Source: http://obejma.pl/przetargi/pokaz/49161-wymiana-sieci-gazowej-wraz-z-urzadzeniami.html
Timestamp: 2020-02-18 03:56:20
Legal References Found: art. 10
 art. 18
 art. 22
 art. 45
 art. 22
 art. 22
 art. 144
 art. 22
 art. 93

Document Content:
Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami | Pleszew - Obejma.pl
Ogłoszenie dodano: 13.06.2018
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Fabryczna, 63300 Pleszew (Wielkopolskie)
Data ogłoszenia wyniku: 13.08.2019 04.07.2018
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.: Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami
Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – etap II” zwany w dalszej części Projektem współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach (nr Umowy o dofinansowanie Projektu POIS.02.03.00-00-0100/17-00 z dnia 04.04.2018 r.) w zakresie zadania „Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami”.
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 25042318400000, ul. ul. Fabryczna 5 , 63300 Pleszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 421 664, e-mail janusz_pleszew@poczta.onet.pl, faks 627 422 968.
Adres strony internetowej (URL): www.pk-pleszew.pl
Adres profilu nabywcy: www.pk-pleszew.pl
1. Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1020), osobiście lub za pośrednictwem posłańców
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami
Numer referencyjny: 11/ZP/2018
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – etap II” zwany w dalszej części Projektem współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach (nr Umowy o dofinansowanie Projektu POIS.02.03.00-00-0100/17-00 z dnia 04.04.2018 r.) w zakresie zadania „Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami”. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się wymianę istniejącej sieci oraz urządzeń biogazu na oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące. W ramach wymiany/remontu części urządzeń nie zostaną wprowadzone żadne dodatkowe urządzenia. W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie następujących prac: 	sprawdzenie przepustowości rurociągów biogazu oraz pojemności zbiornika biogazu; 	sprawdzenie przepustowości i skuteczności działania urządzeń do odsiarczania biogazu; 	sprawdzenie przepustowości i skuteczności działania urządzeń do usuwania wilgoci z biogazu; 	sprawdzenie wydajności pochodni biogazu; 	wymiana analizatora biogazu; 	wymiana urządzeń w rozdzielni biogazu; 	wymiana wymienników ciepła. Rurociągi biogazu o Rurociągi podziemne Ze względu na zły stan techniczny rurociągów gazu przewiduje się ich wymianę. Wymiana istniejących rurociągów podziemnych wykonana zostanie w oparciu o rurociągi wykonane z polietylenu PE100. Wszystkie rurociągi podziemne wykonane zostaną z rur PN 10 SDR 11 o średnicy 160x14,6 mm. na podsypce piaskowej o grubości 15 cm. o Rurociągi naziemne W ramach projektu wykorzystane zostaną istniejące rurociągi nadziemne. Wymienione zostaną rurociągi znajdujące się w złym stanie technicznym. Do wymiany zostaną użyte rury ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż OH18N9. Rurociągi będą miały średnicę 168,3x2,0 mm. Odsiarczalniki biogazu Odsiarczalniki biogazu wykonane będą w postaci zamkniętego, stalowego zbiornika o średnicy 1,30 m i wysokości 2,3 m, wypełnionego warstwą aktywnego tlenku żelaza (rudy darniowej) stanowiącej aktywny element odsiarczalnika. Odwadnianie instalacji W projekcie przewiduje się wymianę istniejących odwadniaczy sieciowych (9 szt.), których stan techniczny jest zły. Ponadto przewiduje się montaż zbiorczej studni kondensatu. o Odwadniacze sieciowe W ramach projektu zamontowane zostanie 9 odwadniaczy sieciowych wykonanych PEHD. Odwadniacze wyposażone zostaną w dwa króćce kołnierzowe przyłączeniowe biogazu DN150 (PE100 d100), króciec kołnierzowy rewizyjny DN100 (PE100 d110) zakończony kołnierzem ślepym oraz króciec odpływowy kondensatu DN50 (PE100 d63) bosy. o Studnia kondensatu Zbiornik kondensatu to cylindryczny otwarty zbiornik o średnicy 600 mm i wysokości 900 mm, na którym należy zainstalować pompę kondensatu. Zbiornik wykonany zostanie ze stali nierdzewnej lub PEHD. o Rurociągi kondensatu Rurociągi kondensatu wykonane będą z rur PE100 PN10 SDR 11 o śr. 63x5,8 mm. Rurociąg tłoczny kondensatu wykonany zostanie z rury PE100 SDR11 o śr, 50x3,0 mm. Zbiornik biogazu Ze względu na wyeksploatowanie zbiornika biogazu oraz zły stan techniczny powłoki zbiornika oraz urządzeń peryferyjnych wymieniony zostanie zbiornik biogazu na nowy. W ramach projektu przewiduje się montaż nowego dwupowłokowego nadciśnieniowego zbiornika biogazu. Gabaryty: średnica 10,5 m, wysokość 9,0 m. o Powłoki zbiornika biogazu Powłoka wewnętrzna i denna zbiornika wykonana zostanie z tkaniny poliestrowej, obustronnie powlekanej PVC i lakierowanej, o podwyższonej odporności na działanie promieniowania ultrafioletowego zabezpieczonej przed działaniem grzybów, o opóźnieniu ogniowym ze specjalnymi plastyfikatorami. o Dmuchawy powietrza 2 dmuchawy powietrza wchodzą w zakres elementów budowy zbiornika biogazu. Parametry: 	Wydajność do 200 m3/h; 	Czynnik tłoczony powietrze; 	Spręż min 21 mbar; 	Napęd bezpośredni; 	Silnik: •	Moc ok. 0,6 kW; •	Napięcie zasilania 3 x 400 V 5 %; •	Częstotliwość 50 Hz; •	Klasa wykonania przeciwwybuchowego EEx e II T1-T3; •	Klasa zabezpieczenia B5/IP55. o Zawór regulacyjny/bezpieczeństwa powietrza Zawór regulacyjny/bezpieczeństwa powietrza jest stalową konstrukcją ze stali kwasoodpornej z jedną klapą upustową. Zawór ten jest włączony do przestrzeni powietrznej zbiornika biogazu. o Przewody nawiewu powietrza Przewody nawiewu powietrza wchodzą w zakres elementów budowy zbiornika. Przewody są wykonane z elastycznego włókna wzmacnianego drutem stalowym. o Bezpiecznik cieczowy przestrzeni biogazowej Bezpiecznik cieczowy przestrzeni biogazowej zbiornika wchodzi w zakres elementów budowy zbiornika. Bezpiecznik działa na zasadzie zamknięcia wodnego. Wypełniony jest do ściśle określonego poziomu metylenoglikolem. o Szafka zasilająco – sterująca zbiornika biogazu Szafka zasilająco – sterująca zbiornika biogazu wchodzi w zakres elementów budowy zbiornika. W szafce znajdują się wyłączniki dmuchawy powietrz, zabezpieczenia dmuchawy powietrza, przetworniki sygnału pomiaru napełnienia 4-20 mA. W szafce znajduje się również programator z wyświetlaczem stanu napełnienia w procentach pojemności całkowitej. o Wężyk do sprawdzania szczelności powłok Wężykiem uchodzi stale niewielka ilość powietrza z przestrzeni powietrznej zbiornika. Przykładając do uchodzącego powietrza miernik metanu można sprawdzić szczelność powłoki powietrznej. Węzeł pomiarowo – tłoczny biogazu Istniejący węzeł rozdzielczo – pomiarowy biogazu jest w złym stanie technicznym i niezbędna jest wymiana na kompletnie nowy. W wymienianym węźle pomiarowo – tłocznym biogazu umieszczone będą dmuchawy biogazu, aparatura pomiarowa i armatura regulacyjno odcinająca w sposób umożliwiający komfortową obsługę i bezpieczeństwo obiektu. o Kontener węzła pomiarowo – tłocznego Istniejący węzeł rozdzielczo – pomiarowy ma postać wolnostojącego kontenera. Projektuje się wymianę istniejącego kontenera na nowy wykonany z płyt stalowych z niepalną przekładką izolacyjną. o Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna węzła Jednym z działań zapobiegawczych skutkom ewentualnego wycieku biogazu jest wentylowanie otoczenia instalacji. Węzeł będzie posiadał stałą wentylację grawitacyjną i awaryjną wentylację mechaniczną wyciągową. Węzeł posiada kubaturę ok. 33 m3. o Instalacja detekcji metanu Detektor metanu umieszczony zostanie pod zadaszeniem nad dmuchawami biogazu. Przy detekcji metanu na poziomie 10% DGW uruchamiane będą alarmy. Przy detekcji metanu na poziomie 20% DGW uruchamiany będzie wentylator wyciągowy. o Instalacja technologiczna Pod względem technologicznym węzeł stanowią rurociągi biogazu: •	Dopływ biogazu ze zbiornika – DN 150; •	Tłoczenie biogazu agregatów kogeneracyjnych – DN 150; •	Tłoczenie biogazu do pochodni – DN 150; •	Rurociągi ssawne i tłoczne dmuchaw biogazu DN 150; •	Obejście dmuchaw biogazu – DN 150. o Dmuchawy biogazu W ramach projektu zamontowane zostaną dwie dmuchawy biogazu umieszczone w węźle rozdzielczo – pomiarowym. Każda z dmuchaw został zwymiarowana na następujące warunki obliczeniowe: •	Przepływ biogazu 150 – 270 m3/h; •	Przyrost ciśnienia około 40-70 mbar; •	Moc ok. 4 kW; •	Napęd bezpośredni; •	Wykonanie przeciwwybuchowe (Ex). Wymienniki ciepła W ramach wymiany urządzeń biogazu dobrano dwa wymienniki ciepła. Wymiennik nr 1 do podgrzewania osadu przed WKFem o parametrach: •	Przepływ osadu do 6 m3/; •	Temperatura osadu wlot 5.0C; •	Temperatura osadu wylot 31.0C; •	Przepływ gorącej wody 8 m3/h; •	Temperatura wody wpływ 75.0C; •	Temperatura wody wypływ 55.0C; •	Transfer ciepła 183 kW. Wymiennik nr 2 do podgrzewania wody, osadem po WKFie o parametrach: •	Przepływ osadu do 6 m3/h; •	Temperatura osadu wlot 31,0C; •	Temperatura osadu wylot 5,0C; •	Przepływ wody 8 m3/h; •	Temperatura wody wpływ 8,0C; •	Temperatura wody wypływ 55.0C; •	Transfer ciepła 183 kW. Pochodnia biogazu Ze względu na zły stan techniczny istniejącej pochodni planowana jest wymiana na urządzenie nowego typu w pełni zautomatyzowane. Nowa pochodnia zostanie zlokalizowana na istniejącym fundamencie pochodni Przenośny miernik wielogazowy Miernik wielogazowy przystosowany do jednoczesnego pomiaru m.in.: tlenku węgla, siarkowodoru, dwutlenku siarki, metanu. Miernik ma: - umożliwiać 24 godzinną ciągłą pracę, - akumulatory litowo -jonowe, - sygnał alarmowy dźwiękowy, wizualny i wibracyjny, - instrukcja, obsługa w języku polskim W skład wyposażenia miernika wchodzi: ładowarka, futerał. Liczba sztuk: 2 Oficjalna (tylko jedna – w związku z charakterem obiektu i pracami związanymi z przygotowaniem obiektu do wizji) wizja lokalna przedmiotu zamówienia (art. 38.3 ustaw) odbędzie się 22 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 na terenie Oczyszczalni Ścieków 63-300 Pleszew, Zielona Łąka 14 a. 3.1. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia klauzula społeczna. Wykonawca zobowiązuje się, że personel realizujący zamówienie (pracownicy wykonujący prace ziemne jak i instalacyjne oraz operatorzy maszyn, sprzętu i pojazdów silnikowych) będą w okresie trwania umowy zatrudnieni na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. Zm.), przy czym 3 pracowników zatrudnionych będzie w wymiarze pełnego etatu. Wykonawca na etapie badania oraz w czasie realizacji umowy będzie zobowiązany udostępniać dokumenty, oświadczenia na wniosek Zamawiającego, w tym w szczególności kopii umów o pracę, dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w pracowników. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, a więc będzie stanowiło o nienależytym wykonaniu przedmiotu zamówienia z wszystkimi tego konsekwencjami oraz będzie skutkować zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22, ust. 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
Określenie warunków: a) ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; b) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. min. 2 roboty polegające na budowie, przebudowie, modernizacji o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda z nich. Wykonawca poda ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
a) przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1.000.000,00 zł c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór dokumentu jest dodatkiem do SIWZ). W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument wymieniony powyżej powinien złożyć dowolny/ dowolni Wykonawcy spośród wykonawców składających wspólną ofertę. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. nr 83, poz. 578 z późn. zm.). W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione powyżej powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Informacja o podwykonawcach, formularz cenowy, kosztorys ofertowy, oświadczenie dotyczące powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy
Serwis 40,00
1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne) : a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami; b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji: - ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń; - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; - powodujące poprawienie parametrów technicznych; - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 2) zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zwiększenie ceny umowy może nastąpić maksymalnie o 5%) : a) będące wynikiem rozliczenia robót zgodnie z § 4 ust. 7 umowy; b) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT – o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego; 3) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych – pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 4) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - terminy te mogą ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na: a) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); b) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców; c) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; d) działania organów administracji państwowej lub samorządowej: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; e) okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; - w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas, jaki wynika z zaistniałej sytuacji 5) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu/ Inwestora Zastępczego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi
Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Biura Obsługi Klienta WORD w Chełmie” polegająca na wykonaniu niezbędnych prac budowlanych w celu adaptacji pomieszczenia sali szkoleniowej usytuowanej w budynku administracyjno – szkoleniowym Zamawiającego na potrzeby funkcjonowania Biura Obsługi Klienta, w skład których wchodzić będą następujące prace: a) wykonanie ścianki działowej z płyt kartonowo – gipsowych, b) wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej c) montaż ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych d) wykonanie poszycia ścian szkieletowych z płyt pilśniowych twardych, e) wykonanie/wstawienie lady dla interesantów wraz z oszkleniem f) zamontowanie naświetli stałych – lustro weneckie, g) malowanie nawierzchni wewnętrznych, h) montaż drzwi aluminiowych przesuwnych. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Dokumentację projektową, którą stanowi: projekt budowlany /koncepcja/, stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 14 do SIWZ.
Ogłoszenie nr 500151544-N-2018 z dnia 02-07-2018 r.
Numer ogłoszenia: 572520-N-2018
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 25042318400000, ul. ul. Fabryczna 5, 63300 Pleszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 421 664, e-mail janusz_pleszew@poczta.onet.pl, faks 627 422 968.
Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
11/ZP/2018
Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – etap II” zwany w dalszej części Projektem współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach (nr Umowy o dofinansowanie Projektu POIS.02.03.00-00-0100/17-00 z dnia 04.04.2018 r.) w zakresie zadania „Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami”. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się wymianę istniejącej sieci oraz urządzeń biogazu na oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące. W ramach wymiany/remontu części urządzeń nie zostaną wprowadzone żadne dodatkowe urządzenia. W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie następujących prac: 	sprawdzenie przepustowości rurociągów biogazu oraz pojemności zbiornika biogazu; 	sprawdzenie przepustowości i skuteczności działania urządzeń do odsiarczania biogazu; 	sprawdzenie przepustowości i skuteczności działania urządzeń do usuwania wilgoci z biogazu; 	sprawdzenie wydajności pochodni biogazu; 	wymiana analizatora biogazu; 	wymiana urządzeń w rozdzielni biogazu; 	wymiana wymienników ciepła. Rurociągi biogazu o Rurociągi podziemne Ze względu na zły stan techniczny rurociągów gazu przewiduje się ich wymianę. Wymiana istniejących rurociągów podziemnych wykonana zostanie w oparciu o rurociągi wykonane z polietylenu PE100. Wszystkie rurociągi podziemne wykonane zostaną z rur PN 10 SDR 11 o średnicy 160x14,6 mm. na podsypce piaskowej o grubości 15 cm. o Rurociągi naziemne W ramach projektu wykorzystane zostaną istniejące rurociągi nadziemne. Wymienione zostaną rurociągi znajdujące się w złym stanie technicznym. Do wymiany zostaną użyte rury ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż OH18N9. Rurociągi będą miały średnicę 168,3x2,0 mm. Odsiarczalniki biogazu Odsiarczalniki biogazu wykonane będą w postaci zamkniętego, stalowego zbiornika o średnicy 1,30 m i wysokości 2,3 m, wypełnionego warstwą aktywnego tlenku żelaza (rudy darniowej) stanowiącej aktywny element odsiarczalnika. Odwadnianie instalacji W projekcie przewiduje się wymianę istniejących odwadniaczy sieciowych (9 szt.), których stan techniczny jest zły. Ponadto przewiduje się montaż zbiorczej studni kondensatu. o Odwadniacze sieciowe W ramach projektu zamontowane zostanie 9 odwadniaczy sieciowych wykonanych PEHD. Odwadniacze wyposażone zostaną w dwa króćce kołnierzowe przyłączeniowe biogazu DN150 (PE100 d100), króciec kołnierzowy rewizyjny DN100 (PE100 d110) zakończony kołnierzem ślepym oraz króciec odpływowy kondensatu DN50 (PE100 d63) bosy. o Studnia kondensatu Zbiornik kondensatu to cylindryczny otwarty zbiornik o średnicy 600 mm i wysokości 900 mm, na którym należy zainstalować pompę kondensatu. Zbiornik wykonany zostanie ze stali nierdzewnej lub PEHD. o Rurociągi kondensatu Rurociągi kondensatu wykonane będą z rur PE100 PN10 SDR 11 o śr. 63x5,8 mm. Rurociąg tłoczny kondensatu wykonany zostanie z rury PE100 SDR11 o śr, 50x3,0 mm. Zbiornik biogazu Ze względu na wyeksploatowanie zbiornika biogazu oraz zły stan techniczny powłoki zbiornika oraz urządzeń peryferyjnych wymieniony zostanie zbiornik biogazu na nowy. W ramach projektu przewiduje się montaż nowego dwupowłokowego nadciśnieniowego zbiornika biogazu. Gabaryty: średnica 10,5 m, wysokość 9,0 m. o Powłoki zbiornika biogazu Powłoka wewnętrzna i denna zbiornika wykonana zostanie z tkaniny poliestrowej, obustronnie powlekanej PVC i lakierowanej, o podwyższonej odporności na działanie promieniowania ultrafioletowego zabezpieczonej przed działaniem grzybów, o opóźnieniu ogniowym ze specjalnymi plastyfikatorami. o Dmuchawy powietrza 2 dmuchawy powietrza wchodzą w zakres elementów budowy zbiornika biogazu. Parametry: 	Wydajność do 200 m3/h; 	Czynnik tłoczony powietrze; 	Spręż min 21 mbar; 	Napęd bezpośredni; 	Silnik: •	Moc ok. 0,6 kW; •	Napięcie zasilania 3 x 400 V 5 %; •	Częstotliwość 50 Hz; •	Klasa wykonania przeciwwybuchowego EEx e II T1-T3; •	Klasa zabezpieczenia B5/IP55. o Zawór regulacyjny/bezpieczeństwa powietrza Zawór regulacyjny/bezpieczeństwa powietrza jest stalową konstrukcją ze stali kwasoodpornej z jedną klapą upustową. Zawór ten jest włączony do przestrzeni powietrznej zbiornika biogazu. o Przewody nawiewu powietrza Przewody nawiewu powietrza wchodzą w zakres elementów budowy zbiornika. Przewody są wykonane z elastycznego włókna wzmacnianego drutem stalowym. o Bezpiecznik cieczowy przestrzeni biogazowej Bezpiecznik cieczowy przestrzeni biogazowej zbiornika wchodzi w zakres elementów budowy zbiornika. Bezpiecznik działa na zasadzie zamknięcia wodnego. Wypełniony jest do ściśle określonego poziomu metylenoglikolem. o Szafka zasilająco – sterująca zbiornika biogazu Szafka zasilająco – sterująca zbiornika biogazu wchodzi w zakres elementów budowy zbiornika. W szafce znajdują się wyłączniki dmuchawy powietrz, zabezpieczenia dmuchawy powietrza, przetworniki sygnału pomiaru napełnienia 4-20 mA. W szafce znajduje się również programator z wyświetlaczem stanu napełnienia w procentach pojemności całkowitej. o Wężyk do sprawdzania szczelności powłok Wężykiem uchodzi stale niewielka ilość powietrza z przestrzeni powietrznej zbiornika. Przykładając do uchodzącego powietrza miernik metanu można sprawdzić szczelność powłoki powietrznej. Węzeł pomiarowo – tłoczny biogazu Istniejący węzeł rozdzielczo – pomiarowy biogazu jest w złym stanie technicznym i niezbędna jest wymiana na kompletnie nowy. W wymienianym węźle pomiarowo – tłocznym biogazu umieszczone będą dmuchawy biogazu, aparatura pomiarowa i armatura regulacyjno odcinająca w sposób umożliwiający komfortową obsługę i bezpieczeństwo obiektu. o Kontener węzła pomiarowo – tłocznego Istniejący węzeł rozdzielczo – pomiarowy ma postać wolnostojącego kontenera. Projektuje się wymianę istniejącego kontenera na nowy wykonany z płyt stalowych z niepalną przekładką izolacyjną. o Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna węzła Jednym z działań zapobiegawczych skutkom ewentualnego wycieku biogazu jest wentylowanie otoczenia instalacji. Węzeł będzie posiadał stałą wentylację grawitacyjną i awaryjną wentylację mechaniczną wyciągową. Węzeł posiada kubaturę ok. 33 m3. o Instalacja detekcji metanu Detektor metanu umieszczony zostanie pod zadaszeniem nad dmuchawami biogazu. Przy detekcji metanu na poziomie 10% DGW uruchamiane będą alarmy. Przy detekcji metanu na poziomie 20% DGW uruchamiany będzie wentylator wyciągowy. o Instalacja technologiczna Pod względem technologicznym węzeł stanowią rurociągi biogazu: •	Dopływ biogazu ze zbiornika – DN 150; •	Tłoczenie biogazu agregatów kogeneracyjnych – DN 150; •	Tłoczenie biogazu do pochodni – DN 150; •	Rurociągi ssawne i tłoczne dmuchaw biogazu DN 150; •	Obejście dmuchaw biogazu – DN 150. o Dmuchawy biogazu W ramach projektu zamontowane zostaną dwie dmuchawy biogazu umieszczone w węźle rozdzielczo – pomiarowym. Każda z dmuchaw został zwymiarowana na następujące warunki obliczeniowe: •	Przepływ biogazu 150 – 270 m3/h; •	Przyrost ciśnienia około 40-70 mbar; •	Moc ok. 4 kW; •	Napęd bezpośredni; •	Wykonanie przeciwwybuchowe (Ex). Wymienniki ciepła W ramach wymiany urządzeń biogazu dobrano dwa wymienniki ciepła. Wymiennik nr 1 do podgrzewania osadu przed WKFem o parametrach: •	Przepływ osadu do 6 m3/; •	Temperatura osadu wlot 5.0C; •	Temperatura osadu wylot 31.0C; •	Przepływ gorącej wody 8 m3/h; •	Temperatura wody wpływ 75.0C; •	Temperatura wody wypływ 55.0C; •	Transfer ciepła 183 kW. Wymiennik nr 2 do podgrzewania wody, osadem po WKFie o parametrach: •	Przepływ osadu do 6 m3/h; •	Temperatura osadu wlot 31,0C; •	Temperatura osadu wylot 5,0C; •	Przepływ wody 8 m3/h; •	Temperatura wody wpływ 8,0C; •	Temperatura wody wypływ 55.0C; •	Transfer ciepła 183 kW. Pochodnia biogazu Ze względu na zły stan techniczny istniejącej pochodni planowana jest wymiana na urządzenie nowego typu w pełni zautomatyzowane. Nowa pochodnia zostanie zlokalizowana na istniejącym fundamencie pochodni Przenośny miernik wielogazowy Miernik wielogazowy przystosowany do jednoczesnego pomiaru m.in.: tlenku węgla, siarkowodoru, dwutlenku siarki, metanu. Miernik ma: - umożliwiać 24 godzinną ciągłą pracę, - akumulatory litowo -jonowe, - sygnał alarmowy dźwiękowy, wizualny i wibracyjny, - instrukcja, obsługa w języku polskim W skład wyposażenia miernika wchodzi: ładowarka, futerał. Liczba sztuk: 2 Oficjalna (tylko jedna – w związku z charakterem obiektu i pracami związanymi z przygotowaniem obiektu do wizji) wizja lokalna przedmiotu zamówienia (art. 38.3 ustaw) odbędzie się 22 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 na terenie Oczyszczalni Ścieków 63-300 Pleszew, Zielona Łąka 14 a. 3.1. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia klauzula społeczna. Wykonawca zobowiązuje się, że personel realizujący zamówienie (pracownicy wykonujący prace ziemne jak i instalacyjne oraz operatorzy maszyn, sprzętu i pojazdów silnikowych) będą w okresie trwania umowy zatrudnieni na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. Zm.), przy czym 3 pracowników zatrudnionych będzie w wymiarze pełnego etatu. Wykonawca na etapie badania oraz w czasie realizacji umowy będzie zobowiązany udostępniać dokumenty, oświadczenia na wniosek Zamawiającego, w tym w szczególności kopii umów o pracę, dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w pracowników. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, a więc będzie stanowiło o nienależytym wykonaniu przedmiotu zamówienia z wszystkimi tego konsekwencjami oraz będzie skutkować zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22, ust. 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111291-4, 45113000-2, 45200000-9, 45210000-2, 45213000-3, 45220000-5, 45223100-7, 45230000-8, 45232000-2, 45262500-6, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45317000-2, 45320000-6, 45330000-9, 45332200-5, 45331000-6
NAZWA: Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami
Do upływu terminu składania ofert tj.: do 29 czerwca 2018 roku do godziny 9:00 nie wpłynęła żadna oferta w prowadzonym postępowaniu. Zgodnie z art. 93, ust. 1, pkt. 1 zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.