Source: http://docplayer.pl/13938762-Instytut-techniki-budowlanej-00-61-1-warszawa-ul-filtrowa-1-t-e-i-48-22-825-04-71-48-22-825-76-55-j-fax-48-22-825-52-86.html
Timestamp: 2019-01-18 02:17:38
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
Instytut Techniki Budowlanej WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) , (48 22) j fax: (48 22) - PDF
Instytut Techniki Budowlanej WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) , (48 22) j fax: (48 22)
Download "Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86"
1 ITIB Instytut Techniki Budowlanej WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) , (48 22) j fax: (48 22) Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: PCC PR O D EX Sp. z o.o. ul. A rtem idy 24, W arszaw a stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: Natryskowa pianka poliuretanowa EKOPRODUR S0310 w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności : 26 sierpnia 2018 r. /ty C, :k. X o \ H m > & k \ ę : VrO'\ DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej Jan Bobrowicz Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 26 sierpnia 2013 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2013 zawiera 11 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
2 I I I l AT /2013 2/11 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych w yrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO - PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI...10
3 n AT /2013 3/11 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest natryskowa pianka poliuretanowa EKOPRODUR S0310, produkowana przez firmę PCC PRODEX Sp. z o.o., ul. Artemidy 24, Warszawa. Pianka EKOPRODUR S0310 jest dwuskładnikową, półsztywną pianką poliuretanową, o budowie otwartokomórkowej, powstałą przez zmieszanie ciekłych składników A i B: komponentu A izocyjanianowego i komponentu B poliolowego. Bezpośrednio przed natryskiem, składniki pianki miesza się mechanicznie w proporcji objętościowej A : B = 1 : 1. Natrysk pianki na izolowaną powierzchnię odbywa się bezpośrednio na budowie przy użyciu specjalistycznych agregatów wysokociśnieniowych. Wymagane właściwości techniczno-użytkowe natryskowej pianki poliuretanowej EKOPRODUR S0310 podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Pianka poliuretanowa EKOPRODUR S0310 jest przeznaczona do wykonywania bezspoinowych izolacji termicznych bezpośrednio na obiekcie budowlanym, metodą natrysku. Pianka EKOPRODUR S0310 może być stosowana do wykonywania od wewnątrz pomieszczenia izolacji termicznych ścian, stropów oraz dachów od strony wewnętrznej, w przypadkach kiedy pianka nie jest poddawana obciążeniom, a także nie jest narażona na kontakt z wodą. Wykonywanie izolacji z zastosowaniem pianki, objętej niniejszą Aprobatą Techniczną ITB, powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu budowlanego z uwzględnieniem: - wymagań obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), - postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej, - firmowej instrukcji Producenta pianki. Projekt techniczny powinien określać, między innymi, grubość i gęstość izolacji.oraz sposób kontroli i odbioru robót izolacyjnych. Przy projektowaniu izolacji termicznych z zastosowaniem pianki EKOPRODUR S0310należy przyjmować obliczeniową wartość współczynnika przewodzenia ciepła (Aob\) równą 0,040 W/(m K). Średnia wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego (jj), określonego wg normy PN-EN 12086:2001, wynosi 7,5.
4 I I u AT /2013 4/11 Pianka EKOPRODUR S0310 nie została sklasyfikowana w zakresie reakcji na ogień. Układ składający się z pianki EKOPRODUR S0310 na podkładach palnych lub niepalnych, pokrytej okładziną z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej lub metalowej, został sklasyfikowany w klasie B-s1,d0 reakcji na ogień wg normy PN-EN A1:2010 oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami): - w zakresie palności płyt - jako niezapalny, - w zakresie kapania pod wpływem ognia - jako niekapiący, oraz na podstawie Instrukcji ITB Nr 401/ jako nieodpadający pod wpływem ognia. Podczas stosowania pianki należy ściśle przestrzegać warunków i technologii jej nakładania oraz zasad przygotowania podłoża, określonych w instrukcji Producenta, w tym wymagań dotyczących dopuszczalnej temperatury izolowanej powierzchni w czasie wykonywanych prac. Piankę można nanosić warstwami, stosując do tego celu wyłącznie specjalne urządzenia natryskowe, określone przez Producenta pianki, przystosowane do dozowania i mieszania wyrobów dwuskładnikowych. Nie należy natryskiwać pianki w pobliżu otwartego ognia. Po zastosowaniu pianki wewnątrz budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, pomieszczenia powinny być wietrzone przez ok. 14 dni od jej nałożenia. Nabywcy pianki powinni otrzymać instrukcję, opracowaną przez Producenta, zawierającą m.in.: - przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu zgodnie z niniejszą Aprobatą Techniczną, wymagania dotyczące przechowywania i transportu pianki, przygotowywania podłoża oraz technologii i warunków stosowania wyrobu, - wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA tablicy 1. Wymagane właściwości techniczne pianki poliuretanowej EKOPRODUR S0310 podano w
5 I I U u J n AT /2013 5/11 Tablica 1 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Gęstość pozorna, kg/m3 8,1 ± 10 % PN-EN 1602: Nasiąkliwość wodą po 24 h, przy częściowym zanurzeniu, kg/m2 3 Zmiana wymiarów liniowych, %, po 48 h w temp C i wilg. wzgl. 90 %, w kierunku: - długości i szerokości - grubości (kierunek wzrostu pianki w formie) 4 ] Zmiana wymiarów liniowych, %, po 48 h w temp C, w kierunku: - długości i szerokości - grubości (kierunek wzrostu pianki w formie) 5 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, kpa 6 Przyczepność pianki, kpa, do podłoży z: - drewna - płyty wiórowej - płyty gipsowo-kartonowej 7 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, kpa, 8 Wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepłe AD, W/(m K), w temperaturze + 10 C, w stanie suchym 9 Emisja lotnych związków organicznych (VOC) - czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni 10 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień układu, składającego się z pianki EKOPRODUR S0310 na podkładach palnych lub niepalnych, pokrytej okładziną z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej lub metalowej 11 Przepuszczalność pary wodnej, 10'11kg/(m sp a) < 9 ±0,25 ± 1,0 ± 0,05 ± 0,05 PN-EN 1609:1999/A1:2006 PN-EN 1604:1999/A1:2006 > 10 PN-EN 826:1998 >22 > 19 > 17 PN-EN 1608:1999 >31 PN-EN 1607:1999 0,040 <28 B-s1, do PN-EN 12667:2002 PN-EN ISO 10456:2004 PN-EN ISO :2009 PN-EN A1:2010 PN-EN ISO :2010 PN-EN 13823:2010 2,66 ±20% PN-EN 12086:2001 * właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Pianka poliuretanowa EKOPRODUR S0310 powinna być dostarczana, przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcją Producenta, w oryginalnych opakowaniach (pojemnikach)
6 I I u Jn AT /2013 6/11 Producenta, w sposób bezpieczny i zapewniający niezmienność jej właściwości technicznych. Sposób przechowywania i transportu powinien zabezpieczać pojemniki przed nagrzaniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem mechanicznym. Warunki pakowania mogą być uzgodnione między producentem i odbiorcą. Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwę i adres producenta, - identyfikację wyrobu zawierającą nazwę handlową, - nr Aprobaty Technicznej ITB AT /2013, - numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, - termin przydatności do użycia, - pojemność opakowania, - podstawowe warunki stosowania, - znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041). Ponadto, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek oznakowania wyrobu na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445) oraz dołączania informacji określającej zagrożenia dla zdrowia lub życia, wynikające z karty charakterystyki na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), do wyrobu powinna być dołączona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierająca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje Zasady ogólne 5. OCENA ZGODNOŚCI Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2005, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z
7 AT /2013 7/1 Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2005, poz. 2041) oceny zgodności natryskowej pianki poliuretanowej EKOPRODUR S0310 z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 dokonuje producent, stosując system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości technicznoużytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu natryskowej pianki poliuretanowej obejmuje: - nasiąkliwość wodą, - zmianę wymiarów liniowych, - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, - przyczepność do podłoży, - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, - wartość deklarowaną współczynnika przewodzenia ciepła, - przepuszczalność pary wodnej, - emisję lotnych związków organicznych (VOC), - klasę reakcji na ogień układu, składającego się z pianki na podkładach palnych lub niepalnych, pokrytej okładziną z płyt gipsowo-kartonowych. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości technicznoużytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzanie składników i surowców, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych
8 ~J3 J ll I A T /2013 8/11 w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: - gęstości pozornej, - naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: - nasiąkliwości wodą, - zmian wymiarów liniowych, - przyczepności do podłoży, - wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, - wartości deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła, - emisji lotnych związków organicznych (VOC), - klasy reakcji na ogień układu, składającego się z pianki na podkładach palnych lub niepalnych, pokrytej okładziną z płyt gipsowo-kartonowych Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania właściwości technicznych powinny być wykonywane według norm podanych w
9 I I u AT /2013 9/11 tablicy 1, kol. 4. Otrzymane wyniki badań należy porównać w wymaganiami podanymi w tablicy 1, kol Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N i normami dotyczącymi metod badań Ocena wyników badań Wyprodukowany wyrób należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest dokumentem stwierdzającym przydatność natryskowej pianki poliuretanowej EKOPRODUR S0310 do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2005, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
10 i I u AT / / Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta natryskowej pianki poliuretanowej EKOPRODUR S0310 od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobu oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe jej zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie natryskowej pianki poliuretanowej EKOPRODUR S0310 należy zamieszczać informację o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest ważna do 26 sierpnia 2018 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 826:1998 PN-EN 1602:1999 PN-EN 1604:1999/A1:2006 PN-EN 1607:1999 PN-EN 1609:1999/A1:2006 PN-EN 12667:2002 Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Określanie zachowania przy ściskaniu Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami odsłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym
11 I I Li L I l AT / /11 PN-EN A1:2010 PN-EN 12086:2001 PN-EN ISO 10456:2004 PN-EN ISO :2009 PN-EN ISO :2010 PN-83/N PN-EN ISO :2001 Klasyfikacja ogniowa wyrobów i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy przenikaniu pary wodnej Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych Powietrze wnętrz. Część 9. Oznaczanie emisji lotnych związków organicznych z wyrobów budowlanych i wyposażenia. Badanie emisji metodą komorową Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2. Badania przy działaniu pojedynczego płomienia Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2. Klasyfikacja środowisk Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny /11/Z00NK. Praca badawcza i opinia techniczna dotycząca natryskowej pianki poliuretanowej EKOPRODUR S0310, Zakład Konstrukcji I Elementów Budowlanych ITB, Warszawa, LM /11/Z00NM. Raport z badań, Zakład Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa, /11/Z00NF (LFS /11/Z00NF). Badania do Aprobaty Technicznej natryskowej pianki poliuretanowej EKOPRODUR S0310 firmy PCC PRODEX Sp. z o.o., Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB, Warszawa, /11/Z00NF (LFS /11/Z00NF). Badania do Aprobaty Technicznej natryskowej pianki poliuretanowej EKOPRODUR S0310 firmy PCC PRODEX Sp. z o.o., Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB, Warszawa, /12/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa, LPP /12/Z00NP. Raport z badań, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa, LPP /12/Z00NP. Raport z badań, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa, 2013
ATA TECHNICZNA IT A T-15-7830/200. NATRYSKOWE PIANKI POLIURETANOWE IZOPIANOL 05/55 N i IZOPIANOL 03/35 N
APRO ATA TECHNICZNA IT A T-15-7830/200 NATRYSKOWE PIANKI POLIURETANOWE IZOPIANOL 05/55 N i IZOPIANOL 03/35 N INSTYT UT T EC HNIKI BU DOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (4822) 825-04-71 ;
Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9800/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Pianki poliuretanowe DEN BRAVEN WARSZAWA
ł ł ą ź ą śó ó ą ę ó ę ą ę ą ę ń ę Ę ę ę ę ę ł ę ę ę ź ę ą ę ą ę ę ę Ę ę ę ę ę ł ę ę ę ó ź ś ł ę ę ę ł ę ś APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8326/2011 Pianki poliuretanowe DEN BRAVEN WARSZAWA Aprobata techniczna
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8153/2012 Klej poliuretanowy Piana poliuretanowa KLEJ DO STYROPIANU / PIANA POLIURETANOWA / EXPERT LINE PIANOSTYR / POROLIT PU / RAWLPLUG STYROFIX / PPU-2 / RENOVADEX / IZOHAN