Source: http://docplayer.pl/14725313-Aprobata-techniczna-itb-at-15-3524-2012-plyty-kompozytowe-reynobond-fr-i-reynobond-pe-warszawa.html
Timestamp: 2017-06-27 05:45:48
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE WARSZAWA - PDF
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE WARSZAWA
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3524/2012. Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE WARSZAWA"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE WARSZAWA2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW II Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w grudzień 2012 r. Zam. 914/20123 Seria: APROBATY TECHNICZNE EGZEMPLARZ ARCHIWALNY APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: ALCOA ARCHITECTURAL PRODUCTS 1, rue du Ballon, F Merxheim, Francja stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 22 października 2017 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Jan Bobrowicz Warszawa, 22 października 2012 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2006. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2012 zawiera 14 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.4 AT /2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Pakowanie Przechowywanie Transport OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO - PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE... 125 AT /2012 3/14 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są płyty kompozytowe o nazwach handlowych REYNOBOND FR i REYNOBOND PE, produkowane przez firmę ALCOA ARCHITECTURAL PRODUCTS z Francji. Są to płyty warstwowe z okładzinami z blachy aluminiowej grubości 0,5 mm, ze stopu aluminium EN AW-3005 wedłg PN-EN 573-3:2010 (stan H46 wedłg PN-EN 515:1996), o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania PN-EN 485-2:2009 oraz rdzeniem grubości 2 lub 3 mm: z kompozycji polietylenu z wypełniaczem mineralnym (REYNOBOND FR) lub z polietylenu niskociśnieniowego (REYNOBOND PE). Blachy aluminiowe na zewnętrznej (dekoracyjnej) stronie płyt powlekane są powłoką ochronną PVDF grubości nie mniejszej niż 25 μm lub DURAGLOSS 5000 grubości nie mniejszej niż 35 μm, o kolorystyce zgodnej z katalogiem producenta. Na wewnętrznej (spodniej) stronie blachy aluminiowe powlekane są lakierem poliestrowym. Aprobata obejmuje płyty REYNOBOND FR i REYNOBOND PE o następujących wymiarach: grubość: REYNOBOND PE 3 lub 4 mm, REYNOBOND FR 4 mm, szerokość: 1000, 1250, 1500, 1575, 1750 lub 2000 mm, długość: od 2000 mm do 8000 mm. Na zamówienie mogą być dostarczane płyty o innych szerokościach i długościach. Wymagane właściwości techniczne wyrobów objętych Aprobatą podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE są przeznaczone do wykonywania: zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych, warstw elewacyjnych (zewnętrznych) wypełnień lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych,6 AT /2012 4/14 w budynkach nowowznoszonych, modernizowanych i remontowanych. Okładziny mogą być wykonane z płaskich płyt REYNOBOND FR i REYNOBOND PE lub z płyt uformowanych w kształcie kasetonów. Okładziny ścienne wykonane z płyt elewacyjnych REYNOBOND FR o grubości 4 mm, montowanych na ścianach zewnętrznych budynków jako wiszące (w postaci kasetonów) lub mocowanych mechanicznie za pomocą nitów do aluminiowej konstrukcji przymocowanej do podłoża niepalnego (co najmniej klasy A2-s3,d0 reakcji na ogień według normy PN-EN A1:2010), z izolacją z wełny mineralnej o grubości 50 mm i gęstości 80 kg/m3, klasie reakcji na ogień A1 wg PN-EN A1:2010 (wełna mineralna mocowana mechanicznie za pomocą kołków i talerzyków tworzywowych lub metalowych), z pustką powietrzną pomiędzy powierzchnią wełny mineralnej i powierzchnią płyty, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przy działaniu ognia od strony elewacji. Okładziny ścian zewnętrznych z płyt kompozytowych REYNOBOND PE mogą być stosowane w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Płyty REYNOBOND FR i REYNOBOND PE mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 według PN-EN ISO :2001 i PN-EN ISO 9223:2012. Wyroby, objęte Aprobatą, powinny być stosowane zgodnie z: dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego zastosowania, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami), postanowieniami Aprobaty Technicznej ITB, wytycznymi określonymi w instrukcji stosowania wyrobów, opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom wyrobów. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Wymagane właściwości techniczne płyt kompozytowych REYNOBOND FR i REYNOBOND PE podano w tablicy 1, a właściwości powłok ochronnych PVDF i DURAGLOSS 5000, na zewnętrznej (dekoracyjnej) stronie blach aluminiowych, podano w tablicy 2.7 AT /2012 5/14 Tablica 1 Wymagania Poz. Właściwości Płyta REYNOBOND FR Płyta REYNOBOND PE Metody badań Dopuszczalne odchyłki wymiarów, mm: - grubość, - szerokość - długość 2 Masa powierzchniowa, kg/m 2 - płyty grubości 3 mm - płyty grubości 4 mm 7,20 ± 5% -0,1 / +0,1 0 / +3 0 / +6 4,50 ± 5% 5,50 ± 5% p p Gęstość pozorna rdzenia, kg/m ± 10% 900 ± 10% PN-EN ISO 845: Wytrzymałość na zginanie, średnia w kierunku prostopadłym i równoległym, MPa 5 Moduł sprężystości przy zginaniu, średnia w kierunku prostopadłym i równoległym, MPa PN-EN ISO 178: PN-EN ISO 178: Wytrzymałość na oddzieranie (wartość średnia w kierunku równoległym), N/mm - w stanie powietrzno suchym, - po działaniu 1 cyklu termicznowilgotnościowego* ), - po działaniu 5 cykli termicznowilgotnościowych* ) p Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji ** ) nierozprzestrzeniające ognia (NRO) PN-90/B Az1:2001 * ) Przebieg pojedynczego cyklu: - 72 h zanurzenia w wodzie o temp. pokojowej, - 24 h chłodzenia w temp C, - 72 h ogrzewania w temp C ** ) Klasyfikacja dotyczy przypadku opisanego w p. 28 AT /2012 6/14 Tablica 2 Wymagania Metody badań Poz. Właściwości Powłoka PVDF Powłoka DURAGLOSS Stan powierzchni brak widocznych wad ocena wizualna 2 Grubość, μm: 3 Odporność na odrywanie od podłoża metodą siatki nacięć, stopień PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808: PN-EN ISO 2409: Twardość ołówkowa HB PN ISO 15184: Elastyczność powłoki próba zginania o 180 na trzpieniu, oceniana stosunkiem T najmniejszego promienia gięcia, przy którym nie występują pęknięcia powłoki, do grubości blachy T 4 T 6 PN-EN A1:2012 PN-EN ISO 1519: Odporność korozyjna brak objawów zniszczenia powłok pod wpływem działania środowisk w czasie, h 6.1 Odporność na działanie obojętnej mgły solnej 1000 PN-EN ISO 9227: Odporność na działanie cieczy: a) woda destylowana 40 C b) roztwory: - 0,1% HCl - 1% HCl - 0,1% H 2 SO 4-1% H 2 SO 4-0,1% NaOH - 1% NH 4 OH - 3% NaCl PN-EN ISO : PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1. Pakowanie Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE powinny być pakowane w oryginalne opakowania. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, wymiary płyt,9 AT /2012 7/14 numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2012, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności (dotyczy płyt REYNOBOND FR), numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) Przechowywanie Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami Transport Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE powinny być transportowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna ITB, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności płyt kompozytowych REYNOBOND FR i REYNOBOND PE z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 dokonuje producent (lub jego upoważniony Przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosując system 1 w przypadku płyt REYNOBOND FR, system 4 w przypadku płyt REYNOBOND PE.10 AT /2012 8/14 W przypadku systemu 1 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu, na podstawie: a) zadania Producenta: zakładowej kontroli produkcji, uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania według p b) zadania akredytowanej jednostki: wstępnego badania typu, wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. W przypadku systemu 4 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012, na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez producenta lub na jego zlecenie, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno- użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: wytrzymałość na zginanie, moduł sprężystości przy zginaniu, przyczepność rdzenia do okładzin, klasyfikację ogniową w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji (dot. okładzin z płyt REYNOBOND FR), odporność korozyjną powłok ochronnych. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p w przypadku płyt REYNOBOND FR i p. 5.4 w przypadku płyt REYNOBOND PE), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do11 AT /2012 9/14 technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania uzupełniające i okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: wymiarów, masy powierzchniowej, stanu powierzchni powłoki ochronnej Badania uzupełniające i okresowe. Badania uzupełniające płyt REYNOBOND FR i badania okresowe płyt REYNOBOND PE obejmują sprawdzenie: gęstości pozornej rdzenia, wytrzymałości na zginanie, modułu sprężystości przy zginaniu, przyczepności rdzenia do okładzin, odporności korozyjnej powłok ochronnych, rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji (dot. okładzin z płyt REYNOBOND FR) Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być przeprowadzane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania uzupełniające i okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Zasada ogólna. Badania właściwości określonych w p i 5.4. powinny być wykonywane według metod podanych w kol. 5 tablicy 1 i 2. Otrzymane wyniki należy porównać z wymaganiami określonymi w kol. 3 i 4 tych tablic.12 AT / / Sprawdzenie wymiarów. Długość i szerokość płyt sprawdza się za pomocą stalowego przymiaru liniowego z dokładnością do 1 mm, przy krawędziach elementu i w punktach pośrednich, w liczbie jeden pomiar na każde 2000 mm długości płyty oraz dwa pomiary na szerokości płyty. Grubość płyt sprawdza się suwmiarką z dokładnością do 0,1 mm, przy krawędziach elementu, w liczbie jeden pomiar na każde 2000 mm długości płyty i trzy pomiary na jej szerokości. Długość, szerokość i grubość stanowi średnia arytmetyczna z uzyskanych pomiarów obliczona z dokładnością do 0,1 mm (długość i szerokość) oraz z dokładnością do 0,01 mm (grubość) Sprawdzenie masy powierzchniowej. Próbkę przygotowaną do badań waży się z dokładnością do 10 g, a następnie mierzy jej długość i szerokość z dokładnością do 1 mm. Masę powierzchniową oblicza się dzieląc masę próbki przez jej powierzchnię. Jako wynik przyjmuje się średnią arytmetyczną z pięciu pomiarów, obliczoną z dokładnością do 0,1 kg/m Sprawdzenie przyczepności rdzenia do okładzin. Badanie przyczepności rdzenia płyt do okładzin wykonuje się poprzez oznaczenie wytrzymałości na oddzieranie połączenia blacha aluminiowa rdzeń. Badanie wykonuje się na próbkach o kształcie i wymiarach jak na rysunku poniżej oraz wg schematu zgodnego z przedstawionym poniżej. 25mm mm 2 51mm 3 152,4mm 1 okładzina zewn. 2 spoina między okładziną a rdzeniem Kształt i wymiary próbki 1 szczęki maszyny wytrzymałościowej 2 badana próbka 3 sztywna płytka utrzymująca próbkę w osi w trakcie badania Schemat oddzierania 1 Badaniu poddaje się trzy zestawy próbek: w stanie powietrzno-suchym (próbki odniesienia, bez oddziaływań),13 AT / /14 po działaniu 1 cyklu nr D11 wg PN-EN ISO 9142:2005, składającego się z następujących operacji: 72 h zanurzenia w wodzie, o temperaturze pokojowej, 24 h chłodzenia w temperaturze -20 C, 72 h ogrzewania w temperaturze +70 C. po działaniu 5 cykli nr D11 wg PN-EN ISO 9142:2005, składającego się z operacji j.w. Po ww. oddziaływaniach i 2 h sezonowania w warunkach laboratoryjnych próbki poddaje się działaniu siły oddzierającej w maszynie wytrzymałościowej Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność płyt kompozytowych REYNOBOND FR i REYNOBOND PE do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna ITB, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej.14 AT / / ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta wyrobów objętych aprobatą od odpowiedzialności za właściwą ich jakość oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tych wyrobów W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie płyt kompozytowych REYNOBOND FR i REYNOBOND PE należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest ważna do 22 października 2017 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K O N I E C INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 573-3:2010 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanów PN-EN 485-2:2009 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Część 2: Własności mechaniczne PN-EN A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień15 AT / /14 PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Klasyfikacja, określanie i ocena PN-EN ISO 845:2010 Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Oznaczanie gęstości pozornej PN-EN ISO 178:2010 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości przy zginaniu PN-90/B Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki PN-EN ISO 2360:2006 Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność. Pomiar grubości powłok. Metoda amplitudowa prądów wirowych PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową PN-EN A1:2012 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy PN-EN ISO 1519:2012 Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny) PN-EN ISO 9227:2012 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance PN-EN ISO :2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny 1. NL-3395/A/05. Praca badawcza dotycząca elewacyjnych płyt REYNOBOND. Część 1. Badania cech zewnętrznych i właściwości fizyko-mechanicznych płyt. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, Warszawa, 2005 r. 2. NL-3395/A/05. Praca badawcza dotycząca płyt elewacyjnych REYNOBOND z okładzinami aluminiowymi. Część 2: Ocena kasetonowego systemu elewacyjnego. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, Warszawa, 2005 r. 3. NP /09/TG. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz. Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa, 2010 r.16 AT / /14 4. LM /12/Z00NM. Raport z badań powłok ochronnych PVDF i DURAGLOSS 5000 na fasadowych płytach kompozytowych REYNOBOND firmy ALCOA Architectural Products SAS na potrzeby aprobaty. Zakład Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa, lipiec 2012 r /12/Z00NK. Praca badawcza i opinia techniczna dotycząca płyt kompozytowych REYNOBOND PE oraz REYNOBOND FR. Zakład Konstrukcji Budowlanych ITB, Warszawa, wrzesień 2012 r.17 ISBN Podobne dokumenty
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Bardziej szczegółowo stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 Pianki poliuretanowe EXPERT LINE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO Bardziej szczegółowo Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65, Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010
Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz Bardziej szczegółowo REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014
Seria: APROBATY TECHNICZNE REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: KOTAR Sp. Jawna, B. & S. Jaworscy ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów stwierdza Bardziej szczegółowo Masa szpachlowa PROMAT - RM
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr Bardziej szczegółowo REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem
REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7190/2011 Pianki poliuretanowe Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex i Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006
AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD
AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8830/2012 Dwukomponentowa pianka poliuretanowa FOMO 1,5K Strawfoam WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych Bardziej szczegółowo Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę Bardziej szczegółowo Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86
ITIB Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki: Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Bardziej szczegółowo Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8357/2010. Siatka z włókna szklanego OPTIMA WARSZAWA
AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; tlx.: 813023 itb pl Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8796/2012 Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV z izolacją termiczną WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00 OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Bardziej szczegółowo Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8797/2012 Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010 Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr Bardziej szczegółowo Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego
COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej Al. W. Korfantego 193 40-157 KATOW ICE APROBATA TECHNICZNA AT/2005-10-0035 Termin ważności aprobaty: 21 lipiec 2010 r. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010
Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5901/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA
REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011 Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa Bardziej szczegółowo Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt Bardziej szczegółowo KLEJ BITUMICZNY ENKOLIT DO OBRÓBEK BLACHARSKICH
Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5671/2002 Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8153/2014
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8153/2014 Klej poliuretanowy Piana poliuretanowa KLEJ DO STYROPIANU / PIANA POLIURETANOWA / EXPERT LINE PIANOSTYR / POROLIT PU / RAWLPLUG STYROFIX / PPU-2 / RENOVADEX / IZOHAN Bardziej szczegółowo Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9140/2013 Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4716/2011 Płyty okładzinowe GLASBORD FXIE i GLASBORD PIFE WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Panele ścienne i listwy wykończeniowe KRONOPOL WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9104/2013 Panele ścienne i listwy wykończeniowe KRONOPOL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez r inż. Projekt okładki: Ewa Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-6849/2012 2/16 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6666/2010 Zaprawa zalewowa PAGEL V1/40 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Barbarę DŁUŻEWSKĄ Projekt okładki: Ewa Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7441/2013 +ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM WM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Narożniki i listwy podtynkowe PROFIT-BUD WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8404/2010 Narożniki i listwy podtynkowe PROFIT-BUD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-3269/2005 2/18 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY...3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA...3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...5 Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9080/2013
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9080/2013 Klej poliuretanowy do ścian działowych z betonu komórkowego Soudabond Construct / Solbet Smart Klej Piana do bloczków WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 i 2. Impregnat ogniochronny do drewna w odmianach: PŁOMIEŃ STOP i PŁOMIEŃ STOP Koncentrat
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8313/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Impregnat ogniochronny do drewna w odmianach: PŁOMIEŃ STOP i PŁOMIEŃ STOP Koncentrat WARSZAWA Aprobata techniczna i aneks nr 1 zostały opracowane Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER MW WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9087/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER MW WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8069/2010. Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8069/2010 Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8943/2012 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8711/2011
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8711/2011 Filtry skośne siatkowe Valvex WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wandę MACHOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Bardziej szczegółowo Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011
Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8596/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI
AT-15-6001/2005 2/24 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8687/2011 +ANEKS NR 1. Natryskowa pianka poliuretanowa SEALECTION 500 WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8687/2011 +ANEKS NR 1 Natryskowa pianka poliuretanowa SEALECTION 500 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8420/2010 +ANEKS NR 1 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KI-Stalco i KIM-Stalco do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Natryskowa pianka poliuretanowa SEALECTION 500 WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8687/2011 Natryskowa pianka poliuretanowa SEALECTION 500 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt Bardziej szczegółowo Stalowe łączniki rozporowe KMC
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki: Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7687/2013 CHEMI SPECTRUM FOLIA W PŁYNIE masa polimerowa do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestawy elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8541/2011 Zestawy elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zestaw desek i profili tarasowych oraz elementów uzupełniających systemu ProDeck WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8885/2012 Zestaw desek i profili tarasowych oraz elementów uzupełniających systemu ProDeck WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8510/2011 + ANEKS NR 1 Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Bardziej szczegółowo PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.
I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw. Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6383/2013 +ANEKS NR 1. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM ST PL
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6383/2013 +ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM ST PL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6769/2011. Ogniochronny wyrób pęczniejący EXPANDER FR do zabezpieczania elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6769/2011 Ogniochronny wyrób pęczniejący EXPANDER FR do zabezpieczania elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Bardziej szczegółowo RAPORT Z BADAŃ NR LFS01-1529/13/Z00NF
Z3A PZ ZLB nr 19 Wyd. Vl/1 15 maja 2012 Instytut Techniki Budowlanej.., Cs ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH ih łf t - w r r r - akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji x \. Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6566/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Piany poliuretanowe
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7732/2013 Piany poliuretanowe Montage foam / Montage foam PU+ / Montage 2-K foam / Montage foam 750 / Montage foam Installation Montage gunfoam / Montage gunfoam PU+ / Montage Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT -15-8153/2012
IWII lnstytut Techniki Budowlanej 00-611 WARSZAWA I ul. FILTROWA 1 I tel.: (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 I fax: (48 22) 825 5286 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - Bardziej szczegółowo Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM w postaci piany, do cienkich spoin
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9365/2014 Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM w postaci piany, do cienkich spoin WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8671/2011 +ANEKS NR 1 Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011 Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8805/2011. Elastyczne przewody przyłączeniowe KFA w oplocie ze stali odpornej na korozję WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8805/2011 Elastyczne przewody przyłączeniowe KFA w oplocie ze stali odpornej na korozję WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres