozruch i hamowanie przez sofstart elektroniczny. o Długość kabla 20,0m. o Wymagany rodzaj wirnika: dwukanałowy o swobodnym przelocie minimum 80 mm. o Nominalna moc elektryczna silnika pobierana z sieci, nie większa jak 90 kW. o Pomiar temperatury w uzwojeniach silnika z sygnalizacją w szafie sterowniczej. o Bieżący pomiar poboru prądu montowany w szafie sterowniczej. o Uszczelnienie podwójne mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi odpornymi na skokowe zmiany temperatury i przeciwny kierunek obrotów . o Szafa sterownicza IP 54 do montażu szeregowego (lub inna o porównywalnych parametrach). o W dostawie kolano wlotowe i kolano wylotowe, podstawa, nowa - zasuwa odcinająca (ręczna) rurociąg tłoczny i zawór kulowy. o Średnice istniejących zasuw: na ssaniu DN400, na tłoczeniu DN300), o Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu w zbiorniku. o Sygnalizator gruszkowy poziomu minimalnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem). o Sygnalizator gruszkowy poziomu maksymalnego. o System AKPiA składający się z sterownika sterującego pracą agregatu, wyposażonego w moduł komunikacyjny Profibus DP. W celu zdalnego podglądu stanu pompowni i sterowania w systemie AKPiA SWS Swarzewo. Zasilanie AKPiA agregatu należy doposażyć w zasilanie awaryjne (UPS) Zakres robót montażowych: o Demontaż 1 szt. pompy Sarlin S1854H3511. o Montaż agregatu pompowego. o Połączenia z istniejącą instalacją rurami przewodowymi ze stali czarnej. o Demontaż istniejącej armatury odcinającej i zwrotnej. o Montaż nowej armatury odcinającej i zwrotnej, o Montaż szafy sterowniczej, okablowania oraz wpięcie AKPiA agregatu pompowego w system AKPiA Oczyszczalni Swarzewo Wymagany okres gwarancji licząc od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru- minimum 24 miesiące. Po montażu agregatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (dołączyć do protokołu odbioru): o Deklarację zgodności, o Dane Techniczno Ruchowe, o Gwarancje na piśmie z określeniem warunków gwarancji, o Komplet protokołów badań i sprawdzeń, o Dokumentację powykonawczą zasilania i AKPiA.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42122130-0,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Parametry techniczne pracy pompowni we Władysławowie: o Długość rurociągu tłocznego Dn 600 mm, L= 2 800,0 m o Ciśnienie w rurociągu mierzone w pompowni ścieków manometrem wynosi 35 m sł. H2O o Wydajność minimalna pompy po zamontowaniu - 500 m3/h Parametry techniczne agregatu pompowego: o Pompa niezatapialna, jednostopniowa. o Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie niższa niż 70%. o Napięcie z sieci U=3x400 V AC, rozruch i hamowanie przez sofstart elektroniczny. o Długość kabla 20,0m. o Wymagany rodzaj wirnika: dwukanałowy o swobodnym przelocie minimum 80 mm. o Nominalna moc elektryczna silnika pobierana z sieci, nie większa jak 90 kW. o Pomiar temperatury w uzwojeniach z sygnalizacją w szafie sterowniczej. o Bieżący pomiar poboru prądu montowany w szafie sterowniczej. o Uszczelnienie podwójne mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi odpornymi na skokowe zmiany temperatury i przeciwny kierunek obrotów . o Szafa sterownicza IP 54 do montażu szeregowego (lub inna o porównywalnych parametrach). o W dostawie kolano wlotowe i kolano wylotowe, podstawa, nowa - zasuwa odcinająca rurociąg tłoczny z napędem elektrycznym (zamknij-otwórz) i zawór kulowy. o Zasuwa na bypass z napędem elektrycznym (zamknij-otwórz). o Zasuwy sterowane z poziomu pompowni lokalnie i zdalnie z dyspozytorni w oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Szafę sterowniczą należy podłączyć do istniejącego systemu. o Średnice istniejących zasuw i rurociągów: na ssaniu DN350, na tłoczeniu DN300. o zasuwa odcinająca rurociągu tłocznego z napędem elektrycznym oraz zawór kulowy. o Wymiana istniejącej przepustnicy bypassu na zasuwę z napędem elektrycznym. o Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu w zbiorniku. o Sygnalizator gruszkowy poziomu minimalnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem). o Sygnalizator gruszkowy poziomu maksymalnego. o System AKPiA składający się z sterownika sterującego pracą agregatu, wyposażonego w moduł komunikacyjny Profibus DP. w celu zdalnego podglądu stanu pompowni i sterowania w systemie AKPiA SWS Swarzewo. Zasilanie AKPiA agregatu należy doposażyć w zasilanie awaryjne (UPS) Zakres robót montażowych: o Demontaż 1 szt. pompy Z2K250 o Montaż agregatu pompowego. o Połączenia z istniejącą instalacją rurami przewodowymi ze stali czarnej. o Demontaż istniejącej armatury odcinającej i zwrotnej. o Montaż nowej armatury odcinającej i zwrotnej. o Montaż szafy sterowniczej, okablowania oraz wpięcie AKPiA agregatu pompowego w system AKPiA Oczyszczalni Swarzewo Wymagany okres gwarancji licząc od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru- minimum 24 miesiące. Po montażu agregatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (dołączyć do protokołu odbioru): o Deklarację zgodności, o Dane Techniczno Ruchowe, o Gwarancje na piśmie z określeniem warunków gwarancji, o Komplet protokołów badań i sprawdzeń, o Dokumentację powykonawczą zasilania i AKPiA.
Dokument nr: 548834-N-2019, DPOM/01/05/2019
Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - formę pisemną (z zastrzeżeniami wskazanymi w treści Specyfikcji Istotnych Warunków Zamówienia). Wykonawca może złożyć ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Spółka Wodno - Ściekowa ,,SWARZEWO" w Swarzewie ul. Władysławowska 84, 84 - 120 Władysławowo
data rozpoczęcia: 2019-09-01 lub zakończenia: 2019-09-30
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Dla części 1 przedmiotu zamówienia: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) Dla części 2 przedmiotu zamówienia: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) Przy wnoszeniu wadium, Wykonawca powinien wpisać numer niniejszego postępowania. Wadium wnoszone nie przez wykonawcę tylko w jego imieniu przez inny podmiot lub osobę powinno być wyraźnie oznakowane, którego wykonawcy dotyczy Zamawiający zastrzega, że przypadku, gdy Wykonawca nie dokona opisu, o którym mowa punkcje powyżej lub opis będzie błędny i w konsekwencji nie będzie można zidentyfikować, którego wykonawcy dotyczy to oferta wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania na podstawia art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy Pzp. Wadium wnoszone może być w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 Ustawy Pzp z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 poz. 978 i 1240) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krokowej 42 8349 0002 0030 3260 2000 0010 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z tym, że wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego w momencie upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Zaleca się by dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu, był załączony do oferty. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, dołączyć należy w oryginale do oferty, przed terminem wyznaczonym na składanie ofert. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno wyraźnie oznaczać beneficjenta tj. Spółka Wodno - Ściekowa ,,SWARZEWO" ul. Władysławowska 84; Swarzewo, 84 - 120 Władysławowo winno być bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy PZP). Zamawiający, zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego zgodnie z art. 46 ust. 3 Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o .której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
Budowa przystani żeglarskiej
Przebudowa Nabrzeża
Dokończenie remontu umocnienia dna wraz z wykonaniem robót podczyszczeniowych
Wykonanie robót remontowych związanych z remontem - wymianą niedrożnej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przebudowy fragmentu istniejącej instalacji pompowej
Wykonywanie napraw, wymiany i usuwanie awarii urządzeń techniczno - technologicznych w budynkach i budowlach
Wymiana przyłącza kanalizacyjnego oraz poziomu instalacji kanalizacyjnej w piwnicy
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie piaskownika na oczyszczalni ścieków