Source: http://docplayer.pl/2449825-Ul-szpitalna-1j-ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej.html
Timestamp: 2017-08-22 05:48:23
Legal References Found: art. 89
 art. 24
 art. 89
 art. 89
 art. 89
 art. 89
 art. 89
 art. 89
 art. 94

Document Content:
ul. Szpitalna 1J OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ - PDF
ul. Szpitalna 1J OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Download "ul. Szpitalna 1J OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ"
1 Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1J Sosnowiec eea~ grants tcetand ttecntensrem floi"way O 6 Sosnowiec, dnia r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna l, Sosnowiec informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej tys. euro, zgodnie z art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późno zm.), na roboty budowlane pn. "Szpital przyjazny środowisku - nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim - modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego", znak sprawy ZZP /10. Do ww. postępowania przetargowego wpłynęło 8 ofert. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawiera przyznaną im punktację zgodnie z przyjętym kryterium: cena 100% l. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę nr l -Rapid Sp. z 0.0., ul. Prosta 7, Biała Podlaska, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W toku badania ofert w ofercie nr l stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ: Na str. 4 poz. 11 (kosztorys roboty budowlane) jest - Dostawa naczynia przeponowego do wody DE 300, Zamawiający wymagał - Dostawa naczynia przeponowego do wody pitnej DE 300; Na str. 4 poz. 13 (kosztorys roboty budowlane) jest - Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej, o masie 0,05t - pompa UPS F, Zamawiający wymagał - Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej, o masie 0,05t - pompa UPS FB; Na str. 15 poz.53 (kosztorys roboty budowlane) jest - Izolacja rurociągów śr mm otulinami Gulfiber Alu gr. 20 mm - 80/20, Zamawiający wymagał - Izolacja rurociągów śr mm otulinami Gulfiber Alu gr. 20 mm - 80/20; Na str. 18 poz.68 (kosztorys roboty budowlane) jest - Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych przykręcanych 16A/2.5 mm2, Zamawiający wymagał - Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych przykręcanych 16A12.5 mm2 z podłączeniem; Na str. 20 poz.76 (kosztorys roboty budowlane) jest - Fundamenty blokowe pod zasobniki - ręczne układanie betonu, Zamawiający wymagał - Fundamenty blokowe pod zasobniki - ręczne układanie betonu - krotność = 4, Na str. 6 poz.22 (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny l km, Zamawiający wymagał - Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, Krotność = 10 Na str. 7 poz.28 (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni 1/6
2 ścian, zaprawa cem-wap, grubość 1 cegły, p/a ścianki o grubości 2+3/4 cegły, Zamawiający wymagał - Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cem-wap, grubość l cegły, p/a ścianki o grubości 2+3/4 cegły Krotność = 2.75 Na str. 9 poz.35 (kosztorys cz, swe i kotłownia) jest - Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Dni Grunt, Zamawiający wymagał - Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Dni Grunt Krotność = 2 Na str. 9 poz.36 (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Dni Grunt, Zamawiający wymagał - Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Dni Grunt Krotność = 2 Na str. 13 pozal (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Zawory regulacyjne C.W.U. V231 dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm, Zamawiający wymagał - Zawory regulacyjne c.w.u, V231 dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm Na str. 14 poza5 (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Zawory kulowe spustowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 15 mm, Zamawiający wymagał - Zawory kulowe spustowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej, 15 mm Na str. 32 poz.1i8 (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Zawory odcinające grzybkowe o śr., nominalnej 25 mm, Zamawiający wymagał - Zawory odcinające grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,0 MPa o śr. nominalnej 25 mm Na str. 14 poza5 (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów, o śr.zewn.do 57 mm, Krotność = l, Zamawiający wymagał Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów, o śr.zewn.do 57 mm, Krotność = 2 2. Na podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyklucza z postępowania przetargowego Wykonawcę: Zakład Techniki Cieplnej Eko-Rodan Dariusz Traczykowski, ul. Gen. Sowińskiego 4/10, Toruń, ponieważ Wykonawca, nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą, nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą, Jednocześnie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego. 3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę nr 3 Ekokaloria Sp. z 0.0. S.K.A., ul. Hauke Bosaka 9, Kielce, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W toku badania ofert w ofercie nr 3 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ: Na str. 43 poz. 1 jest Kolektor słoneczny Watt 4000 SI Solar Keymark. W opisie poz. podano, że al = 2,83 W/m2 K. Z karty katalogowej wynika że parametr dla tego typu kolektora wynosi: ki = 4,1 W/m2 K, co jest niezgodne wymaganiami Zamawiającego. Na str. 77 poz. 90 (wymiennikownia - roboty wykończeniowe) jest - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża m2 50, Zamawiający wymagał - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych oczyszczenie i zmycie podłoża m2 50; Na str. 84 poz. 7 (Roboty elektryczne wymiennikownia) jest Rozdzielnik_bezpiecznikowy NTOO 50A, Zamawiający wymagał Rozłącznik bezpiecznikowy NTOO 50A; Na str. 86 poz. 22 (Roboty elektryczne wymiennikownia) jest Korytko metalowe 200 mm., Zamawiający wymagał Korytko metalowe 2000 mm.; Na str. 87 poz. 34 (Roboty elektryczne wymiennikownia) jest Przewody instalacji odgromowej nie naprężane pionowe moc. na wspornikach klejonych, Zamawiający wymagał Przewody instalacji odgromowej nie naprężane pionowe moc. na wspornik. obsadzanych. Na str. 164 poz. 13 (wymiennikowaniaroboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne) jest - Pompa UPS F, Zamawiający wymagał Pompa UPS FB - oferta nierównoważna; 2/6
3 4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzucza ofertę nr 5 Rubycon BPS Sp. z 0.0., ul. M. Konopnickiej 30 segm. B, Dąbrowa Górnicza, ponieważjej treść nie odpowiada treści SIWZ. W toku badania ofert w ofercie nr 5 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ: Na str. 148 poz. 26 (instalacja solarna) jest Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami ArmaceU HT gr. 19 mm, Zamawiający wymagał Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami Armacell HT gr. 19 mm; Na str. 166 poz. 13 (wymiana ciepła wraz z wymiennikami para-woda i zasobnikami cwu) jest Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej, o masie 0,05t - pompa UPS F, Zamawiający wymagał Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej, o masie 0,05t - pompa UPS FB - oferta nierównoważna; Na str. 53 poz. 38 (roboty elektryczne) jest Uziomy ze stali profilowanej miedziowane - kat. gruntu, dług. uziomu 4,5 m, Zamawiający wymagał Uziomy ze stali profilowanej miedziowane - kat. gruntu - III, dług. uziomu 4,5 m; Na str. 5 poz. 1 (system wizualizacji) jest Karta sieciowa: 10/100/10000 Gigabit, obudowa : TOWER, Zamawiający wymagał Karta sieciowa : 10/1 00/1000 Gigabit, obudowa: TOWER; Na str. 11 poz. 3 (roboty budowlane) jest Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 Obmiar = 1 szt., Zamawiający wymagał Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 Obmiar = 2 szt.; Na str. 13 poz. 16 (roboty budowlane) jest Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych Obmiar = 1 szt., Zamawiający wymagał Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych Obmiar = 2 szt. Str. 73 poz. 29 (stacja wymienników ciepła i kotłownia gazowo-olejowa) jest Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm, Zamawiający wymagał Zawory przelotowe, kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm. 5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę nr 6 P.H.U. Puchałka, ul. Platynowa 4, Pszczyna, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W toku badania ofert w ofercie nr 6 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ: Na str. 11 poz. 40 (Instalacja solarna- prace instalacyjne elektryczne) jest Przewody LiYCy 2xl mm2 wciągane do korytek, Zamawiający wymagał Cy 2xl mm2 wciągane do korytekoferta nierównoważna. Na str. 16 poz. 55 (Wymienniki Para-woda i zasobniki cwu. Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne) jest Jednostka miary: za jeden węzeł, Zamawiający wymagał - Jednostka miary: za 1 szt.; Na str. 20 poz. 79 (Wymienniki Para-woda i zasobniki cwu. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.) jest Obsadzenie narożników stalowych w ścianach lub stropach-analogia. Zamawiający wymagał - Obsadzenie tulei ochronnych w ścianach i stropach. Na str. 17 poz. 92 (Sterownik i rurociągi) jest j.m. za węzeł, Zamawiający wymagał - j.m. za szt. Na str. 19 poz. 99 (Kotłownia parowa) jest Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15 mm, Zamawiający wymagał Automatyczny odpowietrznik pary R1I2", PN 16, obudowa z mosiądzu. Na str. 27 poz. 146 (Kotłownia parowa) jestj.m. za kocioł, Zamawiając wymagałj.m. za szt.; Na str. 32 poz. 174 (Kotłownia nisko temperaturowa) jest j.m. za kocioł, Zamawiający wymagał j.m. za szt.; 3/6
4 Na str. 33 poz. 180 (Instalacja gazowa roboty montażowe) jest Ilość: 35 m, Zamawiając wymagał Ilość: 30 m; Na str. 34 poz. 187 (Instalacja gazowa Roboty remontowe budowlane uzupełniające) jest Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm ilość 2,98 m2, Zamawiając wymagał Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm ilość 2,98 m2, Krotność = 2; Na str. 35 poz. 189 (Instalacja gazowa Roboty remontowe budowlane uzupełniające) jest Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm m2 2.98, Zamawiający wymagał Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm m2 2.98, Krotność = 2; Na 6 poz. 20 (Instalacje elektryczne) Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm- podłoże betonowe - korytko metalowe 200 mm, Zamawiający wymagał Kanały instalacyjne z PCW - o szer. 230 MM na podłożu betonowym, - korytko metalowe 2000 mm; Na str. 12 poz. 51 (Instalacje elektryczne) jest Dy 10, Zamawiając wymagał Przewód Dyd 10. Ponadto w zestawieniu materiałów dla poz. 51 nie ma przewodu Dyd 10, Ujęto bednarkę ocynkowaną. Oferta nierównoważna. Na str. 12 poz. 52 (Instalacje elektryczne) jest Przewód LY 25 mm2, Zamawiający wymagał Przewód L Yd 25. Oferta nierównoważna. Na str. 2 poz. 1 (Instalacja technologiczna solarna) jest K1=2,83 W/m 3, winno być K1=2,83 W/m 2 6. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę nr 7 Skorut Import Export Sp. z 0.0., ul. Wybickiego 71, Myślenice, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W toku badania ofert w ofercie nr 6 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ: Na str. 120 poz. 41 (roboty elektryczne) jest Badania i pomiary instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy, Zamawiając wymagał Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania- uziemienie ochronne -pomiar pierwszy; Na str. 120 poz. 42 (roboty elektryczne) jest Badania i pomiary skuteczności zerowania - pomiar pierwszy, Zamawiający wymagał Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania- skuteczność zerowania -pomiar pierwszy; Na str. 120 poz. 43 (roboty elektryczne) jest Badania i pomiary skuteczności zerowania - pomiar następny, Zamawiający wymagał Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania- skuteczność zerowania -pomiar pierwszy; Na str. 122 poz. 54 (roboty elektryczne) w ofercie w opisie brak: Linki nośne oraz uchwyty stalowe, Zamawiający wymagał Linki nośne oraz uchwyty stalowe - montaż pionowego podwieszenia... ; Na str. 123 poz. 55 (roboty elektryczne) w ofercie w opisie brak: Linki nośne oraz uchwyty stalowe, Zamawiający wymagał Linki nośne oraz uchwyty stalowe - montaż uchwytów..., Na str. 81 poz. 22 (roboty budowlane) w ofercie Brak pozycji - krotność, Zamawiający wymagał krotność -10; Na str. 85 poz. 35 (roboty budowlane) w ofercie Brak pozycji - krotność. Zamawiający wymagał krotność - 2; Na str. 86 poz. 36 (roboty budowlane) w ofercie Brak pozycji - krotność. Zamawiający wymagał krotność - 2; Na str. 93 poz. 54 (roboty budowlane) jest Malowanie farbami emulsyjnymi, Zamawiający wymagał Malowanie farbami lateksowymi; Na str. 174 poz. 116 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Obmiar : l szt. Zamawiający wymagał Obmiar: 3 szt.; 4/6
5 Na str. 175 poz. 121 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Zawór odmulania ABV 20-MV dla ciśnień 4,0 MPa, Zamawiający wymagał Zawór odmulania ABV 20-MV 11 dla ciśnień 4,0 MPa; Na str. 182 poz. 147 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Kocioł gazowy niskotemperaturowy o mocy 600 kw, Zamawiający wymagał Kocioł gazowy niskotemperaturowy Vitoplex 300 Q= kw Viessmann. Ponadto w ofercie brak typu kotła, oc poniżej wymaganej wartości kw. Na str. 182 poz. 148 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Regulator do kotła, Zamawiający wymagał Regulator Vitotronic 100 z czujnikami temperatury; Na str. 182 poz. 149 (stacja wymienników, kotłownia parowa) Palnik gazowy WM-GlO/3/A, Zamawiający wymagał Palnik gazowy WM-GI0/3/A ZM R2 Weishaupt; Na str. 186 poz. 163 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Obmiar: 2 szt., Zamawiający wymagał Obmiar: 1szt.; Na str. 190 poz. 178 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Rurociągi. '" w budynkach niemieszkalnych, Zamawiający wymagał Rurociągi... w budynkach niemieszkalnych -obiekty służby zdrowia lub uczelni Na str. 190 poz. 179 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Rurociągi... w budynkach niemieszkalnych, Zamawiający wymagał Rurociągi w budynkach niemieszkalnych -obiekty służby zdrowia lub uczelni; Na str. 190 poz. 180 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Rurociągi '" w budynkach niemieszkalnych, Zamawiający wymagał Rurociągi w budynkach niemieszkalnych -obiekty służby zdrowia lub uczelni; Na str. 192 poz. 187 (stacja wymienników, kotłownia parowa) w ofercie brak Krotności, Zamawiający wymagał Krotność: 2; Na str. 201 poz. 215 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Obmiar : l szt., Zamawiający wymagał Obmiar: 2szt.; Na str. 258 poz. 1 (instalacja solarna) w ofercie brak typu zastosowanego urządzenia. Zamawiający wymagał podania typu i dokumentów potwierdzających podane w materiałach dane techniczne kolektorów słonecznych. 7. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę nr 8 PPHU Markas, ul. Gen.Waltera Janke 82, Sosnowiec, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W toku badania ofert w ofercie nr 6 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ: Na str. Str 40, poz 24 jest:..thermaflex, Zamawiający wymagał:..armacell.; Na str. 35 poz 1 jest Montaż kolektorów słonecznych WATT 4000 SL. Zaproponowany produkt jest niezgodny z SIWZ: współczynnik al=4,1 W/m2K tj większy od wymaganego 3W/m2K i nie jest typu meandrycznego. Na str. 45, poz. 42 jest:...odl 1 km, Zamawiający wymagał:... odl. 6,5 km; Na str. 57, poz.l3 jest:..ups F, Zamawiający wymagał..ups FB. Oferta nierównoważna. Na str. 58, poz. 14jest: -JAD typu , Zamawiający wymagał -JAD typu X ; Na str. 64, poz. 45 jest: stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o połączeniach spawanych..., Zamawiający wymagał: stalowych ocynkowanych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o połączeniach gwintowanych... ; Na str. 89, poz. 34 jest:... mocowane na wspornikach klejonych, Zamawiający wymagał mocowane na wspornikach obsadzanych, drut DFe/Zn 8 mm; Na str. 89, poz 35 jest:.20x2-50x5mm, Zamawiający wymagał: 30x4; Na str.89, poz 36 jest: 20x2-50x5mm, Zamawiający wymagał: 30x4; Na str. 91, poz 51jest: DY-750V 10mm2, Zamawiający wymagał DYd-750V 10mm2; Na str. 91, poz 52jest:..LY-750V 25mm2, Zamawiający wymagał..lyd-750v 25mm2; Na str. 92, paz 53 brak: LFe; Na str. 92, poz 54 brak: LFe/Zn; Na str. 106, poz. 43 jest: drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2, Zamawiający wymagał Drzwi stalowe wewnętrzne dwuskrzydłowe oszklone ponad 2 m2 wyposażone w samozamykacz i zamek patentowy D.3; 5/6
6 Na str. 106, poz. 45 jest: Drzwi ocieplone, Zamawiający wymagał Drzwi stalowe zewnętrzne dwuskrzydłowe oszklone wyposażone w samozamykacz i zamek patentowy D.4; Na str. 127, poz. 23 jest:..obmiar = 2 szt, Zamawiający wymagał obmiar = 4 szt; Na str. 141, poz. 69 jest:..obmiar = l szt, Zamawiający wymagał obmiar = 2 szt; Na str. 149, poz. 99 jest: R1I2"PN, Zamawiający wymagał R1I2"PN16; Na str. 162, poz. 149 jest:..wm-g 1013-A R2, zamawiający wymagał..wm-g10/3-a ZMR2; Na str. 165, poz. 159 jest:... BOAX..., Zamawiający wymagał... BOAX-S 00; Na str. 187, poz. 187 brak krotność = 2; Na str. 172, poz. 189 brak krotność = 2; Na str. 179, poz. 204 brak krotność = 2. Po badaniu i ocenie ofert Zamawiający uznał za ważną ofertę: Nr Wykonawca Liczba pkt. w kryterium oferty cena 100% 4 Wachelka Inergis spółka jawna, ul. Kisielewskiego 18/28B, Częstochowa 100 W ZWląZ. k Z d' fi. k '.. U Z powyższym amawiający po iprsze umowę z irmąja mzej: Nr Wartość z podatkiem Wykonawca Uzasadnienie wyboru oferty VAT Zgodnie z kryterium Wachelka Inergis spółka jawna określonym w SIWZ oferta 4 ul. Kisielewskiego 18/28B ,00 zł uzyskała największą liczbę Częstochowa 100 punktów - brak porównywalnych ofert. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż pięć dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej prlwidziane w Dziale VI zamówień publicznych. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Samodzielny Publicz y Szpital Miejski v«s(j'.' l WC "..~~ Zbigniew Swoboda 6/6
40 m 40,000 Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. Połączenia lutowane elementów rur o średnicy 22 mm
1 INSTALACJE 1.1 INSTALACJA SO LARNA 1.1.1 KNR-I 0-35 0101-0500 1.1.2 KNR 2-15 0634-0700 1.1.3 KNR-I 0-35 0101-0600 1.1.4 KNR 2-15 0634-0800 Anologia 1.1.5 1.1.6 1.1.7 KNNR 4 0132-0620 1.1.8 KNNR 4 0132-0221
Przedmiar robót. Rozbudowa i modernizacja budynku ZOZ - Cedry Wielkie ul. Krasickiego 18 - INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO WRAZ ZE ZBIORNIKIEM
Przedmiar robót Rozbudowa i modernizacja budynku ZOZ - Cedry Wielkie ul. Krasickiego 18 - INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO WRAZ ZE ZBIORNIKIEM Data: 2008-09-03 Budowa: INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO WRAZ ZE ZBIORNIKIEM
1 Ocieplenie ścian - styropian 14cm 1.1 KNR 0202 0925-0101 1.2 KNNR 0002 1902-0700 1.3 KNNR 0002 1902-0900 1.4 KNNR 0002 1.5 KNNR 0002 1.6 KNNR 0002 1.7 KNNR 0002 1.8 KNNR 0002 1.9 KNNR 0002 1902-1300