Source: http://bip.pacanow.pl/przetarg.php?id=438
Timestamp: 2019-07-22 16:44:53
Legal References Found: art.3
 art. 45
 art.46
 art. 46
 art. 26
 art. 25
 art. 24
 art. 87
 art. 22

Document Content:
2016-06-09 13:16:48
Przedmiot: Remont ujêcia wody Wójeczka
Numer og³oszenia: 77985 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego: Remont ujêcia wody Wójeczka.
II.1.4) Okre¶lenie przedmiotu oraz wielko¶ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Remontu ujêcia wody Wójeczka, zlokalizowanego na dzia³kach nr. ewid gr. 1248, 1064/2, 1246, 1065/2 w miejscowo¶ci Wójeczka, Gmina Pacanów. 1.1. Stan istniej±cy Istniej±ce ujêcie wody którego remont jest przedmiotem niniejszego postêpowania znajduje siê na terenie wsi Wójeczka Gm. Pacanów przy drodze prowadz±cej do m. Suchowola. W/w ujêcie stanowi ¼ródlisko obudowane budynkiem wraz pokryciem dachowym terenu z którego wyp³ywa samoczynnie woda. Wyp³ywaj±ca woda dop³ywa do studzienki z której z po¶rednictwem piaskownika i studni po¶redniej kierowana jest ruroci±giem do stacji wodoci±gowej gdzie jest dezynfekowana, a nastêpnie pompowana do zbiorników pozwalaj±cych na grawitacyjny sp³yw wody do sieci wodoci±gowej. Teren ¼ródliska jest ogrodzony, czê¶ciowo utwardzony (opaska wokó³ budynku, ¶cie¿ki komunikacyjne). Przed ujêciem od strony m. Suchowola znajduje siê wlot do kana³ów odprowadzaj±cych wodê deszczow± do podziemnych kana³ów burzowych zabezpieczaj±cych ujêcie przed zalaniem. Dodatkowo na terenie ujêcia znajduje siê odkryty rów którym odprowadzana jest woda deszczowa z dachu ¼ródliska. 1.2. Zakres i sposób wykonania robót: a) Remont ogrodzenia terenu ujêcia wody. Remont ogrodzenia terenu ujêcia wody Remont obejmuje w swym zakresie: - rozbiórkê istniej±cego ogrodzenia terenu wraz z furtk± wej¶ciow± z elementów stalowych wraz z podmurówk± i fundamentem betonowym, - wykonanie nowego ogrodzenia wraz z furtk± z elementów panelowych stalowych mocowanych do s³upków stalowych zakotwionych w gruncie w fundamencie i podmurówce betonowej. Wysoko¶æ ogrodzenia wraz z podmurówk± do 1,93 m od poziomu terenu. Fundament wraz z podmurówk± o szeroko¶ci 30 cm wykonaæ z betonu klasy min. B20 wraz z wykonaniem zbrojenia z prêtów stalowych ¿ebrowanych fi 8 mm w rozstawie siatki co 15 cm x 15 cm oraz wykonaniem strzemion co 25 cm. Ogrodzenie nale¿y wykonaæ jako systemowe panelowe wykonane fabrycznie z prêtów stalowych zgrzewanych zabezpieczonych antykorozyjne. Panele przymocowane do s³upków stalowych zakotwionych w gruncie w fundamencie betonowym zbrojonym z betonu min. B-20. Zastosowaæ ogrodzenie o nastêpuj±cych parametrach: - wysoko¶æ paneli ogrodzenia ze stali : 1,23 m, 1,63 m - ¶rednica drutu pionowego (pojedynczy) : 6 mm - ¶rednica drutu poziomego (podwójny) : 2 x 8 mm - wymiar oczka 50 mm x 200 mm - szeroko¶æ przêse³ : 2,5 m, 1,5 m, 1,2 m, 1,1 m, 3,6 m - d³ugo¶æ s³upków stalowych : 2,0 m, 2,4 m, 3,0 m, 3,3 m - przekrój s³upka stalowego : 60 mm x 40 mm - grubo¶æ ¶cianki s³upka : min. 3 mm - obejmy monta¿owe stalowe 40 mm x 60 mm do przymocowania przês³a do s³upka wraz z kompletem ¶rub i elementów mocuj±cych : 3 szt., 4 szt., 5 szt., 6 szt. na ka¿dy s³upek ( wykonaæ wg. za³±czonych rysunków) - za¶lepki s³upka (daszek) do zamkniêcia od góry profilu s³upka:1 szt. na s³upek. Wszystkie elementy ogrodzenia i elementy monta¿owe nale¿y zabezpieczyæ fabrycznie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe a nastêpnie lakierowanie poliestrow± farb± proszkow±, projektowane ogrodzenie wraz ze s³upkami i elementami mocuj±cymi wykonaæ w kolorze zielonym. W ramach remontu zostanie wykonana nowa furtka o szeroko¶ci 1,1 m w ¶wietle i wysoko¶æ furtki 1,9 m, konstrukcja furtki jako profil ramowy 60 mm x 40 mm x 3 mm, profil s³upka 100 mm x 100 mm x 5 mm. Zamkniêcie furtki jako wersja manualna na atestowany zamek z kluczem, zabezpieczenie fabryczne antykorozyjne furtki oraz s³upków poprzez ocynkowanie ogniowe, szorstkowanie oraz lakierowanie poliestrow± farb± proszkow±. Wype³nienie profilu furtki (wygl±d, grubo¶æ i rozstaw drutów) takie samo jak projektowane panelowe ogrodzeniowe. Do wykonania fundamentów pod furtkê zastosowaæ mieszankê z betonu klasy min. B-20, wymiar fundamentów 35 cm x 35 cm x 100 cm. Ca³kowita d³ugo¶æ ogrodzenia - 167,5 m. b) Remont utwardzenia powierzchni terenu oraz ci±gów komunikacyjnych pieszych na ujêciu wody. Remont obejmuje w swym zakresie: rozbiórki istniej±cego utwardzenia ci±gów komunikacyjnych pieszych z elementów prefabrykowanych betonowych, nawierzchni betonowej i p³yty prefabrykowanej ¿elbetowej wraz z krat±, oraz rozbiórkê konstrukcji podbudowy ww nawierzchni i obrze¿y betonowych. Na przedmiotowym terenie zostan± rozebrane umocnienia skarp z elementów prefabrykowanych betonowych. Zostanie wykonane nowe utwardzenie ci±gów komunikacyjnych pieszych z zastosowaniem elementów prefabrykowanych betonowych, nawierzchni betonowej oraz p³yty prefabrykowanej ¿elbetowej wraz z krat± zabezpieczaj±c± wraz z podbudow± w/w nawierzchni i obrze¿ami betonowymi. Na skarpach zostan± wykonane nowe umocnienia z elementów prefabrykowanych betonowych na podbudowie. W ramach remontu zostan± wykonane nowe nawierzchnie na ci±gach komunikacyjnych z zastosowaniem poni¿szych konstrukcji: Konstrukcja nr 1 - 7cm p³yty chodnikowe prefabrykowane betonowe wibroprasowane szare 50x50x7cm z betonu klasy min. B-30, nasi±kliwo¶æ poni¿ej 5, mrozoodporno¶æ F150, gatunek 1, - 3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4, - 20cm podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm z zaklinowaniem i zamia³owaniem, - 10cm warstwa ods±czaj±ca z pospó³ki o k powy¿ej 8 m/d, Konstrukcja nr 2 - 15cm warstwa betonu min. klasy B15 - 20cm podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm z zaklinowaniem i zamia³owaniem, - 10cm warstwa ods±czaj±ca z pospó³ki o k powy¿ej 8 m/d, Konstrukcja nr 3 - 6 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara gatunek 1, - 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4, - 20 cm podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm z zaklinowaniem i zamia³owaniem, - 10 cm warstwa ods±czaj±ca z pospó³ki o k powy¿ej 8 m/d, Na przej¶ciu nad odp³ywem-uj¶ciem z ujêcia wody zostanie u³o¿ona nowa typowa drogowa p³yta ¿elbetowa prefabrykowana wibroprasowana o wymiarach 300x120x18cm z betonu klasy min. B-35 i parametrach: nasi±kliwo¶æ poni¿ej 5%, mrozoodporno¶æ F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003. Ponadto zostanie wykonana nowa krata metalowa zabezpieczaj±ca wyp³yw z ujêcia wody z pomalowaniem dwukrotn± warstw± farby chlorokauczukowej. Na skarpach terenu zostan± u³o¿one p³yty z zastosowaniem betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych p³yt a¿urowych o wymiarach 60x40x8cm np. typu Meba lub równowa¿ne u³o¿onych na podsypce z pospó³ki o uziarnieniu 0/63mm (wg. PN-EN 13242, PN-S-06102/1997) o grubo¶ci 15 cm, p³yty a¿urowe powinny byæ wykonane z betonu wibroprasowanego klasy min. B-30 (nasi±kliwo¶æ poni¿ej 5%, mrozoodporno¶æ F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003), p³yty a¿urowe u³o¿one na skarpach wype³niæ humusem z obsianiem traw±. Na ci±gach komunikacyjnych do obramowania nawierzchni nale¿y zastosowaæ obrze¿a betonowe wibroprasowane 100 cm x 30 cm x 8 cm u³o¿one na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubo¶ci 3cm oraz na ³awie betonowej gr 28cm z oporem z betonu B-20. Ca³kowita powierzchnia utwardzenia ci±gów komunikacyjnych z p³yt betonowych chodnikowych 50 cm x 50cm x 7 cm - 62 m2 Ca³kowita powierzchnia utwardzenia ci±gów komunikacyjnych z betonu - 10 m2 Ca³kowita powierzchnia utwardzenia ci±gów komunikacyjnych z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 10 m2 Ca³kowita powierzchnia p³yty ¿elbetowej 300x120x18 na przej¶ciu nad odp³ywem z ujêcia wody - 3,6 m2 Ca³kowita powierzchnia utwardzenia skarp terenu p³ytami a¿urowymi o wymiarach 60x40x8cm - 108 m2 c) Remont schodów terenowych na ujêciu wody. Remont obejmuje w swym zakresie: rozbiórkê istniej±cych 3 szt. schodów terenowych wykonanych z elementów prefabrykowanych wraz z podbudow± i wykonanie nowych 3 szt. schodów terenowych o konstrukcji ¿elbetowej wraz z podbudow±. Schody nale¿y wykonaæ jako ¿elbetowe z betonu klasy min. B-30 zbrojone stal± ¿ebrowan±. Elementy schodów posadowione na podbudowie z pospó³ki o uziarnieniu 0/63mm (wg. PN-EN 13242, PN-S-06102/1997) o gr. 20cm. Schody terenowe nale¿y wykonaæ o d³ugo¶ciach biegów : - 2,82 m schody na skarpie przy budynku ujêcia wody, - 2,10 m schody na zej¶ciu do odp³ywu z ujêcia wody, - 1,74 m schody w ci±gu pieszym na zej¶ciu od furtki, Wszystkie schody terenowe nale¿y wykonaæ o szeroko¶ci 1,5m w tym szeroko¶æ biegu schodów 1,0m. Schody terenowe - 3 kpl. d) Remont ¶cieków i korytek ¶ciekowych odprowadzaj±cych wody opadowe Remont obejmuje w swym zakresie: rozbiórkê istniej±cych elementów ¶cieków i korytek ¶ciekowych z elementów prefabrykowanych wraz z podbudow±, rozbiórkê wystêpuj±cych w obrêbie korytek umocnieñ skarp z elementów prefabrykowanych wraz z podbudow± oraz rozbiórki opaski z p³yt prefabrykowanych z podbudow± u³o¿onej przy ¶cianie budynku ujêcia wody. W ramach remontu zostan± wykonane nowe ¶cieki oraz korytka ¶ciekowe z elementów prefabrykowanych na podbudowie wraz z umocnieniem skarp w obrêbie korytek z zastosowaniem elementów p³yt a¿urowych prefabrykowanych na podbudowie. Ponadto przy ¶cianie budynku ujêcia wody zostanie wykonana nowa opaska z betonu na podbudowie. Do wykonania ¶cieków nale¿y zastosowaæ korytka ¶ciekowe betonowe prefabrykowane wibroprasowane z betonu klasy min. B-30 o wymiarach zewnêtrznych 38 cm x 33 cm x 50 cm (nasi±kliwo¶æ <5%, mrozoodporno¶æ F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003), u³o¿onych na podbudowie z betonu klasy min. B-15 o grubo¶ci warstwy 15 cm, oraz na podbudowie gr. 10cm z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm. Na trasie cieku korytkowego w miejscu doj¶cia do schodów terenowych na odcinku 1,6m oraz w miejscu przebiegu ci±gu komunikacyjnego na odcinku 1,6m korytka zostan± przykryte p³ytami chodnikowymi betonowymi prefabrykowanymi wibroprasowanymi zbrojonymi o wymiarach 40 cm x 40 cm x 5 cm. P³yty chodnikowe betonowe wykonaæ z betonu klasy min. B-30, nasi±kliwo¶æ <5%, mrozoodporno¶æ F150, gatunek 1. W obrêbie w/w korytek ¶ciekowych od strony naziomu zostan± wykonane umocnienia skarp do wysoko¶ci 1,0m, 1,2m i 1,6m z zastosowaniem betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych p³yt a¿urowych o wymiarach 60x40x8cm np. typu Meba lub równowa¿ne u³o¿onych na podsypce z pospó³ki o uziarnieniu 0/63mm (wg. PN-EN 13242,PN-S-06102/1997) o grubo¶ci 15cm, p³yty a¿urowe powinny byæ wykonane z betonu wibroprasowanego klasy min. B-30 (nasi±kliwo¶æ <5%, mrozoodporno¶æ F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003), p³yty a¿urowe u³o¿one na skarpach wype³niæ humusem z obsianiem traw±. Ponadto w obrêbie w/w korytek ¶ciekowych po miêdzy ¶cianami budynku ujêcia wody a korytkiem zostanie wykonana opaska o szeroko¶ci 50 cm i 80 cm z betonu klasy min. B-15 o grubo¶ci 10cm na podbudowie gr. 10cm z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm. Do wykonania ¶cieków korytkowych nale¿y zastosowaæ równie¿ inny rodzaj korytek ¶ciekowych betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych zbrojonych z betonu klasy min. B-30 o wymiarach zewnêtrznych 68 cm x 74 cm x 59 cm (nasi±kliwo¶æ <5%, mrozoodporno¶æ F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003), u³o¿onych na podbudowie z betonu klasy min. B-15 o grubo¶ci warstwy 15 cm, oraz na podbudowie gr. 10 cm z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm. Na trasie cieku korytkowego w miejscu przebiegu ci±gu komunikacyjnego od furtki na odcinku 1,5 m korytka zostan± przykryte pokrywami betonowymi prefabrykowanymi wibroprasowanymi zbrojonymi o wymiarach 68 cm x 74 cm x 8 cm. P³yty pokrywowe betonowe wykonaæ z betonu klasy min. B-30, nasi±kliwo¶æ poni¿ej 5%, mrozoodporno¶æ F150, gatunek 1. Przewidziano wykonanie ¶cieków z zastosowaniem korytek ¶ciekowych skarpowych betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych z betonu klasy min. B-30 o wymiarach zewnêtrznych 50 cm x 50 cm x 38 cm x 20 cm x 15 cm (nasi±kliwo¶æ <5%, mrozoodporno¶æ F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003), u³o¿onych na podbudowie z betonu klasy min. B-15 o grubo¶ci warstwy 15 cm, oraz na podbudowie gr. 10 cm z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm. Przewidziano wykonanie ¶cieków z zastosowaniem korytek ¶ciekowych sp³ywowych betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych z betonu klasy min. B-30 o wymiarach zewnêtrznych 15 cm x 16 cm x 100 cm (nasi±kliwo¶æ poni¿ej 5%, mrozoodporno¶æ F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003), u³o¿onych na podbudowie z betonu klasy min. B-15 o grubo¶ci warstwy 15 cm, oraz na podbudowie gr. 10 cm z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm. W ramach prac remontowych zostanie u³o¿one : Korytka ¶ciekowe o wymiarach 38 cm x 33 cm x 50 cm - 96,0 m, P³yt a¿urowe o wymiarach 60 cm x 40 cm x 8 cm - 107 m2, Opaska betonowa o szeroko¶ci 50 cm i 80 cm - 79,0 m, Korytka ¶ciekowe o wymiarach 68 cm x 74 cm x 59 cm - 65,0 m, Korytka ¶ciekowe skarpowe o wymiarach 50 cm x 50 cm x 38 cm x 20 cm x 15 cm - 21,5 m, Korytka ¶ciekowe sp³ywowe o wymiarach 15 cm x 16 cm x 100 cm - 17,0 m, e) Remont rowu krytego. Remont obejmuje w swym zakresie: rozbiórki istniej±cego rowu krytego z elementów ko³owych prefabrykowanych, z przyczó³kami prefabrykowanymi i metalowymi kratami zabezpieczaj±cymi oraz studniami prefabrykowanymi wraz z podbudow± i wykonanie rowu krytego z nowych elementów prefabrykowanych ko³owych o ¶rednicy fi 1000 mm x 2szt wraz z przyczó³kami ¿elbetowymi i metalowymi kratami zabezpieczaj±cymi oraz studniami prefabrykowanymi na podbudowie. Do wykonania rowu krytego fi 1000 mm x 2szt nale¿y zastosowaæ rury prefabrykowane wibroprasowane betonowe kielichowe typu WIPRO fi 1000 mm na d³ugo¶ci 63,5m x 2szt (w obrêbie ogrodzonego terenu ujêcia) oraz rury prefabrykowane wibroprasowane ¿elbetowe kielichowe typu WIPRO fi 1000 mm klasy wytrzyma³o¶ci III na d³ugo¶ci 34,0m x 2szt (na pozosta³ym odcinku), obydwa rodzaje rur WIPRO ³±czone kielichowo na uszczelkê. Rury prefabrykowane wibroprasowane betonowe WIPRO o ¶rednicy wewnêtrznej fi 1000 mm powinny posiadaæ grubo¶æ ¶cianki min. 120mm, deklarowana warto¶æ si³y niszcz±cej nie mniejsza ni¿ 42 kN/mb, rury wyprodukowane metod± wibroprasowan± z betonu klasy C45-55 wg. normy PN-EN 1916:2005. Rury prefabrykowane wibroprasowane ¿elbetowe WIPRO klasy wytrzyma³o¶ci III o ¶rednicy wewnêtrznej fi 1000 mm powinny posiadaæ grubo¶æ ¶cianki min. 120mm, deklarowana warto¶æ si³y niszcz±cej nie mniejsza ni¿ 150 kN/mb, rury wyprodukowane metod± wibroprasowan± z betonu klasy C45-55 wg. normy PN-EN 1916:2005. Rury betonowe i ¿elbetowe WIPRO powinny posiadaæ nastêpuj±ce parametry: wodoszczelno¶æ W-8, nasi±kliwo¶æ poni¿ej 4%, mrozoodporno¶æ Frówne150, ¶cieralno¶æ na tarczy Boehmego poni¿ej 2mm, wspó³czynnik szorstko¶ci n równe 0,013 (wzór Manninga). Pod rurami WIPRO nale¿y wykonaæ ³awê o gr. 35cm z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm, dodatkowo od górnego poziomu wykonanej ³awy (poziom plus 0,35) w obrêbie bocznych ¶cianek rur nale¿y wykonaæ tzw. pachwinowanie do wysoko¶ci oko³o 25 cm w celu zastabilizowania rury. W ramach remontu zostan± zrealizowane dwie studnie rewizyjne o ¶rednicy wewnêtrznej fi 2000 mm wykonane jako ¿elbetowe prefabrykowane typu ciê¿kiego o po³±czeniach na fecl i uszczelkê gumow±, elementy studni wykonane jako ¿elbetowe z betonu wibroprasowanego C45/55 wodoszczelnego nie mniejsze ni¿ W8 o mrozoodporno¶ci F=150, nasi±kliwo¶æ do 4% wg. PN-EN 1917:2004 oraz wg. PN-B-10729. Wytrzyma³o¶æ na obci±¿enie elementów prefabrykowanych min. 400 kN/o¶ wg. PN-85/S-10030, krêgi prefabrykowane powinny posiadaæ fabrycznie zamontowane stopnie z³azowe ¿eliwne typu ciê¿kiego lub alternatywnie z prêtów stalowych fi 30 mm zabezpieczone w otulinie polimerowej. Na górze studni ¿elbetowych nale¿y po³o¿yæ ¿elbetowe p³yty pokrywcze nastudzienne oraz pier¶cienie odci±¿aj±ce ¿elbetowe a tak¿e w³azy Ø 600 mm ¿eliwne niewentylowane szczelne z ryglami o no¶no¶ci min. 40ton (D400) Wszystkie w³azy powinny posiadaæ rygle, zabezpieczenie przeciw kradzie¿± i wk³adki t³umi±ce zgodne z norm± PN-EN 124:2000. Przy obsadzaniu w³azów kanalizacyjnych stosowaæ maksymalnie trzy betonowe pier¶cienie regulacyjne DN 600 o wysoko¶ci maksimum 10 cm ka¿dy. Krêgi denne (kr±g po³±czony fabrycznie z dennic±) wykonane jako prefabrykowane ¿elbetowe wibroprasowane (zgodne z w/w parametrami technicznymi) posiadaj±ce gotowe otwory przej¶ciowe szczelne i wyprofilowan± fabrycznie kinetê. Przy monta¿u w³azów stosowaæ zaprawy plastyczne szybkowi±¿±ce niskoskurczowe na bazie cementu posiadaj±ce atesty drogowe, zaprawa po zwi±zaniu powinna posiadaæ wytrzyma³o¶æ na ¶ciskanie min. 51 N/mm2, wytrzyma³o¶æ na zginanie min. 9,1 N/mm2, zaprawa powinna byæ wodoszczelna, mrozoodporna, niekurczliwa i powinna byæ odporna na dzia³anie chlorków i obci±¿alno¶æ powierzchni. Pod wszystkie ¿elbetowe studnie wykonaæ podbudowê z warstwy betonu B20 gr.25 cm oraz podsypkê ze ¿wiru niesortowanego o gr. 10 cm. Do wykonania studni ¿elbetowych rewizyjnych nale¿y przyj±æ wszystkie elementy potrzebne do wykonania kompletnej studni wynikaj±ce z prawid³owego funkcjonowania urz±dzenia. W ramach remontu na wlocie i wylocie z krytego rowu zostan± zrealizowane 2 szt. ¶cianki czo³owej wykonane jako betonowe zbrojone wibroprasowane z betonu klasy min. B37 (nasi±kliwo¶æ <5%, mrozoodporno¶æ F150), ¶cianki czo³owe posadowiæ na podbudowie z betonu klasy min. B20 gr. warstwy 25cm, oraz podbudowy z kruszywa ³amanego o uziarnieniu 0/63 mm gr. 20 cm. Ponadto w ¶ciankach czo³owych zostan± wykonane nowe kraty metalowe zabezpieczaj±ce wlot i wylot rowu krytego, kratê nale¿y pomalowaæ dwukrotn± warstw± farby chlorokauczukowej. Po zewnêtrznej stronie rur WIPRO, studni rewizyjnych i ¶cianek czo³owych od strony odziemnej wykonaæ zabezpieczenie z zastosowaniem systemu izolacji poprzez na³o¿enie warstwy gruntuj±cej np. Izolbet Ax1 warstwa (zu¿ycie ¶rodka 0,4 l/m2 na jedn± warstwê) lub równowa¿ne oraz warstwy ¶rodka podstawowego np. Izolbet DPx2 warstwy (zu¿ycie masy 1,2 l/m2 na jedn± warstwê) lub równowa¿ne. D³ugo¶æ rowu krytego fi 1000 mm x 2szt - 97,5m x 2szt. ¦cianki czo³owe betonowe zbrojone wraz z kratami metalowymi zabezpieczaj±cymi - 2 kpl. Studnie rewizyjne prefabrykowane ¿elbetowe fi 2000 - 2 kpl. f) Remont piaskownika. Remont obejmuje w swym zakresie: rozbiórki istniej±cego zbiornika piaskownika z elementu prefabrykowanego ¿elbetowego wraz z podbudow± i wykonanie nowego zbiornika piaskownika z elementu prefabrykowanego ¿elbetowego wraz z podbudow±. Do wykonania piaskownika zastosowaæ gotowy element prefabrykowany ¿elbetowy wibroprasowany o wymiarach zewnêtrznych 3,15m x 2,0m x 1,3m (grubo¶æ ¶cianek 15cm) wykonany z betonu klasy min. B-45 wraz z zbrojeniem. Prefabrykat piaskownika powinien posiadaæ parametry techniczne: nasi±kliwo¶æ <5%, mrozoodporno¶æ F150, wodoszczelno¶æ W12. Piaskownik posadowiæ na podbudowie z betonu klasy min. B-20 gr. warstwy 25 cm i dodatkowo na podbudowie gr. 15cm z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm. Pokrywê piaskownika wykonaæ z blachy stalowej na zawiasach zamykan± na k³ódkê, pokrywê nale¿y pomalowaæ dwukrotn± warstw± farby chlorokauczukowej. W obrêbie wej¶cia rury dop³ywowej i odp³ywowej w otwory wlotowe piaskownika nale¿y wykonaæ uszczelnienie wokó³ rur z zastosowaniem stosowanych ¶rodków zapewniaj±cych wodoszczelno¶æ np. Weber.tec Superflex 10 lub równowa¿ny w po³±czeniu z systemem przej¶æ rurowych z zastosowaniem ko³nierza uszczelniaj±cego z wyci±gniêciem fasety na rurê. Przed wykonaniem fasety rurê ochronn± nale¿y oczy¶ciæ z zastosowaniem ¶rodka np. weber.sys. 894 Adexin FL lub równowa¿ny. W ramach remontu nale¿y równie¿ wymieniæ odcinki rury dop³ywowej i odp³ywowej o d³ugo¶ci 2,5m z zastosowaniem rur stalowych o ¶rednicy zewnêtrznej oko³o fi 350 mm (zastosowaæ rury o wymiarach zgodnych z istniej±cymi rurami), rury stalowe zewnêtrznie zabezpieczyæ dwukrotn± warstw± ¶rodków izolacyjnych. Po zewnêtrznej stronie prefabrykatu piaskownika wykonaæ zabezpieczenie z zastosowaniem systemu izolacji poprzez na³o¿enie warstwy gruntuj±cej np. Izolbet Ax1 warstwa (zu¿ycie ¶rodka 0,4 l/m2 na jedn± warstwê) lub równowa¿ne oraz warstwy ¶rodka podstawowego np. Izolbet DPx2 warstwy (zu¿ycie masy 1,2 l/m2 na jedn± warstwê) lub równowa¿ne. Zbiornik piaskownika - 1 kpl. g) Remont ubezpieczenia dna i skarp koryta odp³ywowego odprowadzaj±cego nadmiar wody z ujêcia. Remont obejmuje w swym zakresie: rozebranie istniej±cego ubezpieczenia dna i skarp z elementów prefabrykowanych i kruszywa na odcinku odp³ywu i wykonanie nowego ubezpieczenia z p³yt prefabrykowanych. Do ubezpieczenia dna i skarp zastosowaæ p³yty prefabrykowane betonowe zbrojone wibroprasowane typu Jomb o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5cm wykonane z betonu klasy min. B-30 zgodnie z norm± PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003 o parametrach: nasi±kliwo¶æ nie wiêksza ni¿ 4%, mrozoodporno¶æ F 150. P³yty prefabrykowane na skarpach nale¿y u³o¿yæ na warstwie z geow³ókniny o gramaturze 200 g/m2 oraz na warstwie gr. 15 cm podsypki z pospó³ki o uziarnieniu 0/63 mm wg. normy PN-EN 13242, PN-S-06102/1997. P³yty prefabrykowane w dnie nale¿y u³o¿yæ na warstwie gr. 20 cm z kruszywa ³amanego ciê¿kiego o uziarnieniu 50/100 mm. D³ugo¶æ ubezpieczenia odcinka odp³ywu z ujêcia wody - 26,0 m. h) Remont elewacji obiektu na ujêciu wody wraz z wymian± w³azu technologicznego. Remont obejmuje w swym zakresie: skucia tynku na elewacji obiektu ujêcia wody wraz z demonta¿em w³azu technologicznego metalowego i wykonanie na elewacji nowego tynku wraz z pomalowaniem oraz monta¿em nowego w³azu technologicznego metalowego. Ponadto zostanie wykonany odcinek rynny wraz z rur± spustow±. Zakres prac przewiduje skucie tynku elewacyjnego z uwagi na jego z³y stan techniczny nastêpnie oczyszczenie i wyrównanie ¶ciany. Powierzchniê elewacji wykoñczyæ w systemie trójwarstwowym z tynku cementowo-wapiennego z zatarciem ¶ciany na g³adko i pomalowaæ farbami elewacyjnymi zewnêtrznymi. Z uwagi na poprawê odprowadzenia wód opadowych z czê¶ci po³aci dachowej budynku zostanie zamontowany fragment rynny fi 120 mm oraz odcinek rury spustowej fi 100 mm. Rynny i rury spustowe wykonaæ z blachy ocynkowanej, nale¿y zastosowaæ gotowe rozwi±zanie systemowe. Równie¿ zostanie zamontowany nowy w³az technologiczny do budynku ujêcia który to bêdzie wykonany z blachy stalowej i kszta³towników stalowych i bêdzie posiada³ zamkniêcie na zamek, ponadto element stalowe bêd± pomalowane dwukrotn± warstw± farby chlorokauczukowej. Powierzchnia elewacji budynku - 18,0 m2, D³ugo¶æ montowanej rynny - 4,5 m, D³ugo¶æ montowanej rury spustowej - 1,3 m, W³az technologiczny - 1 kpl. i) Remont ¶cianki oporowej. Remont obejmuje w swym zakresie: rozebrania czê¶ci istniej±cej ¶cianki oporowej betonowej przy budynku ujêcia wody i wykonanie nowego odcinka ¶cianki oporowej z betonu wraz z zbrojeniem Remontowany odcinek ¶cianki oporowej o grubo¶ci 25 cm wykonaæ z betonu klasy min. B-37 wraz z zbrojeniem z posadowieniem na podbudowie gr. 20 cm z betonu klasy min. B-20 oraz na podbudowie gr. 10 cm z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm. ¦ciankê oporow± od strony odziemnej zabezpieczyæ z zastosowaniem systemu izolacji poprzez na³o¿enie warstwy gruntuj±cej np. Izolbet Ax1 warstwa (zu¿ycie ¶rodka 0,4 l/m2 na jedn± warstwê) lub równowa¿ne oraz warstwy ¶rodka podstawowego np. Izolbet DPx2 warstwy (zu¿ycie masy 1,2 l/m2 na jedn± warstwê) lub równowa¿ne. Pozosta³y odcinek ¶cianki czo³owej przeznaczony do pozostawienia nale¿y oczy¶ciæ i uzupe³niæ ubytki w strukturze zewnêtrznej. D³ugo¶æ ¶cianki oporowej - 5,6 m. j) Remont pozosta³ych elementów zagospodarowania terenu. Remont obejmuje w swym zakresie: skucia tynku na elewacji ¶cianki oporowej zlokalizowanej obok piaskownika i na³o¿enie nowej warstwy tynku. Regulacja górnego poziomu w³azu na studni ¿elbetowej po³o¿onej za odp³ywem z piaskownika, ponadto wymiana skrzynek ¿eliwnych na obudowach zasuw wodoci±gowych. Zakres prac przewiduje skucie tynku elewacyjnego ¶cianki oporowej z uwagi na jego z³y stan techniczny nastêpnie oczyszczenie i wyrównanie ¶ciany. Powierzchnie elewacji wykoñczyæ w systemie trójwarstwowym z tynku cementowo-wapiennego z zatarciem ¶ciany na g³adko i pomalowaæ farbami elewacyjnymi zewnêtrznymi. Regulacjê poziomu góry studni ¿elbetowej wykonaæ poprzez do³o¿enie dodatkowego krêgu po¶redniego prefabrykowanego o ¶rednicy wewnêtrznej fi 1000 mm i wysoko¶ci elementu min. 50cm, ponadto nale¿y zamontowaæ now± p³ytê nastudzienn± prefabrykowan± wraz z w³azem ¿eliwnym zamykanym na k³ódkê. Do wykonania regulacji studni zastosowaæ elementy prefabrykowane ¿elbetowe wibroprasowane o parametrach opisanych w pkt. 1.2, lit. e), do wykonania izolacji zewnêtrznej ¶cianki elementów prefabrykowanych zastosowaæ rozwi±zanie opisane w pkt. 1.2, lit e) Na obudowach zasuw zamontowaæ nowe skrzynki ¿eliwne du¿e posadowione na podbudowie z betonu B-20 o wymiarach 0,6 m x 0,6 m x 0,2 m. Powierzchnia elewacji ¶cianki oporowej - 13,0 m2, Kr±g po¶redni wraz z p³yt± nastudzienn± i w³azem - 1 kpl, Skrzynki ¿eliwne wodoci±gowe - 2 kpl. Roboty ziemne w bezpo¶redniej blisko¶ci istniej±cego uzbrojenia wykonaæ rêcznie z zachowaniem szczególnej ostro¿no¶ci. Ca³o¶æ robót nale¿y wykonaæ zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami bran¿owymi i BHP. Wszelkie u¿yte materia³y powinny posiadaæ certyfikaty i aprobaty techniczne. Przy wykonaniu prac remontowanych poziom posadowienia remontowanych elementów zagospodarowania terenu nale¿y dostosowaæ do obecnego poziomu posadowienia istniej±cych elementów. Z uwagi na poprawê odwodnienia utwardzonej nawierzchni terenu w obrêbie piaskownika nale¿y rozwa¿yæ podniesienie remontowanej nawierzchni o oko³o 10-12 cm z zachowaniem spadków. Równie¿ po przeciwnej stronie odp³ywu z ujêcia wody na remontowanych nawierzchniach utwardzenia terenu nale¿y rozwa¿yæ podniesienie remontowanych nawierzchni do poziomu remontowanego w³azu technologicznego z zachowaniem spadków w kierunku odp³ywu z ujêcia. Uwaga: w/w roboty bêd± wykonywane na czynnym ujêciu wody. Zakres zamówienia obejmuje równie¿: - wykonanie niezbêdnego oznakowania robót, - wykonanie zabezpieczenia terenu robót i ca³ego placu budowy pod wzglêdem bhp oraz przed wstêpem osób nieupowa¿nionych, - usuniêcie zbêdnego drzewostanu i zakrzaczeñ, - uporz±dkowanie terenu po wykonanych robotach, - usuwanie ¶mieci, zbêdnych materia³ów, utylizacjê odpadów budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowi±zek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na w³asny koszt odpadów powsta³ych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami. - obs³ugê geodezyjn± w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, Szczegó³owy zakres robót objêtych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbêdne do w³a¶ciwej wyceny robót okre¶laj±: - dokumentacja techniczna - za³±cznik nr 10 do SIWZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - za³±cznik nr 11do SIWZ, - przedmiary robót - za³±cznik nr 12 do SIWZ, - wzór umowy - za³±cznik nr 9 do SIWZ, Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materia³y i robocizna) wynosi 36 miesiêcy od dnia dokonania odbioru koñcowego przedmiotu zamówienia. Zakupione materia³y winny odpowiadaæ ustalonym warunkom oraz charakterystyce równowa¿nej lub nie gorszej od zaproponowanej w projekcie. Przy doborze materia³ów opisanych w dokumentacji technicznej, STWiORB nale¿y pos³ugiwaæ siê parametrami technicznymi. Zamawiaj±cy dopuszcza zastosowanie innych produktów ni¿ podane w ww. dokumentacjach pod warunkiem, ¿e bêd± one o parametrach nie gorszych ni¿ przyjête ww. dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiaj±cy wymaga z³o¿enia stosowych dokumentów uwiarygodniaj±cych przedmiotowe parametry techniczne. Wyroby budowlane u¿yte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny byæ nowe oraz winny posiadaæ wszelkie niezbêdne atesty i aprobaty techniczne i odpowiadaæ wymaganiom okre¶lonym w Ustawie z dnia 16.04.2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz. 883 z pó¼ñ. zm.). Materia³y u¿yte od wykonania robót musz± posiadaæ znak CE ( potwierdzaj±cy, i¿ wyrób budowlany mo¿e byæ wprowadzony do obrotu). Wszystkie dzia³ania w trakcie budowy musz± byæ prowadzone przez Wykonawcê z dochowaniem nale¿ytej staranno¶ci tak, by zapewniæ ci±g³e funkcjonowanie ujêcia wody, ochronê terenu ujêcia przed zanieczyszczeniami mog±cymi mieæ wp³yw na jako¶æ pobieranej wody, oraz dostêpem osób postronnych do terenu ¼ródliska. Przedmiot umowy nale¿y wykonaæ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych, z obowi±zuj±cymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, przeciwpo¿arowymi, aktualn± wiedz± techniczn±, sztuk± budowlan± oraz na warunkach okre¶lonych w projekcie za³±czonej umowie. Zaleca siê, aby Wykonawca zdoby³ wszelkie informacje, które mog± byæ konieczne do prawid³owego przygotowania oferty w tym dok³adnie zapozna³ siê z dokumentacj± oraz dokona³ wizji lokalnej w terenie, zapozna³ siê ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i uwzglêdni³ je w wynagrodzeniu rycza³towym. Wszelkie prace budowlane lub inne czynno¶ci nie opisane w niniejszym rozdziale a niezbêdne do w³a¶ciwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia nale¿y uwzglêdniæ w kalkulacji kosztów. 1.3 Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45240000-1 Budowa obiektów in¿ynierii wodnej.
II.1.6) Wspólny S³ownik Zamówieñ (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.24.00.00-1.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoñczenie: 30.09.2016.
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowi±zany jest wnie¶æ wadium w wysoko¶ci 5 000,00z³ (s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych 00/100). Wykonawca, który nie wniós³ wadium, zostaje wykluczony z postêpowania, a jego ofertê uznaje siê za odrzucon±. 2. Wykonawca obowi±zany jest wnie¶æ wadium przed up³ywem terminu sk³adania ofert, najpó¼niej do dnia 23.06. 2016r. do godz. 11:00. 3. Wadium mo¿e byæ wniesione w formach okre¶lonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w formie porêczeñ i/lub gwarancji nale¿y umie¶ciæ w oryginale, w kopercie wraz z ofert± (ale nie ³±czyæ trwale z pozosta³ymi dokumentami), a kserokopiê po¶wiadczon± za zgodno¶æ z orygina³em przez osobê(-y) uprawnion± (-e) do³±czyæ do oferty. Wymagana wa¿no¶æ tej formy wadium - 30 dni od terminu sk³adania ofert. 5. W przypadku wyboru pieniê¿nej formy, wadium nale¿y wp³aciæ przelewem na konto Zamawiaj±cego z dopiskiem Wadium w postêpowaniu na wykonanie zadania - Remont ujêcia wody Wójeczka (a dowód wniesienia lub jego kopiê, potwierdzon± przez Wykonawcê za zgodno¶æ z orygina³em, nale¿y za³±czyæ do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniê¿nej zostanie przyjêty termin uznania rachunku Zamawiaj±cego. 6. Wadium wnoszone w pieni±dzu nale¿y wp³aciæ przelewem na rachunek bankowy zamawiaj±cego: Nadwi¶lañski Bank Spó³dzielczy Solec-Zdrój o Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieni±dzu Zamawiaj±cy uzna wadium, które znajdzie siê na rachunku bankowym Zamawiaj±cego przed up³ywem terminu sk³adania ofert. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni¿ pieni±dz (tj. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) - gwarancja musi byæ gwarancj± nieodwo³aln±, bezwarunkow± i p³atn± na pierwsze pisemne ¿±danie Zamawiaj±cego, sporz±dzon± zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami i powinna zawieraæ nastêpuj±ce elementy: a) Nazwê daj±cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj±cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj±cej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) Kwotê gwarancji, c) Termin wa¿no¶ci gwarancji w formie: od dnia............. do dnia............., d) Zobowi±zanie gwaranta do zap³acenia kwoty gwarancji na pierwsze ¿±danie Zamawiaj±cego w sytuacjach okre¶lonych w art.46 ust 4a oraz ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp. e) Zamawiaj±cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw³ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewa¿nieniu postêpowania, z wyj±tkiem Wykonawcy, którego oferta zosta³a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze¿eniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta zosta³a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj±cy zwraca wadium niezw³ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy. 8. Na pisemny wniosek Zamawiaj±cy jest zobowi±zany zwróciæ wadium niezw³ocznie Wykonawcy, który wycofa³ ofertê przed up³ywem terminu sk³adania ofert. 9. Wykonawca zobowi±zany jest zabezpieczyæ ofertê wadium na ca³y okres zwi±zania ofert±. 10. Zamawiaj±cy zatrzyma wadium, je¿eli Wykonawca, którego oferta zosta³a wybrana: a) Odmówi³ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre¶lonych w ofercie, b) Nie wniós³ wymaganego zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy, c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta³o siê niemo¿liwe z przyczyn le¿±cych po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiaj±cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je¿eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn le¿±cych po jego stronie, nie z³o¿y³ dokumentów lub o¶wiadczeñ, o których mowa w art. 25 ust. 1, pe³nomocnictw, listy podmiotów nale¿±cych do tej samej grupy kapita³owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ¿e nie nale¿y do grupy kapita³owej, lub nie wyrazi³ zgody na poprawienie omy³ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowa³o brak mo¿liwo¶ci wybrania oferty z³o¿onej przez Wykonawcê jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiaj±cy zwraca wadium wniesione w formie pieniê¿nej wraz z odsetkami wynikaj±cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by³o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniêdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcê.
Warunek posiadania uprawnieñ do wykonywania okre¶lonej dzia³alno¶ci lub czynno¶ci, je¿eli przepisy prawa nak³adaj± obowi±zek ich posiadania; Zamawiaj±cy nie precyzuje szczegó³owych wymagañ odno¶nie ww warunku. Ocena spe³niania warunku bêdzie dokonana na podstawie z³o¿onego o¶wiadczenia o spe³nieniu warunku posiadania uprawnieñ do wykonywania okre¶lonej dzia³alno¶ci lub czynno¶ci je¿eli przepisy prawa nak³adaj± obowi±zek ich posiadania zgodnie z wzorem (za³±cznik nr 2) o którym mowa w pkt. XI.1, lit. a) SIWZ.
Warunek posiadania wiedzy i do¶wiadczenia; Warunek ten zostanie spe³niony je¶li Wykonawca wyka¿e, wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up³ywem terminu sk³adania ofert a je¿eli okres prowadzenia dzia³alno¶ci jest krótszy - w tym okresie; - co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach której wykonano roboty zwi±zane z zagospodarowaniem terenu obejmuj±cej wykonanie: utwardzeñ placów, odprowadzenia wody deszczowej, ogrodzeñ o warto¶ci nie ni¿szej ni¿ 150 000,00 z³, z podaniem ich rodzaju i warto¶ci, daty i miejsca wykonania oraz za³±czeniem dowodów dotycz±cych najwa¿niejszych robót, okre¶laj±cych, czy roboty te zosta³y wykonane w sposób nale¿yty oraz wskazuj±cych, czy zosta³y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid³owo ukoñczone. Ocena spe³niania warunku bêdzie dokonana na podstawie z³o¿onego o¶wiadczenie o spe³nieniu warunków udzia³u w postêpowaniu okre¶lonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych zgodnie z wzorem (za³±cznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, a warunków szczegó³owych na podstawie z³o¿onych: - wykazu wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up³ywem terminu sk³adania ofert, a je¿eli okres dzia³alno¶ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto¶ci , daty i miejsca wykonania, zgodnie ze wzorem (za³±cznik nr 6 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1.lit b, dowodów dotycz±cych najwa¿niejszych robót, okre¶laj±cych, czy roboty te zosta³y wykonane w sposób nale¿yty oraz wskazuj±cych, czy roboty te zosta³y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid³owo ukoñczone. Pod pojêciem najwa¿niejszych robót Zamawiaj±cy rozumie roboty wymienione w wykazie robót budowlanych (za³±cznik nr 6 do SIWZ) w zakresie niezbêdnym do wykazania spe³nienia warunku wiedzy i do¶wiadczenia opisanego w niniejszym punkcie. Dowodami o których powy¿ej mog± byæ (zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporz±dzenia Prezesa rady Ministrów z 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów jakich mo¿e ¿±daæ zamawiaj±cy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mog± byæ sk³adane) : po¶wiadczenie, ¿e roboty budowlane zosta³y wykonane nale¿ycie, inne dokumenty - je¿eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaæ po¶wiadczenia o którym mowa powy¿ej. W przypadku, gdy zamawiaj±cy (Gmina Pacanów) jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zosta³y wcze¶niej wykonane, wykonawca nie ma obowi±zku przedk³adania dowodów o których mowa powy¿ej. W razie konieczno¶ci szczególnie gdy wykaz lub dowody budz± w±tpliwo¶ci zamawiaj±cego lub gdy z po¶wiadczenia albo innego dokumentu wynika, ¿e zamówienie nie zosta³o wykonane lub wykonane nienale¿ycie, zamawiaj±cy mo¿e zwróciæ siê bezpo¶rednio do w³a¶ciwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane by³y lub mia³y zostaæ wykonane, o przed³o¿enie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpo¶rednio zamawiaj±cemu
Warunek dysponowania odpowiednim potencja³em technicznym do wykonania zamówienia Zamawiaj±cy nie precyzuje szczegó³owych wymagañ odno¶nie ww warunku. Ocena spe³niania warunku bêdzie dokonana na podstawie z³o¿onego o¶wiadczenia o dysponowania odpowiednim potencja³em technicznym do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (za³±cznik nr 2) o którym mowa w pkt. XI.1, lit. a) SIWZ.
Warunek dysponowania o osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;; Warunek ten zostanie spe³niony je¶li Wykonawca wyka¿e, ¿e przy realizacji zamówienia bêdzie dysponowa³; - co najmniej 1 osob± posiadaj±c± uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno¶ci konstrukcyjno - budowlanej i aktualne za¶wiadczenie o przynale¿no¶ci do w³a¶ciwej Izby In¿ynierów Budownictwa Ocena spe³niania warunku bêdzie dokonana na podstawie z³o¿onego o¶wiadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencja³em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (za³±cznik nr 2) o którym mowa w pkt. XI.1, lit. a) SIWZ.: - wykazu osób, które bêd± uczestniczyæ w wykonywaniu zamówienia, w szczególno¶ci odpowiedzialnych za ¶wiadczenie us³ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do¶wiadczenia i wykszta³cenia niezbêdnych do wykonania zamówienia, a tak¿e zakresu wykonywanych przez nie czynno¶ci, oraz informacj± o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem (za³±cznik nr 4 do SIWZ)o którym mowa w pkt. XI.1. lit. c), - o¶wiadczenia, ¿e osoby które bêd± uczestniczyæ w wykonywaniu zamówienia, posiadaj± wymagane uprawnienia, je¿eli ustawy nak³adaj± obowi±zek posiadania takich uprawnieñ, zgodnie ze wzorem (za³±cznik nr 6) o którym mowa w pkt. XI.1. lit e ) SIWZ.
Warunek znajdowania siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj±cej wykonanie zamówienia. Zamawiaj±cy nie precyzuje szczegó³owych wymagañ odno¶nie w/w warunku. Ocena spe³niania warunku bêdzie dokonana na podstawie z³o¿onego o¶wiadczenia ¿e Wykonawca znajduje siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj±cej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (za³±cznik nr 2) o którym mowa w pkt. XI.1, lit. a) SIWZ.
a) o¶wiadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbêdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, (wg. wzoru podanego w za³±czniku nr 5 do SIWZ) w przypadku powo³ywania siê Wykonawcy na potencja³ innych podmiotów, b) wype³niony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w za³±czniku nr 1 do SIWZ), c) dowód wniesienia wadium
1. Zamawiaj±cy przewiduje nastêpuj±ce okoliczno¶ci i warunki zamiany postanowieñ zawartej umowy: a) zmiany terminów i p³atno¶ci w przypadku gdy o zmianê taka wyst±pi zamawiaj±cy, luba zmiana taka stanie siê konieczna ze wzglêdu na okoliczno¶ci, których nie mo¿na by³o przewidzieæ w chwili sk³adania oferty lub wyst±pi± inne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikaj±ce ze zmian projektowych, a zmianê zaakceptuje Zamawiaj±cy oraz w przypadku konieczno¶ci uzupe³nienia dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, b) zmiany wynagrodzenia - je¿eli w wyniku zmian projektowych nast±pi zmiana zakresu robót, wyst±pi± roboty zamienne generuj±ce zmianê kosztów, roboty konieczne lub dodatkowe, c) zmiany strony umowy tj. nastêpstwo prawne wynikaj±ce z odrêbnych przepisów, d) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub podatku akcyzowego, e) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiaj±cego, f) zmiany osób lub podmiotów reprezentuj±cych oraz odpowiedzial
2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka (2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka.pdf - 612.358 KB)
Data publikacji: 2016-06-09 13:20:23 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka (2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka_zal_1_do_8.doc - 110.08 KB)
Data publikacji: 2016-06-09 13:20:44 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Opis: zal±czniki do siwz
2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka (2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka_zal_9_wzor_umowy.pdf - 460.905 KB)
Data publikacji: 2016-06-09 13:21:01 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka (2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka_zal_10.zip - 4423.11 KB)
Data publikacji: 2016-06-09 13:21:43 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka (2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka_zal_11STWiORB.pdf - 1368.97 KB)
Data publikacji: 2016-06-09 13:22:13 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka (2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka_zal12_przedmiar.pdf - 94.812 KB)
Data publikacji: 2016-06-09 13:22:32 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Opis: przedmiar robót
Wprowadzi³ do systemu: Katarzyna Wiêckowska, data: 2016-06-09 13:16:48
Opublikowa³: Katarzyna Wiêckowska, data publikacji: 2016-06-09 13:23:12