Source: http://www.hajnowka.pl/urzad1/przetargi/957-ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-w-hajnowce-etap-ii.html
Timestamp: 2020-08-08 12:44:52
Legal References Found: art. 12
 art. 38
 art. 43
 art. 43
 Art.29
 art.29
 art. 43
 art. 29
 art. 22

Document Content:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Hajnówce – etap II”
Utworzono: czwartek, 11, kwiecień 2013 17:08
Termin złożenia ofert - do dnia 13 maja 2013 roku do godz. 10:00.
Przedmiary.ath[.zip]
Rys. E-10
Rys. E-11
Rys. E-12
opracowanie: Artur Gierasimiuk
PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 19.04.2013r.
PYTANIA I ODOWIEDZI z dnia 25.04.2013r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 30.04.2013r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 02.05.2013r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 2013.05.07
Ze względu na sprzeczne zapisy w SIWZ i Uwagach do przedmiaru prosimy o potwierdzenie, że: Instalacja dezodoryzacji 9A i 9B nie wchodzą do zakresu niniejszego zamówienia.
Instalacja dezodoryzacji 9A i 9B wchodzi do zakresu niniejszego zamówienia. Do zakresu niniejszego zamówienia nie wchodzi jedynie dezodoryzacja wewnętrzna (moduł VARIO-3000) w budynku wirówek.
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie gdzie w przedmiarze ujęto roboty modernizacyjne na istniejących obiektach – 1, 2, 3, 4, 5.3-5.4, KZ?
Roboty modernizacyjne na obiektach 1, 2, 3, 4, 5.3-5.4, KZ zostały już wykonane w I etapie rozbudowy oczyszczalni ścieków. Prace jakie pozostały do wykonania na obiektach: 1, 2, 3, 4 wiążą się z przełączeniem instalacji do projektowanych obiektów lub dezodoryzacją tych obiektów i zostały zawarte w przedmiarach w działach obejmujących przewody międzyobiektowe i instalacje dezodoryzacji, instalacji elektrycznych i AKPiA (montaż przenośnej stacji do poboru prób na obiekcie nr1).
Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót w wersji edytowalnej .ath.
Zamieszczamy przedmiary robót w wersji .ath do ewentualnego wykorzystania. Przedmiary.ath[.zip]
Prosimy o dopuszczenie i podanie maila jako formy składania zapytań.
Utrzymujemy pisemną formę składania zapytań podaną w SIWZ.
Czy dostawa instalacji utleniania fotokatalitycznego NOX 1850 oraz 2430 jest aktualna (w uwagach do przedmiaru jest pewne wykluczenie prac związanych z dezodoryzacją)? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci filtrów biologicznych do dezodoryzacji zanieczyszczeń powietrza? Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie, czy obiekty instalacji do dezodoryzacji (9A i 9B) wchodzą w zakres zamówienia.
Instalacja dezodoryzacji 9A i 9B wchodzi do zakresu niniejszego zamówienia. W uwagach do przedmiaru zawarto informację, że do zakresu zamówienia nie wchodzą jedynie pozycje 81 i 82 zupełnie niezwiązane z instalację dezodoryzacji, które znalazły się tu omyłkowo. Na obiekcie została zaprojektowana dezodoryzacja w technologii utleniania fotokatalitycznego z wykorzystaniem promieni UV, wobec czego dezodoryzacja w technologii filtrów biologicznych nie może zostać uznana za równoważną.
Z projektu wykonawczego dla branży AKPiA na stronie 4 w punkcie „System automatyki" jest zapis: „System nadrzędny – komputer w dyspozytorni i oprogramowanie wizualizacji INTOUCH podlega rozbudowie!".
a) Proszę o informację na czym ma polegać rozbudowa komputera i oprogramowania, czy ma to być wymiana na nowy.
b) Proszę o informację jaką licencją dysponuje oczyszczalnia na chwilę obecną, wersja i ilość zmiennych.
c) Proszę o informację na ile zmiennych ma być docelowa licencja.
d) Czy Zamawiający dysponuje i udostępni kod źródłowy systemu SCADA?
Zamawiający we własnym zakresie dokona modyfikacji oprogramowania. Zgodnie z załącznikiem nr 11 do siwz p.n. Uszczegółowienie do opisu przedmiotu zamówienia pkt 1.9 Wykonawca dostarczy materiały opisane w ppkt a), b) i c) oraz dostarczy i zamontuje materiały opisane w ppkt e) i f).
W projekcie wykonawczym dla branży AKPiA na stronie 4 w punkcie „System automatyki" jest zapis: „Projektowany układ systemu sterowania będzie się składał z następujących stacji: stacja S6 - w projektowanej stacji dmuchaw ob. Nr 6, stacja S7 – przy zagęszczaczach osadu ob. Nr 7.1, 7.2, pozostałe istniejące stacje automatyki nie objęte niniejszym projektem".
a) Proszę o informację na temat istniejących stacji, (ilość, czym sterują).
b) Czy istnieje możliwość umieszczenia dokumentacji istniejących stacji?
c) Czy Zamawiający dysponuje i udostępni kod źródłowy istniejących sterowników?
Zamawiający we własnym zakresie dokona modyfikacji istniejącego oprogramowania w związku z czym nie ma potrzeby zamieszczania żądanych informacji.
Wg projektu wykonawczego dla branży AKPiA na stronie 11 w punkcie „Wykaz materiałów" należy rozbudować istniejący sterownik:
„Rozbudowa sterownika (komora zasuw przy istn. SBR – 32DI/16DO/4AI/4AO GE FANUC
Wyszczególnienie VERSAMAX
KASETA I/O TYPU SPRING DO MONTAŻU PIONOWEGO
IC200CHSO25
16-PUNKTOWY MODUŁ WEJŚĆ DYSKRETNYCH 24 VDC
IC200MDL
MODUŁ MIESZANY: 16 WEJŚĆ DYSKRETNYCH 24 VDC, LOGIKA DODATNIA/UJEMNA, 16 WYJŚĆ DYSKRETNYCH 24 VDC, 0,5 A, LOGIKA DODATNIA
IC200MDD
MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH, 4-KANAŁOWY, PRĄDOWY
IC200ALG
JEDNOSTKA CENTRALNA CPUE05 (64 KB;0,8 MS/KB, RS232, RS485, ETHERNET)
IC200CPUEO5
ZASILACZ 24VDC Z POWIĘKSZONĄ OBCIĄŻALNOŚCIĄ 3.3VDC
a) Brak pozycji w przedmiarze, gdzie należy ująć cenę rozbudowy?
b) Czy istnieje możliwość udostępnienia dokumentacji rozbudowywanej stacji?
c) Czy zamawiający dysponuje i udostępni kod źródłowy istniejącego sterownika?
Rozbudowa nie wchodzi do zakresu przetargu.
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rysunku nr E-02 lub potwierdzenie, że nie należy wykonywać zasilania płuczki piasku.
Zasilanie płuczki piasku nie wchodzi do zakresu przetargu.
Zwracam się do zamawiającego o wyrażenie zgody na zastosowanie dowolnych opraw o mocy 2x36W w wykonaniu standardowym i awaryjnym ze świadectwem CNBOP ponieważ proponowane w projekcie oprawy OPK 236 IP65 nie są produkowane.
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje wyrażenie "lub równoważny", co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zmiana materiałów i urządzeń musi być poparta przez inspektora nadzoru budowy i uzgodniona z Zamawiającym. W przypadku ujętym w zapytaniu zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w postaci opraw o mocy 2x36W w wykonaniu standardowym i awaryjnym ze świadectwem CNBOP.
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie prawidłowego rysunku nr E-07 gdyż zamieszczony na stronie internetowej rysunek E-07 dotyczy projektu z 2007r. na oczyszczalnię w Stroniu Ślaskim.
Rysunek jest prawidłowy i dotyczy oczyszczalni w Hajnówce, posiada jedynie błędnie opisaną sygnaturkę.
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie prawidłowego rysunku nr E-21 gdyż zamieszczony na stronie internetowej rysunek E-21 dotyczy projektu z 2007r. na oczyszczalnię w Stroniu Ślaskim.
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie prawidłowego rysunku nr E-22 gdyż zamieszczony na stronie internetowej rysunek E-22 dotyczy projektu z 2007r. na oczyszczalnię w Stroniu Ślaskim.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową do projektu, na rysunku nr E-01 zasilania baterii kondensatorów oraz rozdzielnic RZK i R6 wykonane jest kablem YAKY 4x120 natomiast w obliczeniach, liście kablowej oraz zestawieniu materiałów jest kabel YAKY 5x120, zwracam się o jednoznaczne określenie jakim kablem mają być wykonane wymienione obwody.
Obwody zasilające baterie kondensatorów oraz RZK nie wchodzą do zakresu przetargu. Obwody zasilające R6 z rozdzielni głównej RG wykonać kablem YAKYżo 5x120mm2 zgodnie z rysunkiem E-06 oraz wg. układu połączeń sieci TNC-S
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rysunków nr E-04 i E-05 lub o potwierdzenie, iż rozdzielnica RZK nie jest objęta niniejszym przetargiem
Elementy ujęte na rysunkach nr E-04 i E-05 nie wchodzą do zakresu przetargu.
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rysunków nr E-10 i E-12 wymienionych w projekcie branży elektrycznej lub o potwierdzenie, iż instalacje z rysunków E-10 i E-12 nie są objęte zamówieniem.
Niniejszym zamieszczamy brakujące rysunki nr E-10 i E-12 z branży elektrycznej. Jednocześnie wyjaśniamy, że rysunki te należy traktować przez analogię dla napędów 5.5M1, 5.5M2, 5.6M1, 5.6M2, 6DM1, 6DM2.
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rysunku nr E-11 lub potwierdzenie, ze sterowanie falownikami jest poza zakresem zamówienia.
Niniejszym zamieszczamy brakujący rysunek nr E-11. Jednocześnie wyjaśniamy, że rysunki te należy traktować przez analogię dla napędów 5.5M1, 5.5M2, 5.6M1, 5.6M2, 6DM1, 6DM2.
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rysunku nr E-20 wymienionego w projekcie branży elektrycznej lub potwierdzenie, iż instalacje z tego rysunku są poza zakresem niniejszego przetargu.
Elementy ujęte na rysunku E-20 nie wchodzą do zakresu przetargu.
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rysunku nr E-23 lub o potwierdzenie iż wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby urządzeń w komorze ZK jest poza zakresem przetargu.
Elementy ujęte na rysunku E-23 nie wchodzą do zakresu przetargu.
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie schematu skrzynki sterowania ZS1 wymienionej w przedmiarach branży elektrycznej.
Wzór elewacji skrzynek ZS został przedstawiony na rys E-16. Schematy sterowania poszczególnych napędów zostały przedstawione odpowiednio na rys. E-10, E-12, E-13, E-14, E-15, E-17, E-18, E-19.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie do projektu branży elektrycznej, w punkcie 1.5 przewiduje się wymianę baterii kondensatorów, proszę o odpowiedź czy należy także wykonać nowe połączenie pomiędzy BK RG wyszczególnione na liście kablowej, jeżeli „tak" to w związku z wynagrodzeniem ryczałtowym i wyceną na podstawie dokumentacji proszę o zamieszczenie rzutu w skali pomieszczenia z zaznaczoną istniejącą RG i projektowanymi BK1 BK2 w celu sprawdzenia odległości.
Wymienione elementy nie wchodzą do zakresu przetargu.
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rzutów instalacji elektrycznych z zaznaczonymi miejscami zainstalowania skrzynek sterowania lokalnego ZS.
Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego branży elektrycznej pkt. 1.7 „Skrzynki sterowania lokalnego należy instalować w pobliżu napędów". Skrzynki ZS w zestawieniu podstawowych materiałów określane są jako komplet z zamocowaniami.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy listą kablową a zestawieniem materiałów, na liście kablowej jest wskazanych 11 kabli do skrzynek ZS natomiast w zestawieniu materiałów jest 23 skrzynki ZS. Która ilość jest prawidłowa?
Zestawienie zawiera 23 skrzynki (oraz 23 kable) sterowania lokalnego z czego 6 kpl. nie wchodzi do zakresu przetargu. Do zakresu przetargu wchodzą wyszczególnione w dokumentacji skrzynki SZ dla 5.5D1, 5.5Z1, 5.5Z2, 5.5M2, 5.5M1, 5.6M1, 5.6M2, 5.6D1, 5.6Z1, 5.6Z2, 7.2PON, 7.1PON, ZE12, 7.2ZE, 7.1ZE, 7.2SO, 7.1SO.
Zwracam się do zamawiającego o potwierdzenie iż zamieszczona w projekcie instalacji elektrycznych lista kablowa jest kompletna i zawiera wszystkie obwody do wykonania
Lista kablowa w projekcie nie zawiera wszystkich linii kablowych. Nie ujęte w projekcie linie kablowe zostały szczegółowo opisane w Uszczegółowieniu do opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 11 do siwz) oraz zostały zamieszczone w przedmiarach robót.
Zwracam się do zamawiającego o wskazanie sposobu prowadzenia kabli nr RG/Rzk/1 i RG/Rzk/2 przez istniejący budynek nr 4.
Wymienione kable nie wchodzą w zakres przetargu.
Zwracam się do zamawiającego o wskazanie sposobu prowadzenia przewodów instalacji oświetleniowej w budynku nr 6.
Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego branży elektrycznej pkt. 1.8 „Instalację wykonać jako natynkową z osprzętem hermetycznym". Rozmieszczenie opraw, łączników jak na rys. E-25. Zestaw zasilający z gniazdami 230V/400V z łącznikiem w pobliżu rozdzielnicy R6.
W związku z brakami w dokumentacji/ brakiem możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz zgodnie z art. 12A ust. 2 pzp i art. 38 ust. 6 pzp zwracam się do zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert o ilość dni, jaka upłynie od daty ukazania się ogłoszenia do daty zamieszczenia przez zamawiającego kompletnej i prawidłowej dokumentacji.
Zgodnie z art. 43 ust.1 pzp, w przypadku niniejszego przetargu, zamawiający wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 14 dni. Zamawiający wyznaczył termin 30 dniowy. Od chwili publikacji brakujących 3 rys. (od 26.04.2013r.) do terminu składania ofert upłynie 15 dni. Pozostały czas jest więc dłuższy niż minimalny termin przewidziany ustawą do składania ofert w tego typu zamówieniu. Czas jaki pozostał do daty składania ofert jest zatem wystarczający do uwzględnienia w ofertach wszystkich udzielonych wyjaśnień.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie lub poprawienie listy kablowej branży elektrycznej, wg listy kablowej kable RG/R6/1 oraz RG/R5/2 mają długość po 90 metrów każdy, natomiast wg mnie (pomiar z rysunku nr E-28) linie kablowe mają po 125 metrów każda.
Długość linii kablowych RG/R6/1 oraz RG/R5/2 wynosi po 125 metrów.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód R2/Pp z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu nr 2 z zaznaczonym przebiegiem trasy kablowej od rozdzielni do płuczki.
Wymieniony obwód nie wchodzi do zakresu przetargu.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód Rw/NOX z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu nr 9 z zaznaczonym przebiegiem trasy kablowej od rozdzielni do szafki NOX2430, ponieważ zamieszczony schemat zasilania E-03 nie pozwala na określenie odległości pomiędzy urządzeniami.
Obwód Rw/NOX jest obwodem do wykonania. Przebieg trasy kablowej od rozdzielni do szafki NOX2430 jest zaznaczony na rysunku nr E-28 w skali 1:500.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód Rw/V z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu nr 9 z zaznaczonym przebiegiem trasy kablowej od rozdzielni do szafki Vario3000, ponieważ zamieszczony schemat zasilania E-03 nie pozwala na określenie odległości pomiędzy urządzeniami.
Obwód Rw/V oraz szafka Vario3000 nie wchodzą do zakresu przetargu.
Zwracam się do zamawiającego o potwierdzenie iż w istniejącej rozdzielni w stacji wirówek (rys. E-03) jest wystarczająca ilość miejsca na dostawienie projektowanych zabezpieczeń.
W istniejącej rozdzielni w stacji wirówek jest wystarczająca ilość miejsca na dostawienie projektowanych zabezpieczeń.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód Rzk/5.1M1 z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu 5.1 z zaznaczonym miejscem instalacji skrzynki ZS oraz umieszczenie przebiegu trasy kablowej na planie sieci elektrycznych
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy falownik zasilający kabel Rzk/5.1M1 jest istniejący czy projektowany, jeżeli projektowany proszę o podanie parametrów falownika.
Wymieniony falownik nie wchodzi do zakresu przetargu.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód Rzk/5.2M1 z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu 5.2 z zaznaczonym miejscem instalacji skrzynki ZS oraz umieszczenie przebiegu trasy kablowej na planie sieci elektrycznych
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy falownik zasilający kabel Rzk/5.2M1 jest istniejący czy projektowany, jeżeli projektowany proszę o podanie parametrów falownika.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód Rzk/5.3M1 z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu 5.3 z zaznaczonym miejscem instalacji skrzynki ZS oraz umieszczenie przebiegu trasy kablowej na planie sieci elektrycznych.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy falownik zasilający kabel Rzk/5.3M1 jest istniejący czy projektowany, jeżeli projektowany proszę o podanie parametrów falownika.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód Rzk/5.4M1 z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu 5.4 z zaznaczonym miejscem instalacji skrzynki ZS oraz umieszczenie przebiegu trasy kablowej na planie sieci elektrycznych.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy falownik zasilający kabel Rzk/5.4M1 jest istniejący czy projektowany, jeżeli projektowany proszę o podanie parametrów falownika.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy wskazane na liście kablowej skrzynki ZS w obiektach 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 są istniejące czy projektowane.
Wymienione skrzynki ZS nie wchodzą do zakresu przetargu.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwody ZS/5.1M1, ZS/5.2M1, ZS/5.3M1, ZS/5.4M1 z listy kablowej są obwodami istniejącymi czy projektowanymi, jeżeli projektowanymi to proszę o umieszczenie na planie instalacji elektrycznych trasy przebiegu kabli.
Wymienione obwody nie wchodzą do zakresu przetargu.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwody Rzk-3/U, Rzk-5U, Rzk6/U, Rzk-8/U z listy kablowej są objęte niniejszym przetargiem, jeżeli tak proszę o zamieszczenie rzutu budynku z zaznaczoną rozdzielnicą Rzk oraz umiejscowieniem poszczególnych falowników.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie, poprawienie listy kablowej branży elektrycznej, wg listy kablowej obwód R7/7.1PON ma długość 15 metrów, natomiast wg mnie (pomiar z rysunku nr E-22) powinien mieć długość 25 metrów.
Długość linii kablowej R7/7.1PON wynosi 25 metrów.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie do listy kablowej, zamieszone na liście kablowej obwody R7/ZE12 oraz ZE12/R7 nie występują na rzucie E-22 oraz na planie instalacji E-28, jeżeli powyższe obwody są do wykonania w ramach niniejszego przetargu proszę o zamieszczenie rysunku z zaznaczonym napędem ZE12 oraz przebiegiem trasy kablowej.
Obwody R7/ZE12 oraz ZE12/R7 są do wykonania w ramach niniejszego przetargu. Kabel będzie przebiegał najkrótszą trasa pomiędzy rozdzielnicą R7 i studzienką z napędem nr 9 wzdłuż rurociągu spustu osadu długość po 100 m każdy.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy pokazane na rys. E-01 „schemat zasilania" zabezpieczenia obwodów w RG są istniejące czy projektowane, jeżeli są to zabezpieczenia projektowane to proszę o potwierdzenie iż w rozdzielni jest wystarczająca ilość miejsca na dostawienie zabezpieczeń, a w przypadku braku miejsca proszę o zamieszczenie projektu rozbudowy rozdzielnicy.
Należy doprowadzić kable zasilające z rozdzielni R6 do rozdzielni głównej RG i podłączyć do zacisków istniejących rozłączników bezpiecznikowych oraz wymienić zabezpieczenia o parametrach wg projektu.
Proszę podać jaka licencję InTouch posiadają państwo aktualnie i ile zmienionych jest użytych. Jest to niezbędna informacja do oszacowania ewentualnej rozbudowy systemu
Aktualizacja oprogramowania InTouch nie wchodzi do zakresu przetargu.
Czy w trakcie realizacji zadania będą dostępne źródła programów:
- do wykonania rozbudowy sterownika przy istniejącym SBR
- do wykonania rozbudowy sterownika przy istniejącej Stacji Odwadniania Osadu
- InTouch – do integracji nowo-oprogramowanych sterowników w systemie wizualizacji
W związku ze zbliżającym się czasem wydłużonego weekendu oraz z odpowiedziami podwykonawców i producentów odnośnie braku możliwości złożenia ofert ze względu na zaplanowane urlopy zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.05.2013r
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pzp w przypadku niniejszego przetargu zamawiający wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 14 dni. Zamawiający wyznaczył termin 30-dniowy. Zamawiający nie ma wpływu na plany urlopowe potencjalnych oferentów, podwykonawców i producentów wobec czego ustalając termin przetargu nie może kierować się tego typu przesłankami. W ocenie zamawiającego termin 30 dni jest wystarczający na przygotowanie oferty.
Czy wykonawca ma obowiązek dołączenia przedmiarów w ofercie w formie zamieszczonej na stronie internetowej. Czy wystarczającym będzie załączenie ogólnego zestawienia (tabelarycznego) elementów wynikających z załączonych przedmiarów .Czy wykonawca może dowolnie modyfikować przedmiary.
Kosztorys ofertowy w niniejszym postępowaniu traktowany jest jako element pomocniczy i informacyjny uwiarygadniający cenę ofertową. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest ująć wszystkie koszty składające się na cenę realizacji przedmiotu zamówienia, nawet wówczas, jeżeli nie wynikałyby z przedmiarów robót. Zamawiający zaleca sporządzenie kosztorysu ofertowego z zachowaniem układu załączonych przedmiarów, samej formy nie należy jednak traktować jako wymóg.
Prosimy o załączenie projektów wykonawczych branży technologicznej -zgodnie z Art.29.1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń (projekt wykonawczy), uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Załączony projekt branży technologicznej z uwagi na stopień uszczegółowienia pełni rolę projektu wykonawczego. Zawiera szczegółowe opisy oraz wszystkie niezbędne rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót. Był również podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów robót.
Prosimy o sprecyzowanie kryteriów równoważności urządzeń technologicznych podanych w projekcie budowlanym tzn. podanie ich parametrów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp. W specyfikacji technicznej brakuje jakichkolwiek wymogów dot. urządzeń. Urządzenia zostały wymienione jedynie w projekcie budowlanym, gdzie opisano z podaniem nazwy własnej konkretnego producenta lub dostawcy, który jest jedynym istniejącym producentem takiego urządzenia na świecie (m. in. posiada prawa patentowe). Powyższe stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, do której zobowiązuje zamawiającego prawo zamówień publicznych , zgodnie z art.29 ust.1.
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje wyrażenie "lub równoważny", co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, lecz nie dopuszcza ofert wariantowych i w tym względzie nie należy pojęcia równoważności traktować rozszerzająco. Procesy technologiczne na obiekcie oczyszczalni zostały zaprojektowane w określonej technologii gwarantującej osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego. Osiągnięcie efektu ekologicznego jest podstawowym celem realizacji inwestycji. Kryteria równoważności zostały sprecyzowane przez zamawiającego w SIWZ. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku 11 zawiera wymagania w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności dla najważniejszych urządzeń i materiałów opisane w postaci cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych, zobowiązany jest do wykazania w ofercie, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie do odpowiedzi z dnia 25-04-2013 przesłanych faksem w dniu 26.04.2013 na pytanie nr 16, czy dostawa i montaż baterii kondensatorów jest objęta przetargiem?
Dostawa i montaż baterii kondensatorów nie jest objęta przetargiem.
W związku z rozliczeniem ryczałtowym inwestycji, proszę o informację czy pominięcie, dodanie lub modyfikacja pozycji kosztorysu dyskwalifikuje Oferenta w postępowaniu przetargowym?
Kosztorys ofertowy w niniejszym postępowaniu traktowany jest jako element pomocniczy i informacyjny uwiarygadniający cenę ofertową. Pominięcie, dodanie lub modyfikacja pozycji kosztorysu nie będzie dyskwalifikowało Oferenta w postępowaniu przetargowym.
Czy roboty dodatkowe wynikłe w trakcie robót budowlanych, a nie objęte dokumentacją projektową i załączonym przedmiarem robót będą rozliczane w oparciu o stawki przyjęte w pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy załączonego do oferty, a w przypadku braku takowych pozycji, nowe pozycje będą sporządzone w oparciu o obowiązujące stawki zgodnie z aktualnym cennikiem SEKOCENBUD na czas wykonywania robót?
Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania robót dodatkowych.
Opisując wymagania techniczne Projektowanych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia technologicznego przebudowanej oczyszczalni ścieków, Zamawiający /Projektant jednoznacznie wskazuje na konkretne urządzenia konkretnych firm, co jest naruszeniem zasady konkurencyjności przetargów publicznych. W związku z tym, proszę o podanie parametrów, które są wyznacznikiem dla urządzeń i materiałów równoważnych.
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje wyrażenie "lub równoważny", co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, lecz nie dopuszcza ofert wariantowych i w tym względzie nie należy pojęcia równoważności traktować rozszerzająco. Procesy technologiczne na obiekcie oczyszczalni zostały zaprojektowane w określonej technologii gwarantującej osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego. Osiągnięcie efektu ekologicznego jest podstawowym celem realizacji inwestycji. Przedmiotem przetargu jest rozbudowa istniejącej działającej oczyszczalni ścieków na podstawie dokumentacji projektowej pozyskanej dla tego zadania, która zakłada rozwiązania techniczne spójne z istniejącą technologią oczyszczania uwzględniające uwarunkowania panujące na istniejącym, pracującym obiekcie. Inwestycja nie powstaje od podstaw, ale jest kontynuacją i uzupełnieniem już działających rozwiązań technologicznych. Tym samym zamawiający, a w konsekwencji również wykonawcy są ograniczeni istniejącymi realnie warunkami wykonania inwestycji. Kryteria równoważności zostały sprecyzowane przez zamawiającego w SIWZ. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 11 zawiera wymagania w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności dla najważniejszych urządzeń i materiałów opisane w postaci cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych, zobowiązany jest do wykazania w ofercie, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Proszę o informacje czy urządzeń wchodzących w skład wyposażenia technologicznego są objęte patentem producenta?
Zamawiający nie dysponuje wiedzą na temat patentów.
Czy zamawiający dopuszcza możliwość stosowania urządzeń prototypowych?
Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów budowlanych w tym określające warunki dopuszczenia elementów instalacji technologicznej i urządzeń technologicznych do zabudowy zostały zamieszczone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w pkt. 11 ( załącznik nr 10 do SIWZ).
Czy Zamawiający / Projektant potwierdza, że zaprojektowane urządzenie wchodzące w skład wyposażenia technologicznego są produkowane /a nie sprzedawane/ przez więcej niż jedną firmę na rynku polskim co jest podstawą zasady o konkurencyjności cen produktów i materiałów w przetargach publicznych i zapobiega wprowadzeniu monopolu na rynku przez jednego Producenta/ Firmę?
Zamawiający realizuje inwestycję objętą niniejszym postępowaniem przetargowym w oparciu o posiadaną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa rozbudowy istniejącego obiektu uwzględnia specyfikę działającej oczyszczalni i dostosowuje rozwiązania techniczne do istniejących warunków w taki sposób, aby rozwiązać istniejące problemy oraz zapewnić osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci stopnia oczyszczenia ścieków zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wyeliminować uciążliwe zapachy. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, a specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 11 zawiera wymagania w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności dla najważniejszych urządzeń i materiałów opisane w postaci cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych. W opinii zamawiającego rynek producentów urządzeń wchodzących w skład wyposażenia technologicznego w żaden sposób nie jest ograniczony jedynie do Polski.
Czy do przeprowadzenia prób i rozruchu Wykonawca może użyć wody technologicznej?
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie prób hydraulicznych i rozruchu technicznego na ściekach oczyszczonych, natomiast rozruch technologiczny należy przeprowadzić na bazie osadów i ścieków surowych.
W Projekcie branży technologicznej w Zestawieniu Elementów Technologicznych, brakuje zestawienia dla Instalacja deodoryzacji 9.A i 9.B, proszę o uzupełnienie dokumentacji.
Zestawienie dla instalacja dezodoryzacji 9.A i 9.B jest zawarte w projekcie branży sanitarnej w tabeli nr 6 Zestawienie elementów.
W Projekcie branży technologicznej nie zamieszczono wszystkich rysunków/ wskazuje na to numeracja projektów/, proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki?
Celowo nie zamieszczono rysunków elementów, które nie wchodzą do zakresu zamówienia i zostały już wykonane w pierwszym etapie.
Proszę o podanie aktualnych stawek mediów.
Cena netto 1 m3 wody wynosi 2,64 zł, zaś 1m3 ścieków 3,66 zł.
Proszę o załączenie projektu zadaszeń wykonanego z płyt korytkowych.
Wymagania dla zadaszenia zostały określone w dokumentacji projektowej oraz w załączniku nr 11 do siwz. Wymiary obiektów, na których należy wykonać zadaszenia zawarte są w dokumentacji projektowej. Dostawę i montaż przykryć wykonać w oparciu o instrukcję producenta tego typu elementów.
Czy Zamawiający /Projektant wyrazi zgodę na zmianę materiału zadaszenia?
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału zadaszenia.
W Projekcie branży technologicznej w ZESTAWIENIU ELEMENTÓW TECHNOLOGICZNYCH projektuje się 6 kpl. mieszadeł hiperboidalnych, natomiast w kosztorysie jest informacja o 4 kpl., proszę o wyjaśnienie różnic w ilościach lub korektę pomiaru.
Zarówno w projekcie branży technologicznej w tabeli zestawienia elementów technologicznych jak i kosztorysie jest prawidłowa ilość mieszadeł czyli 4 kpl. (po dwa mieszadła na każdy z projektowanych reaktorów 5.5 i 5.6).
Po czyjej stronie są materiały niezbędne do przeprowadzenia rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków? Jeżeli po stronie Wykonawcy, to proszę o podanie ilości konkretnych materiałów oraz wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy je skalkulować.
Zmawiający wyjaśnia, że materiały niezbędne do przeprowadzenia rozruchu (po za ściekami surowymi) wykonawca zapewnia w własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający nie ma wpływu na czas, jaki Wykonawca ma zamiar przeznaczyć na przeprowadzenie rozruchu technologicznego i tym samym na ilość konkretnych materiałów, jakich Wykonawca ma zamiar użyć. Kosztorys ofertowy w niniejszym postępowaniu traktowany jest jako element pomocniczy i informacyjny uwiarygadniający cenę ofertową.
Kto ponosi koszt wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek /demontaży? Jeżeli zakres jest po stronie wykonawcy, to proszę o podanie najbliższego miejsca składowania odpadów oraz dodanie pozycji związanej z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórek i demontaży.
Materiały z rozbiórek i demontaży wykonawca przekaże zamawiającemu.
Kto ponosi koszt utylizacji ziemi z wykopów?
Nadmiar ziemi z wykopów zostanie wykorzystany do niwelacji terenu w obrębie oczyszczalni.
Ponieważ nie ma Projektu Zagospodarowania terenu. Czy Zamawiający /Projektant przewiduje roboty związane z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej? Jeśli tak, to proszę o sprecyzowanie zakresu oraz uzupełnienie przedmiarów.
Zamawiający nie przewiduje robót związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz wycinką drzew i krzewów oraz nasadzeniami zieleni izolacyjnej.
Czy zamawiający przewiduje wymianę lub montaż nowych bram? Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Zamawiający nie przewiduje wymiany lub montażu nowych bram.
Po czyjej stronie jest ewentualny koszt uzyskania pozwolenia na wycinkę oraz koszt wycinki drzew /krzewów?
Do zakresu przetargu nie wchodzi wycinka drzew i krzewów.
Czy w związku z budową nowych reaktorów Zamawiający przewiduje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia? Jeżeli tak i jest to w gestii Wykonawcy, to proszę o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiarów o dany zakres.
Do zakresu przetargu nie wchodzi rozbiórka istniejącego ogrodzenia.
Kto ponosi koszt wywozu i utylizacji osadu z modernizowanych obiektów?
Wykonanie robót objętych przetargiem nie wiąże się z koniecznością wywozu i utylizacji osadów.
Czy zamawiający dopuszcza zamianę sposobu napowietrzania i mieszania ścieków w reaktorach?
Sposób napowietrzania i mieszania ścieków w reaktorach został określony w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, a specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 11 zawiera wymagania w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności dla najważniejszych urządzeń i materiałów opisane w postaci cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych.
Czy wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt laboratoryjny jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to proszę o wyspecyfikowanie elementów wyposażenia.
Wyposażenie laboratoryjne oczyszczalni ścieków nie wchodzi do zakresu przetargu.
Czy wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt BHP jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to proszę o wyspecyfikowanie elementów wyposażenia.
Wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt BHP nie wchodzi do zakresu przetargu.
Czy wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt p.poż jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to proszę o wyspecyfikowanie elementów wyposażenia.
Wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt p.poż. nie wchodzi do zakresu przetargu.
Proszę o zamieszczenie projektu instalacji utleniania fotokatalitycznego dla poszczególnych obiektów wraz z wykazem elementów, w celu sporządzenia rzetelnej wyceny.
Projekt instalacji dezodoryzacji 9.A i 9.B jest częścią składową projektu branży sanitarnej: część opisowa pkt. 4.3, zestawienie elementów pkt. 6 oraz część rysunkowa: rys. nr 11 i rys. Nr 12. Pomocniczo również w przedmiarach robót.
Proszę o zamieszczenie schematu technologicznego projektowanej oczyszczalni.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego układu technologicznego, a nie jego zmiana. Schemat technologiczny projektowanej oczyszczalni co do zasady nie ulega więc zmianie. Zwiększa się jedynie ilość dmuchaw napowietrzających ścieki, ilość reaktorów SBR oraz ilość zagęszczaczy osadu, co zostało uwidocznione na projekcie zagospodarowania terenu. Schemat technologiczny istniejącej oczyszczalni ścieków zawarty jest w projekcie branży technologicznej.
Czy wykonawca ma dostarczyć sprzęt lub maszyny do wywozu osadu? Jeżeli tak, to proszę o podanie charakterystyki urządzeń.
Dostawa sprzętu lub maszyn do wywozu osadu nie wchodzi do zakresu przetargu.
Czy zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę?
Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę.
Po czyjej stronie jest wykonanie operatu wodnoprawnego? Jeżeli jest to po stronie Wykonawcy, to proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujący zakres.
Wykonanie operatu wodno-prawnego nie wchodzi do zakresu przetargu.
Brakuje dokumentacji branżowej drogowej, proszę o załączenie dokumentacji w celu prawidłowego oszacowania zakresu robót.
Wytyczne dotyczące przebudowy drogi gruntowej oraz ułożenia chodników z kostki betonowej typu polbruk znajdują się w: części opisowej projektu branży sanitarnej pkt. 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5 oraz planie sytuacyjnym, również w załączniku nr 11 do siwz, a pomocniczo także w przedmiarach robót.
W związku z powyższymi pytaniami i uwagami, proszę o przesuniecie terminu składnia ofert.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pzp, w przypadku niniejszego przetargu, zamawiający wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 14 dni. Zamawiający wyznaczył termin 30-dniowy. Udzielone odpowiedzi nie wprowadzają znaczących zmian w dokumentacji przetargowej. Czas jaki pozostał do daty składania ofert jest zatem wystarczający do uwzględnienia w ofertach wszystkich udzielonych dotychczas wyjaśnień.
Zwracam się z wnioskiem zmiany zapisu pkt IV SIWZ, w którym wprowadzony został sztywny termin zakończenia zamówienia. Z uwagi na fakt, iż nie jest znany ostateczny termin zakończenia wyboru wykonawcy zadania i podpisania umowy, to Wykonawcy nie mają wiedzy na temat realnego czasu przewidzianego na realizację zadania. Konieczność wskazania okresu (np. w miesiącach od podpisania umowy) potwierdziły liczne wyroki KIO i tak przykładowo w wyroku KIO z dnia 24 lipca 2008r. (sygn. akt:KIO/UZP 707/08) izba podzieliła stanowisko odwołującego, że wskazanie na etapie postępowania przetargowego, konkretnej daty rozpoczęcia usługi nie daje pewności, że przed tym terminem zostanie dokonany wybór oferty i zawarta umowa z wykonawcą zamówienia, umożliwiająca rozpoczęcie usługi w wymienionej dacie. Podobne stanowisko zaprezentowała KIO w wyroku z dnia 25 czerwca 2010r. (sygn. akt: KIO/UZP 1123/10), w którym Skład orzekający Izby stwierdził, że przewidzenie zbyt krótkiego, a w dodatku nieokreślonego okresu przeznaczonego na przygotowania wykonawcy do rozpoczęcia spełniania świadczenia, gdy konieczne jest dosyć skomplikowane przygotowanie wykonawcy do spełniania świadczenia, nie może być uznane jako właściwe stosowanie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podobnie w wyrokach KIO/1756/10 jak i KIO 1246/10 Izba uznała, że wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.
Pytający posługuje się wyrokami mówiącymi o tym, że wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym i wywodzi stąd wniosek, że wskazanie „sztywnego" terminu zakończenia zamówienia jest również niezgodne z prawem.
Niestety wyroku, który potwierdzałby ten wywód pytający nie przytoczył.
Poza tym stosując logikę pytającego należy uznać, iż wzory ogłoszeń, określone przez Prezesa Rady Ministrów, a zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych są niezgodne z obowiązującym stanem prawnym, gdyż zawierają możliwość określenia terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia i terminu zakończenia realizacji zamówienia - terminów rozumianych jako data.
Zamawiający nie dokona zmian zapisu SIWZ w części dotyczącej terminu zakończenia zamówienia.
Wnosimy o zmianę zapisu pkt VI ust.2 lit. a) SIWZ tj. zakresu robót wykonanych z ograniczeniem do zakresu niezbędnego do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Wnosimy o zapis zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, które w § 1.1. ust 2 tj. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wprowadzona w dniu 19 lutego 2013r. zmiana ww. Rozporządzenia powoduje, że w kontekście regulacji art. 22 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający może żądać od wykonawców przedłożenia wykazu zawierającego informacje o robotach budowlanych, dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Dopiero bowiem uzyskanie przez zamawiającego wiedzy w zakresie całokształtu aktywności wykonawcy na rynku umożliwi mu dokonanie oceny czy wykonawca ten daje rękojmię należytego wykonania zamówienia publicznego.
Z uwagi na powyższe proponujemy zmianę ww zapisu.
Zamawiający, jako jeden z warunków udziału w postępowaniu określił posiadanie wiedzy i doświadczenia wynikłych z realizacji co najmniej jednej roboty, której przedmiotem była budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 4000 m3/d i wartości robót brutto nie mniejszej niż 5 mln. zł.
Załączenie wykazu robót „w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia" należy przez to rozumieć taki wykaz robót, w którym poza innymi robotami wykonawca przedstawi co najmniej jedną robotę spełniającą wymagany warunek.
Wobec powyższego zamawiający nie dokona zmiany wspomnianego zapisu siwz.
Proszę o udostępnienie w wersji edytowalnej załączników do oferty.
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia edytowalnej wersji załączników.
Hajnówka 02.05.2013r.
BI.271.5.2013
Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Hajnówce – etap II
W związku z nadesłanymi zapytaniami do przetargu na w/w zadanie Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: