Source: http://docplayer.pl/3237274-Egzemplarz-archiwalny-aprobata-techniczna-itb-at-15-6752-2005.html
Timestamp: 2018-06-18 02:13:04
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT / PDF
Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005
Download "Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6752/2005"
Wiktor Walczak
1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) ; (48 22) ; fax: (48 22) Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc Czł onek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek: GERDA Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 49/53, Warszawa stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10 I GERDA C2X10 ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE GERDA CX20 w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności : 31 lipca 2010 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, lipiec 2005 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2005 zawiera 45 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
2 AT /2005 2/45 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały i elementy Właściwości techniczne drzwi PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI... 28
3 AT /2005 3/45 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są drzwi wewnętrzne wejściowe GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10 oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wejściowe GERDA CX20. Drzwi produkowane są przez firmę GERDA Sp. z o.o. w Warszawie. Drzwi objęte niniejszą Aprobatą Techniczną to jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, pełne, lewe lub prawe. Drzwi składają się z ościeżnicy stalowej, symetrycznej lub narożnikowej (asymetrycznej), z progiem drewnianym oraz skrzydła o budowie skrzynkowej, z okładzinami z blachy stalowej, na które mogą być nałożone panele ozdobne z płyty MDF lub MDF.H laminowane folią poliolefinową lub PVC. Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 różnią się ilością i rodzajem okuć oraz zastosowaniem dodatkowej okładziny z płyty pilśniowej (w drzwiach GERDA CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10, GERDA CX20). Wyposażenie poszczególnych rodzajów drzwi podano w tablicy 1. Rodzaj drzwi Okładzina skrzydła Zamki klasy C pomocnicze Zawiasy Inne okucia GERDA STAR S blacha stalowa gr. 1,2 mm, laminowana folią PVC 2 2 GERDA C 2 1 GERDA C1 blacha stalowa gr. 0,8 mm, 1 1 laminowana folią PVC GERDA C2 2 1 GERDA CT blacha stalowa gr. 0,8 mm, 2 1 GERDA C1T laminowana folią PVC, z 1 1 wytłoczonym wzorem GERDA C2T dekoracyjnym 2 1 GERDA CX10 blacha stalowa gr. 0,8 mm 2 1 GERDA C1X10 + płyta MDF gr. 4,5 mm (panel), płaska lub z 1 1 GERDA C2X10 frezowanym wzorem, laminowana folią PVC lub 2 1 poliolefinową blacha stalowa gr. 0,8 mm + płyta MDF.H gr. 6 mm GERDA CX20 (panel), płaska lub z 2 1 frezowanym wzorem, laminowana folią PVC 3 komplety Tablica 1 3 bolce antywyważeniowe, 3 rygle poziome i zapornica 3 bolce antywyważeniowe, rygiel pionowy i zapornica 3 bolce antywyważeniowe i zapornica 3 bolce antywyważeniowe, rygiel pionowy i zapornica 3 bolce antywyważeniowe i zapornica 3 bolce antywyważeniowe, rygiel pionowy i zapornica 3 bolce antywyważeniowe i zapornica 3 bolce antywyważeniowe, rygiel pionowy i zapornica
4 AT /2005 4/45 W zależności od wymiarów, drzwi produkowane są w wersjach oznaczonych symbolami 80N, 80, 90N, 90, 90E, 100, 100E. Podstawowe wymiary skrzydeł, drzwi i ościeżnic przedstawiono w tablicy 2. Grubość Szerokość mm Odmiana skrzydła drzwi w świetle skrzydła mm ościeżnicy Drzwi GERDA STAR S 80 N N E Tablica 2 Wysokość mm w świetle skrzydła ościeżnicy Drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T 80N N 46, E E Drzwi GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 80N N E E Drzwi GERDA CX20 80N N E E W drzwiach GERDA mogą być stosowane dwa rodzaje ościeżnic ościeżnica symetryczna lub ościeżnica narożnikowa (asymetryczna). Ościeżnice są wykonywane z kształtowników z blachy stalowej grubości 1,5 mm. Powierzchnie ościeżnic pokryte są powłokami cynkowymi i laminowane folią PVC lub pokryte powłokami proszkowymi poliestrowymi. Wygląd, wymiary i przekroje ościeżnic przedstawiono na rys. 1 i 2. Ościeżnice drzwi GERDA są wyposażone w próg drewniany. Skrzydła drzwi GERDA mają budowę skrzynkową. Skrzydła wykonywane są z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej, grubości 1,2 mm (drzwi GERDA STAR S) lub o,8 mm (drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10, GERDA CX20), ukształtowanych metodą gięcia na zimno i tworzących zewnętrzną i wewnętrzną płaszczyznę skrzydła drzwiowego. W drzwiach GERDA STAR S,
5 AT /2005 5/45 GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T i GERDA C2T (bez paneli) powierzchnie blach pokryte są powłoką cynkową i laminowane folią PVC, natomiast w drzwiach GERDA CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10, GERDA CX20 (z panelami) blachy pokryte są powłoką cynkową. W drzwiach GERDA CT, GERDA C1T i GERDA C2T na płaszczyznach zewnętrznych i wewnętrznych skrzydła drzwiowego tłoczone są wzory dekoracyjne. Wypełnienie skrzydeł stanowi pianka poliuretanowa. Wewnątrz skrzydeł znajdują się wzmacniające klocki drewniane, stalowe pręty zbrojeniowe, zamki i cięgna systemów ryglowania oraz zapornica. Skrzydła mają przylgi na trzech krawędziach: poziomej górnej i dwóch pionowych. Dolna, progowa krawędź skrzydła zamknięta jest listwą zamykającą (w drzwiach bez paneli) lub listwą kasetonową (w drzwiach z panelami). Listwy zamykające i kasetonowe są wykonywane z blachy stalowej grubości 1,2 lub 0,8 mm. Listwy zamykająca i kasetonowe są mocowane w sposób trwały przy pomocy nitów i kleju poliuretanowego. W drzwiach GERDA STAR S dolna część skrzydła zamknięta może być przesuwnym kasetonem pozwalającym na regulację wysokości skrzydła w zakresie 0 70 mm, który jest ustawiany w żądanym położeniu i mocowany nitami. Okładziny skrzydeł GERDA CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10, zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej, stanowią panele ozdobne z płyt MDF, grubości 4,5 mm natomiast skrzydeł GERDA CX20 panele ozdobne z płyt MDF typu MDF.H, grubości 6,0 mm. Na powierzchniach paneli mogą być wyfrezowane ozdobne wzory. Panele są zamocowane do powierzchni skrzydła za pomocą kształtowników aluminiowych oraz stalowej listwy kasetonowej. Profile aluminiowe mocowane są do okładzin skrzydła nitami lub wkrętami, do górnej poziomej i bocznych pionowych krawędzi skrzydła. Panel jest wsuwany w rowki profili aluminiowych, a od dołu zablokowany listwą kasetonową, mocowaną nitami do skrzydła. Powierzchnie profili aluminiowych pokryte są poliestrową powłoką proszkową lub oklejone folią PVC, natomiast powierzchnie stalowych listew kasetonowych są wykończone powłoką cynkową i poliestrową proszkową. Powierzchnie paneli drzwi wewnętrznych wejściowych GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 oraz drzwi GERDA CX20, stosowanych jako wewnętrzne wejściowe oklejane są folią PVC lub folią poliolefinową. Powierzchnie paneli drzwi zewnętrznych GERDA CX20 oklejane są folią PVC. Konstrukcję skrzydeł GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 pokazano na rys Drzwi wyposażone są w uszczelki wpuszczane, osadzone w przylgach skrzydeł. Uszczelka znajduje się również w progu drzwi. Schemat uszczelnienia drzwi pokazano na rys. 16. Skrzydła drzwiowe są zawieszone w ościeżnicy na 3 zawiasach czopowych trójskrzydełkowych z blokadą wysuwania trzpienia.
6 AT /2005 6/45 Drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 wyposażone są w zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe, trzypunktowe, klasy C oraz zamek pomocniczy, natomiast drzwi GERDA STAR S wyposażone są w zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe: pięciopunktowy i trzypunktowy, klasy C oraz dwa zamki pomocnicze (Tablica 1). Skrzydła wszystkich drzwi posiadają bolce przeciwwyważeniowe umieszczone po stronie zawiasowej skrzydła. Wyposażenie skrzydeł w zamki i zapornice oraz system ryglowania pokazano na rysunkach W skrzydłach drzwi może być zamocowany wizjer. Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 powinny być montowane przez autoryzowane ekipy. Wymagane właściwości techniczne drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996 zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych w p Drzwi GERDA CX20 są przeznaczone do stosowania jako drzwi zewnętrzne oraz jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B :1996 zamknięcia otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych oraz w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych w p Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji. Drzwi charakteryzują się następującymi klasami odporności na włamanie: drzwi GERDA STAR S klasą C wg PN-90/B oraz klasą 4 wg ENV 1627:1999, drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 klasą C wg PN-90/B oraz klasą 3 wg ENV 1627:1999.
7 AT /2005 7/45 Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń: drzwi GERDA STAR S o klasach izolacyjności akustycznej D1-25 db, D2-25 db i Rw = 32 db drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T i GERDA C2T o klasach izolacyjności akustycznej D1-25 db, D2-25 db i Rw = 32 db, drzwi GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 o klasach izolacyjności akustycznej D1-30 db, D2-30 db i Rw = 32 db, mogą być stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B :1999 lub PN-87/B /03 w przypadku gdy budynek był zaprojektowany zgodnie z tą normą. Ze uwagi na ochronę cieplną budynków drzwi GERDA CX20, o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 2,6 W/(m 2 K), mogą być stosowane jako drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wejściowe. Ze względu na wymagania w zakresie odporności na korozję drzwi GERDA CX20 mogą być stosowane w środowiskach o stopniu agresywności korozyjnej C1, C2 i C3 wg PN-EN ISO :2001. Wbudowywanie drzwi objętych Aprobatą powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem: obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690), postanowień Aprobaty Technicznej, instrukcji montażu ościeżnicy i wbudowywania drzwi opracowanej przez Producenta drzwi i dostarczanej odbiorcom z każdą partią wyrobów. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały i elementy Blachy stalowe ościeżnic i skrzydeł. Kształtowniki ościeżnic powinny być wykonywane metodą gięcia na zimno, z blach stalowych grubości 1,5 mm: gatunków DX51D, DX52D, DX53D, DX54D wg PN-EN 10327:2005 lub S280GD, S320GD, S350GD wg PN-EN 10326:2005 ocynkowanych ogniowo powłoką Z140, gatunku DC01 wg PN-EN 10152:2004, ocynkowanych elektrolitycznie powłoką ZE 25/25 PN-EN 10152:2004. Ocynkowane powierzchnie ościeżnic powinny być pokryte dodatkowo powłokami organicznymi PVC (F), grubości co najmniej 100 μm lub powłokami proszkowymi poliestrowymi, grubości co najmniej 60 μm.
8 AT /2005 8/45 Poszycia skrzydeł drzwi powinny być wykonane metodą gięcia na zimno, z blach stalowych grubości 0,8 lub 1,2 mm, gatunku DC01 wg PN-EN 10152:2004, ocynkowanych elektrolitycznie powłoką ZE25/25. Dla drzwi bez paneli ocynkowane powierzchnie blach powinny być dodatkowo pokryte powłokami organicznymi PVC (F), grubości co najmniej 100 μm Pianka poliuretanowa. Pianka poliuretanowa, stosowana do wypełniania skrzydeł, powinna charakteryzować się gęstością pozorną co najmniej 30 kg/m 3 oraz spełniać następujące wymagania: zmiana wymiarów liniowych po ogrzewaniu w ciągu 24 h w temperaturze +85 ± 5 C nie więcej niż 1,0 %, wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 100 kpa, wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych próbki (powierzchnia czołowa próbki prostopadła i równoległa do kierunku wzrostu pianki) nie mniej niż 100 kpa Panele ozdobne. W zależności od zastosowania drzwi GERDA panele ozdobne skrzydeł powinny być wykonane z: płyt MDF (płyty ogólnego przeznaczenia, użytkowane w warunkach suchych) wg PN-EN 622-1:2003 oraz PN-EN 622-5:2000 ze zmianą Ap1:2002, grubości 4,5 ± 0,3 mm, oklejonych PVC (polichlorek winylu) grubości 0,2 0,4 mm lub folią poliolefinową grubości 0,1 0,2 mm dla drzwi wewnętrznych wejściowych GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10, płyt MDF typu MDF.H (płyty ogólnego przeznaczenia użytkowane w warunkach wilgotnych) wg PN-EN 622-1:2003 oraz PN-EN 622-5:2000 ze zmianą Ap1:2002, grubości 6 ± 0,3 mm, oklejonych PVC (polichlorek winylu) grubości 0,2 0,4 mm dla drzwi zewnętrznych GERDA CX20. Do oklejania powierzchni paneli ozdobnych foliami powinien być stosowany klej poliuretanowy charakteryzujący się gęstością 1,1 g/cm³ ± 5 %. Panele drzwi zewnętrznych GERDA CX20 powinny spełniać następujące wymagania: po cyklicznym teście w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 321:2000) panele nie powinny wykazywać zmian wyglądu zewnętrznego: uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, pęcherzy, odspojenia folii od płyty MDF; powierzchnia licowa powinna pozostać gładka, matowa o jednolitym zabarwieniu i wzorze, spęcznienie na grubość po 24 h zanurzenia w wodzie nie więcej niż 12 %, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny płyty po sezonowaniu w klimacie normalnym nie mniej niż 0,80 MPa, spęcznienie na grubość po cyklicznym teście w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 321:2000) nie więcej niż 19 %,
9 AT /2005 9/45 wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny płyty po cyklicznym teście w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 321:2000) nie mniej niż 0,30 MPa. Folie PVC stosowane do oklejania paneli powinny spełniać następujące wymagania: wytrzymałość folii na rozciąganie nie mniej niż 15 MPa, trwałość barwy: po napromieniowaniu 6200 MJ/m 2 w cyklu 18 min. z deszczem i 102 min. bez deszczu, może wystąpić jednolita zmiana barwy nie większa niż stopień 3 w skali szarej Próg. Próg drzwi powinien być wykonany z tarcicy liściastej, twardej. W progu powinna być zamocowana uszczelka wg p Uszczelki. W przylgach drzwi stosowane są uszczelki wpuszczane, produkowane przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe AiB s.c. z Knurowa: w poziomej górnej oraz pionowych przylgach skrzydeł uszczelki o symbolu KA 20, wykonane z elastomeru TPG 55Sh. w progu uszczelki o symbolu KD 11, wykonane z elastomeru TPS 63Sh. Kształt uszczelek pokazano na rys Okucia. Drzwi powinny być wyposażone w 3 komplety zawiasów czopowych, trójskrzydełkowych, z blokadą, spełniających wymagania Aprobaty Technicznej AT/ , wydanej przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST w Poznaniu. Zamiennie w drzwiach mogą być stosowane również 3 komplety zawiasów jednoosiowych, o co najmniej następujących klasach wg PN-EN 1935:2003: Jako okucia główne, zamykające powinny być stosowane zamki wpuszczane spełniające wymagania klasy C wg PN-94/B oraz PN-91/B-94461/04. Dodatkowo w drzwiach powinny być stosowane zamki wpuszczane ZW 550, spełniające wymagania klasy C wg PN-94/B Strona zawiasowa skrzydła powinna być wyposażona w trzy stałe bolce przeciwwyważeniowe. Okucia, które stosowane są w drzwiach GERDA przedstawiono w tablicy 3.
10 AT / /45 Tablica 3 Okucia drzwi GERDA Typ drzwi GERDA STAR S C C1 C2 CT C1T C2T CX10 C1X10 C2X10 CX20 Zamki wpuszczane kl. C ZW6000 S 5-cio punkt ZW3000 ZS 3 punkt ZW punkt Zamki pomocnicze 2 punkt Rygiel pionowy Rygle poziome Bolce antywyważeniowe Zapornica ZN Zawiasy Wkładka bębenkowa z tarczą ochronną RIM 60000SX kl. C Tarcza drzwiowa TD 1000/90 kl Wkładka bębenkowa zamka głównego WKM3Z kl. C kl Wkładka bębenkowa zamka dodatkowego Zabezpieczenia antykorozyjne drzwi zewnętrznych GERDA CX20. Powierzchnie okładzin skrzydeł z blach stalowych powinny być zabezpieczone powłoką cynkową nakładaną elektrolitycznie, o masie co najmniej 18 g/m², spełniającą następujące wymagania: grubość powłok cynkowych, oznaczana wg PN-EN ISO 2178:1998 lub wg PN-EN ISO 2808 :2000 nie mniejsza niż 2,5 μm, wygląd powierzchni powłok cynkowych wg PN-EN 10152:2004 rodzaj A lub B. Powierzchnie ościeżnic powinny być zabezpieczone powłoką cynkową nakładaną ogniowo, o masie co najmniej 140 g/m² lub powłoką cynkową nakładaną elektrolitycznie, o masie co najmniej 18 g/m² oraz powłokami organicznymi PVC (F) lub poliestrowymi proszkowymi. Powłoki powinny spełniać następujące wymagania: grubość powłok cynkowych, oznaczana wg PN-EN ISO 2178:1998 lub wg PN-EN ISO 2808:2000 nie mniejsza niż 10 μm w przypadku powłoki naniesionej ogniowo i nie mniejsza niż 2,5 µm w przypadku powłoki naniesionej elektrolitycznie, wygląd powierzchni powłok cynkowych rodzaj B lub C wg PN-EN 10327:2005 w przypadku powłoki naniesionej ogniowo; rodzaj A lub B wg PN-EN 10152:2004 w przypadku powłoki naniesionej elektrolitycznie, grubość powłok PVC (F) oznaczana wg PN-EN ISO 2808:2000 nie mniejsza niż 100 μm. odporność na odrywanie od podłoża powłok PCV (F), oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999 stopień 0,
11 AT / /45 grubość powłok proszkowych poliestrowych, oznaczana wg PN-EN ISO 2178:1998 lub wg PN-EN ISO 2808:2000 nie mniejsza niż 60 μm, twardość względna poliestrowych powłok proszkowych, będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej nie mniej niż 0,7, odporność powłok proszkowych poliestrowych na odrywanie od podłoża oznaczana wg PN- EN ISO 2409:1999 stopień 0. Kształtowniki aluminiowe do mocowania paneli ozdobnych, powinny być zabezpieczone powłoką proszkową poliestrową, spełniającą następujące wymagania: grubość powłok proszkowych poliestrowych oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 nie mniejsza niż 60 μm, twardość względna poliestrowych powłok proszkowych, będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej nie mniej niż 0,7, odporność na odrywanie powłok proszkowych poliestrowych od podłoża oznaczana wg PN- EN ISO 2409:1999 stopień 0. Kształtownik aluminiowe mogą być również oklejane folią PVC o grubości 0,10 0,25 mm Właściwości techniczne drzwi Wymiary. Wymiary drzwi powinny być zgodne z p. 2 oraz z rys Odchyłki wymiarowe ościeżnic nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek podanych w normie BN-79/ /02, tzn. +3 mm i 1 mm w przypadku szerokości w świetle, ± 2 mm w przypadku wysokości we wrębie oraz ± 1 mm w przypadku wymiarów położenia zawiasów. Odchyłki wymiarowe skrzydeł nie powinny przekraczać odchyłek dopuszczalnych 2 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj. ± 1,5 mm (odchyłki szerokości i wysokości) i ± 1,0 mm (odchyłka grubości) Prostokątność skrzydła. Odchyłka od prostokątności naroża skrzydła nie powinna przekraczać odchyłek dopuszczalnych 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. ± 1,5 mm Płaskość skrzydła. Odchyłki od płaskości ogólnej skrzydła drzwi: zwichrowanie (odchyłka od płaskości naroża), wygięcie wzdłużnego (w kierunku wysokości) i wygięcie poprzeczne (w kierunku szerokości) nie powinny przekraczać odchyłek dopuszczalnych 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm, 4,0 mm i 2,0 mm.
12 AT / /45 Odchyłka od płaskości miejscowej nie powinna przekraczać odchyłki dopuszczalnej 1 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm Prawidłowość działania drzwi. Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu powinien być płynny, bez zahamowań i ocierania skrzydła o ościeżnicę. Działanie ruchomych elementów okuć powinno przebiegać bez zacięć. Uszczelki powinny ściśle przylegać do odpowiednich powierzchni skrzydła płaszczyzny i ościeżnicy, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi Wartości sił operacyjnych przy obsłudze drzwi. Siły operacyjne, zmierzone wg PN- EN :2001, nie powinny przekraczać następujących wartości dopuszczalnych, określonych dla klasy 2. wg PN-EN 12217:2001: a) dynamiczna siła potrzebna do zamknięcia max. 50 N, b) siła potrzebna do poruszenia i utrzymania skrzydła w ruchu max. 50 N, c) siła lub moment obrotowy, potrzebny do otwarcia drzwi przy użyciu klamki max. 50 N lub 5 Nm, d) siła lub moment obrotowy potrzebny do przekręcenia klucza w zamku max. 10 N lub 2,5 Nm Odporność na obciążenia pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła. Obciążenie statyczne siłą pionową o wartości 1000 N (4. klasa wytrzymałości) działające na skrzydło rozwarte pod kątem 90, zgodnie normą PN-EN 947:2000, nie powinno powodować: odkształceń trwałych pionowych, mierzonych w dolnym narożu po stronie zamka, większych niż 1 mm, zmiany długości przekątnej skrzydła większej niż 1 mm, uszkodzeń wyrobu. Prawidłowość działania drzwi po badaniach powinna być zachowana, zgodnie z p Odporność na włamanie Odporność na obciążenia statyczne. Drzwi przenoszą następujące obciążenia statyczne: a) obciążenie siłą 5000 N działającą w miejscu czoła zamka, równolegle do płaszczyzny skrzydła przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 5 mm, b) obciążenie siłą 4000 N działającą w środku skrzydła po stronie agresji, prostopadle do płaszczyzny skrzydła przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 3 mm,
13 AT / /45 c) obciążenie siłą 4000 N działającą w narożach skrzydła po stronie zamka, prostopadle do płaszczyzny skrzydła strony zamykającej przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 30 mm, d) obciążenie siłą 7000 N działającą w miejscu zawiasu, prostopadle do płaszczyzny skrzydła strony zamykającej przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 6 mm, e) obciążenie siłą 7000 N działającą w miejscu zamka, prostopadle do płaszczyzny skrzydła strony zamykającej przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły i odkształcenie otworu zaczepowego ościeżnicy nie powinno być większe niż 6 mm, zaś łączne odkształcenie drzwi w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 9 mm, f) obciążenie siłą 7000 N działającą w miejscu przylgi, prostopadle do przylgi strony zamykającej przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 3 mm, g) obciążenie siłą 7000 N działającą w miejscu kotwy po stronie agresji, prostopadle do płaszczyzny skrzydła przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 6 mm Odporność na obciążenie dynamiczne. Drzwi przenoszą następujące obciążenia dynamiczne: a) obciążenie trzykrotne w środku skrzydła energią 230 J wywołaną po stronie agresji przez worek o średnicy 350 mm i masie 30 kg; odkształcenia trwałe drzwi w miejscu obciążenia powyższą energią nie powinno być większe niż 6 mm, b) obciążenie energią 230 J wywołaną wzdłuż dłuższych krawędzi skrzydła po stronie agresji przez worek o średnicy 350 mm i masie 30 kg; odkształcenia trwałe drzwi w miejscu obciążenia powyższą energią nie powinno być większe niż 6 mm Odporność na obciążenie statyczne i dynamiczne działające jednocześnie. Drzwi przenoszą następujące obciążenia statyczne i dynamiczne, działające jednocześnie: a) obciążenie statyczne siłą 3500 N przyłożoną w miejscu zamka, prostopadle do płaszczyzny skrzydła po stronie agresji przez 1 min i trzykrotne obciążenie dynamiczne w środku skrzydła energią 180 J wywołaną po stronie agresji przez worek o średnicy 350 mm i masie 30 kg; odkształcenia trwałe drzwi w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 6 mm, b) obciążenie statyczne siłą 3500 N przyłożoną w miejscu zawiasu, prostopadle do płaszczyzny skrzydła po stronie agresji przez 1 min i trzykrotne obciążenie dynamiczne w środku skrzydła energią 180 J wywołaną po stronie agresji przez worek o średnicy 350 mm i masie 30 kg; odkształcenia trwałe drzwi w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 6 mm.
14 AT / / Odporność drzwi na niekonwencjonalne manipulacje. Drzwi przenoszą niekonwencjonalne manipulacje, określone w normie PN-90/B Wytrzymałość na skręcanie statyczne. Obciążenie statyczne skręcające drzwi siłą o wartości 350 N (4. klasa wytrzymałości), działające na skrzydło rozwarte pod kątem 90 i zablokowane w górnym narożu po stronie zamka, zgodnie z normą PN-EN 948:2000, nie powinno powodować odkształcenia trwałego, poziomego skrzydła w miejscu przyłożenia siły (dolne naroże po stronie zamka) większego niż 2 mm. Prawidłowość działania drzwi po badaniu powinna być zachowana, zgodnie z p Odporność na uderzenie ciałem twardym. Średnia wartość głębokości wgnieceń w powierzchniach skrzydła, wywołanych uderzeniami kulki stalowej o średnicy 50 mm i masie 500 g z energią E = 3,0 J (2. klasa wytrzymałości), w miejsca wyznaczone przez normę PN-EN 950:2000, nie powinna być większa niż 1,0 mm, natomiast wartość maksymalna głębokości tych wgnieceń nie może przekraczać 1,5 mm. Średnia wartość średnic ww. wgłębień nie powinna być większa niż 20 mm. Powierzchnie skrzydła po badaniu nie powinny wykazywać uszkodzeń mechanicznych (złamań, przebić i pęknięć, rozwarstwień). Mogą wystąpić pojedyncze uszkodzenia powłoki warstwy wykończeniowej Odporność na obciążenie wiatrem. Pod wpływem obciążenia charakterystycznego ciśnieniem wiatru P 1 (parcie/ssanie) wg PN-77/B-02011, lecz nie mniejszego niż 2000 Pa, ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu drzwi nie powinno być większe niż 1/300 odległości miedzy punktami podparcia tego elementu, co odpowiada klasie 5C wg PN-EN 12210:2001. Po badaniu odporności na obciążenie wiatrem wielokrotnie cyklicznie zmienne (P 2 = 0,5 P 1 ) wg PN-EN 12211:2001 drzwi nie powinny ulec widocznym uszkodzeniom, a przepuszczalność powietrza po tym badaniu nie powinna wzrosnąć o więcej niż 20%. W wyniku badania pod obciążeniem bezpieczeństwa (P 3 = 1,5 P 1 ) wg PN-EN 12211:2001 drzwi nie powinny ulec zniszczeniu bądź uszkodzeniom zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników. Dopuszcza się wystąpienie uszkodzeń takich jak skręcenie okuć oraz pęknięcia lub spękania ramy ościeżnicy lub skrzydła pod warunkiem, że żadna z części nie oddzieli się, a drzwi pozostaną zamknięte Odporność na wstrząsy. Drzwi nie powinny wykazywać żadnych uszkodzeń mechanicznych, tj. zgniecenia okładzin, pęknięć w miejscu mocowania okuć itp., po wykonaniu 600 powtarzających się cykli uderzenia skrzydła o ościeżnicę, wykonanych zgodnie z p Prawidłowość działania drzwi powinna zostać zachowana, zgodnie z p
15 AT / / Odporność drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydła (niezawodność działania). Po wykonaniu cykli otwierania i zamykania skrzydła, zgodnie z normą PN-EN 1191:2002, drzwi nie powinny wykazywać żadnych odkształceń lub uszkodzeń powodujących utratę ich funkcjonalności i nieprzydatność do stosowania, np. oderwania, przesunięcia lub wygięcia zawiasów, zmian w konstrukcji skrzyła, osłabienia zamocowania zaczepu zamka w ościeżnicy, itp. Uszczelki powinny ściśle przylegać do odpowiednich powierzchni skrzydła i ościeżnicy, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta badaniami typu i badaniami kontrolnymi Przepuszczalność powietrza. Wartość średnia współczynnika infiltracji powietrza drzwi nie powinna być większa niż 1,0 m³/(m h dapa) 2/3. Przepuszczalność powietrza drzwi powinna odpowiadać co najmniej klasie 3. wg PN-EN 12207:2001, tj. 9 m 3 /h m² w odniesieniu do powierzchni drzwi oraz 2,25 m 3 /h m² w odniesieniu do długości linii stykowej Wodoszczelność. Drzwi nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 120 l na 1 h i 1 m 2 powierzchni przy różnicy ciśnień Δp = 100 Pa. Drzwi otwierane do wewnątrz powinny być całkowicie osłonięte (klasa 1A) natomiast drzwi otwieranie na zewnątrz powinny spełniać wymagania klasy 5B wg PN-EN 12208: Współczynnik przenikania ciepła. Współczynnik przenikania ciepła U drzwi GERDA CX20 wynosi: 1,8 W/(m 2 K) w przypadku drzwi GERDA CX20 odmian 80N, 80 i 90N, 1,7 W/(m 2 K) w przypadku drzwi GERDA CX20 odmian 90E i 100E Izolacyjność akustyczna. Izolacyjność akustyczna właściwa drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 powinna charakteryzować się wskaźnikami oceny izolacyjności akustycznej właściwej R A1 (klasyfikacja podstawowa) i R A2 (klasyfikacja uzupełniająca) wg PN-B :1999 oraz ważonym wskaźnikiem izolacyjności akustycznej właściwej R W dla obiektów zaprojektowanych przy uwzględnieniu wymagań akustycznych wg PN- 87/B-2151/03, kwalifikującym te drzwi do klas akustycznych podanych w tablicy 4.
16 AT / /45 Rodzaj drzwi Klasy akustyczne, db klasa D 1 wg wskaźnika R A1 klasa D 2 wg wskaźnika R A2 Tablica 4 klasa R W wg wskaźnika R W GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10, GERDA CX20 D 1-25 D 2-25 R W = 32 D 1-30 D 2-25 R W = 32 Klasa D 1-25 db obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaźnikach R A2 = db. Klasa D 1-30 db obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaźnikach R A2 = db. Klasa D 2-25 db obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaźnikach R A2 = db. Klasa R W - 32 db obejmuje okna i drzwi balkonowe o wskaźnikach R W = db. 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 powinny być opakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z normą PN-B-05000:1996. Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, identyfikację wyrobu zawierającą nazwę wyrobu, nr Aprobaty Technicznej ITB AT /2005, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, informacje o sposobie przechowywania i transportu, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).
17 AT / /45 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. z. U. nr 92/2004, poz. 881) drzwi, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną AT /2005 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności zestawu drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 dokonuje Producent stosując system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną AT /2005 na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości technicznoużytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 obejmuje: a) odporność na obciążenia statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła, b) odporność na włamanie (odporność na obciążenia statyczne, odporność na obciążenia dynamiczne, odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne działające jednocześnie, oraz odporność na niekonwencjonalne manipulacje), c) wytrzymałość na skręcanie statyczne, d) odporność okładzin skrzydła na uderzenie ciałem twardym, e) odporność na wstrząsy, f) przepuszczalność powietrza,
18 AT / /45 g) wodoszczelność (tylko GERDA CX20), h) odporność na obciążenie wiatrem (tylko GERDA CX20) i) klasy izolacyjności akustycznej. j) współczynnik przenikania ciepła (tylko GERDA CX20). Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań. Materiały stosowane do produkcji drzwi należy sprawdzić na podstawie dokumentów producentów tych materiałów, potwierdzających ich właściwości zgodnie z wymaganiami podanymi w p W przypadku braku dokumentów potwierdzających właściwości materiałów producent drzwi jest zobowiązany do wykonania odpowiednich badań, przy czym sprawdzenie właściwości należy wykonać w zakresie i metodami podanymi w p Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) jakości wykonania, b) odchyłek wymiarów, c) prawidłowość działania drzwi Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) prostokątności skrzydła,
19 AT / /45 b) płaskości skrzydła, c) wartości sił operacyjnych, d) odporności na obciążenia statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła, e) odporności na włamanie (odporność na obciążenia statyczne, odporność na obciążenia dynamiczne, odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne działające jednocześnie, oraz odporność na niekonwencjonalne manipulacje), f) wytrzymałości na skręcanie statyczne, g) odporności drzwi na wstrząsy, h) przepuszczalności powietrza, i) wodoszczelności (tylko GERDA CX20), j) odporności na obciążenie wiatren (tylko GERDA CX20), k) izolacyjności akustycznej Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Sprawdzenie zastosowanych materiałów Sprawdzenie właściwości pianki poliuretanowej. Sprawdzenie właściwości pianki poliuretanowej, w zakresie podanym w p , należy wykonać wg następujących norm: gęstość - wg PN-EN 1602+AC:1999, zmiana wymiarów liniowych po ogrzewaniu w ciągu 24 h w temperaturze +85 ± 5 C wg PN-EN 1604+AC:1999, wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 826:1998, wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych próbki wg PN-EN 1607:1999. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie właściwości powinno być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata Sprawdzenie właściwości płyt pilśniowych. Grubość płyt pilśniowych oraz zawartość formaldehydu należy sprawdzać wg norm podanych w PN-EN 622-1:2003. Pozostałe właściwości płyt (spęcznienie na grubość po 24 godzinach zanurzenia w wodzie, wytrzymałość na
20 AT / /45 zginanie, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny płyty) należy sprawdzać wg norm podanych w PN EN 622-5:2000 ze zmianą Ap1:2002. Wyniki należy porównać z wymaganiami PN-EN 622-1:2003 i PN-EN 622-5:2000 ze zmianą Ap1:2002. Sprawdzenie grubości powinno być wykonywane dla każdej partii płyt. Sprawdzenie pozostałych właściwości powinno być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata Sprawdzenie właściwości paneli. Właściwości techniczne paneli, tj. spęcznienie na grubości po 24 godzinach zanurzenia w wodzie, spęcznienie na grubości po teście cyklicznym w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 321:2000), wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym, wytrzymałość na rozcięganie w kierunku prostopadłym po teście cyklicznym w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 321:2000), należy sprawdzać wg norm powołanych w PN-EN 622-5:2000 ze zmianą Ap1:2002 oraz PN-EN 321:2000. Wygląd zewnętrzny paneli, po teście cyklicznym w warunkach wilgotnych, należy ocenić okiem nieuzbrojonym w świetle naturalnym. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie właściwości powinno być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata Sprawdzenie właściwości drzwi Sprawdzenie jakości wykonania. Jakość wykonania drzwi należy sprawdzać wizualnie, przez oględziny okiem nieuzbrojonym, z odległości 25 cm, przy świetle dziennym lub sztucznym rozproszonym, zwracając uwagę na wszelkie widoczne wady i uszkodzenia oraz odstępstwa od dokumentacji technicznej. Wyniki należy porównać z wymaganiami określonymi w p Sprawdzenie wymiarów. Wymiary drzwi należy sprawdzać zgodnie z normami PN- EN 951:2000 i PN-88/B wraz ze zmianami A2+Az3 p oraz BN-79/ /02. Pomiary należy wykonać na co najmniej dwóch kompletach drzwi. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie prostokątności skrzydła. Prostokątność skrzydła drzwi należy sprawdzać wg PN-EN 951:2000. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie płaskości skrzydła. Płaskość skrzydła należy sprawdzać wg PN-EN 952:2000. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie prawidłowości działania. Badanie polega na sprawdzeniu prawidłowości działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania, obrotu i zamykania skrzydła. Po zamocowaniu wyrobu na stanowisku badawczym,
21 AT / /45 należy otworzyć skrzydło do pozycji pełnego rozwarcia, a następnie ponownie zamknąć. Próbę prawidłowości działania skrzydła oraz działania zamków należy wykonać trzykrotnie. Należy również sprawdzić przyleganie uszczelek. Wyniki należy porównać z wymaganiami p Sprawdzenie wartości sił operacyjnych. Wartości sił operacyjnych należy sprawdzać wg PN-EN :2001. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie odporności drzwi na obciążenia pionowe. Odporność drzwi na obciążenia statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła, należy sprawdzać wg PN-EN 947:2000. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie odporności na włamanie. Sprawdzenie odporności na włamanie, tzn. odporności na obciążenia statyczne, odporności na obciążenia dynamiczne, odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne działające jednocześnie oraz odporności na niekonwencjonalne manipulacje należy wykonać wg PN-90/B Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie wytrzymałości na skręcanie statyczne. Wytrzymałość na skręcanie statyczne należy sprawdzać wg PN-EN 948:2000. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie odporności na uderzenie ciałem twardym. Odporność okładzin skrzydła na uderzenie ciałem twardym należy sprawdzać wg PN-EN 950:2000. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie odporności na obciążenie wiatrem. Odporność drzwi na obciążenie wiatrem należy sprawdzać wg PN-EN 12211:2001. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie odporności na wstrząsy. Badanie należy przeprowadzić na jednym komplecie drzwi, wg PN-88/B (z wyjątkiem p. 2.7 ww. normy). Należy wykonać 600 cykli badawczych. Po badaniu skrzydło drzwi należy poddać oględzinom, a wyniki badania porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie odporności drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie skrzydła (niezawodności działania). Sprawdzenie należy wykonać wg PN-EN 1191:2002, na jednym komplecie drzwi, wykonując cykli otwarć i zamknięć drzwi. Wyniki badania porównać z wymaganiami podanymi w p
22 AT / / Sprawdzenie przepuszczalności powietrza. Sprawdzenie przepuszczalności powietrza należy wykonywać wg PN-EN 1026:2001, wyznaczając przepuszczalność powietrza przez drzwi w m 3 /hm oraz w m 3 /hm 2. Dodatkowo powinny być obliczone kolejno współczynniki infiltracji powietrza "a" dla poziomów ciśnień Δp: 50, 100, 150, 200, 250 i 300 Pa ze wzoru (2): a = Δ η (2) gdzie: a E t Δp η - ilość powietrza, która przeniknęłaby w ciągu 1 h przez 1 mb szczeliny stykowej między skrzydłem a ościeżnicą, w temp. 0 C, przy różnicy ciśnień Δp = 1daPa, m 3 /hm(dapa) 2/3 - zmierzona ilość powietrza przepływającego przez szczelinę jak wyżej, w określonej temperaturze i przy różnicy ciśnień Δp, w ciągu 1 h, m 3 /h. Δp, - wartości różnicy ciśnień między stroną zewnętrzną i wewnętrzną drzwi, dapa, - współczynnik do obliczeń ilości powietrza, jaka przeniknęłaby przez szczeliny stykowe w temperaturze o C, tj η = γ γ (3) gdzie: γ - gęstość powietrza w temperaturze badanej, γ 0 - gęstość powietrza w temperaturze 0 C. Na podstawie obliczonych wartości współczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczególnych poziomów różnicy ciśnień do 300 Pa należy obliczyć średnią wartość współczynnika infiltracji "a śr " dla badanych drzwi. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi w p Sprawdzenie wodoszczelności. Badanie wodoszczelności należy wykonywać wg PN-EN 1027:2001. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami p Sprawdzenie współczynnika przenikania ciepła. Współczynnik przenikania ciepła powinien być określony wg PN-EN ISO :2002. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami p
23 AT / / Sprawdzenie izolacyjności akustycznej. Izolacyjność akustyczną drzwi należy określić wg PN-EN :1999, a wskaźniki R A1, R A2 i R w należy obliczać wg PN-EN ISO 717-1:1999. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane drzwi należy uznać za zgodne z wymaganiami, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2005 jest dokumentem stwierdzającym przydatność drzwi wewnętrznych wejściowych GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10 i GERDA C2X10 oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wejściowych GERDA CX20, do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. z. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. nr 119/2003 poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.
24 AT / / ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 od odpowiedzialności za ich prawidłową jakość, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe wbudowanie drzwi W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10 i GERDA CX20 należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2005 jest ważna do dnia 31 lipca 2010 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K O N I E C INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-B :1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
25 AT / /45 PN-EN :1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych PN-B-05000:1996 PN-B-06079:1988 PN-88/B ze zmianami A2+Az3 PN-B-91000:1996 PN-90/B PN-91/B PN-88/B PN-83/N Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki PN-EN 321:2000 PN-EN 622-1:2003 PN-EN 622-5:2000 wraz z Ap1:2002 PN-EN 826:1998 Płyty pilśniowe. Badania cykliczne w warunkach wilgotnych Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu PN-EN 947:2000 PN-EN 948:2000 PN-EN 950:2000 PN-EN 951:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenia pionowe Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności PN-EN 952:2000 PN-EN 1026:2001 PN-EN 1027:2001 PN-EN 1191:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badań PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
GERDA WX20 i GERDA GWX20
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9251/2014 Drzwi wewnętrzne wejściowe GERDA S Premium, GERDA SX-10 Premium, GERDA C Premium, GERDA C1 Premium, GERDA C2 Premium, GERDA CT Premium, GERDA C1T Premium, GERDA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8342/2010. Drzwi przesuwne, wewnątrzlokalowe chowane w ścianę, systemu DRE-ECLISSE WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8342/2010 Drzwi przesuwne, wewnątrzlokalowe chowane w ścianę, systemu DRE-ECLISSE WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5889/2011
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5889/2011 Drzwi wewnętrzne wejściowe GERDA WP-30, GERDA WPT-30, GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX 10 oraz drzwi wewnętrzne GERDA TX 10 i GERDA T WARSZAWA Aprobata
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8773/2011. Drewniane drzwi wewnętrzne wejściowe CERBER systemu Pol-Skone WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8773/2011 Drewniane drzwi wewnętrzne wejściowe CERBER systemu Pol-Skone WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 10 września 2013 r. Nazwa i adres METALPLAST
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek
Drzwi antywłamaniowe firmy Jakra Corporation Sp. z o.o. PRODUKT POLSKI. www.jakra.pl
Drzwi antywłamaniowe firmy Jakra Corporation Sp. z o.o. PRODUKT POLSKI www.jakra.pl WYMIARY MONTAŻOWE Standardowy wymiary drzwi So = 900mm, Ho = 2020mm wysokość światło przejścia Ho otworu montażowego
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3435/2014
Seria: APROBATY TECHNICZNE Eg zemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3435/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
Warszawa, 29 marca 2013 r.
Warszawa, 29 marca 2013 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9108/2013 zawiera 27 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie
T30 TITAN i T60 TITAN
Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4274/2008
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc Członek
Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych. Adres: Warszawa, ul. Ksawerów 21 tel fax
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nr AB 023 LK RAPORT Z BADAŃ NR
REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1039/2006
POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI
AT-15-6001/2005 2/24 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2013. Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2013 Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.
Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8791/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz