Source: http://docplayer.pl/30488693-Aprobata-techniczna-itb-at-2005.html
Timestamp: 2018-09-23 17:08:53
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005"
1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) ; (48 22) fax: (48 22) Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Czł onek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej na wniosek firmy: Rockwool Polska Sp. z o.o Cigacice, ul. Kwiatowa 14 stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji ogniochronnych monolitycznych belek, słupów i stropów żelbetowych systemu CONLIT 150 w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 31 marca 2010 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, marzec 2005 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2005 zawiera 21 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
2 AT /2005 2/21 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Przeznaczenie i zakres stosowania Warunki stosowania WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Wyroby Odporność ogniowa belek i słupów żelbetowych oraz stropów żelbetowych z izolacją ogniochronną systemu CONLIT PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Pakowanie Przechowywanie Transport OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania kontrolne gotowych wyrobów Częstotliwość badań kontrolnych Metody badań Pobieranie i przygotowanie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODOATKOWE... 20
3 AT /2005 3/21 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobów systemu firmy Rockwool Polska Sp. z o.o., Cigacice, ul. Kwiatowa 14, przeznaczony do wykonywania izolacji ogniochronnych monolitycznych belek i słupów żelbetowych oraz płytowych, monolitycznych stropów żelbetowych systemem CONLIT 150. Zestaw wyrobów składa się z: 1) niepalnych, odpornych na działanie wysokich temperatur, płyt z wełny mineralnej: CONLIT 150 P bez okładziny, CONLIT 150 w/scrim z jednostronną okładziną z siatki z włókna szklanego, produkowanych w zakładach: Rockwool Polska Sp. z o.o., Cigacice, ul. Kwiatowa 14, Rockwool Polska Sp. z o.o., Małkinia, ul. Jana III Sobieskiego, Rockwool A/S Ø Doense, DK-9500 Horbo, Denmark, Rockwool Lapinus B.V. Postbus 1160, NL-6040 KD Roermond, 2) stalowych łączników HILTI IDMS do mocowania termoizolacji, produkowanych przez firmę HILTI A.G, objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2004; mogą być stosowane inne, tego samego typu co HILTI IDMS, stalowe łączniki do mocowania termoizolacji, których właściwości techniczne są zgodne z właściwościami łączników HILTI IDMS i są dopuszczone do stosowania w budownictwie, 3) wkrętów z drutu stalowego, o nazwie CONLIT SØM (rys. 1), długości 40 mm, 60 mm i 95 mm, produkcji szwedzkiej firmy EWES Stålfjäder AB Box 45, SE Bredatyd, stosowanych, w przypadku izolacji ogniochronnych belek i słupów żelbetowych, do łączenia ze sobą płyt z wełny mineralnej.
4 AT /2005 4/21 Rys. 1. Wkręty z drutu stalowego Gęstość pozorna płyt z wełny mineralnej powinna wynosić 165 kg/m 3 ± 20 kg/m 3. Wymiary nominalne płyt podano w tablicy 1. Okładzina płyt CONLIT 150 w/scrim z siatki z włókna szklanego łączona jest (sprasowywana) z wełną mineralną w czasie procesu produkcyjnego płyt. Wymiary nominalne płyt CONLIT 150 i CONLIT 150 w/scrim Tablica 1 Nominalne wymiary płyt Poz. Nazwa wyrobu Grubość, mm Szerokość, mm 1) Długość, mm 1) CONLIT 150 P 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 90, , CONLIT 150 w/scrim 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, ) Mogą być produkowane płyty o innych wymiarach długości i szerokości, uzgodnionych z odbiorcę Właściwości techniczne płyt CONLIT 150 i CONLIT 150 w/scrim oraz zestawu wyrobów do wykonanych izolacji ogniochronnych belek, słupów i stropów żelbetowych, systemu CONLIT 150, podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania Zestaw wyrobów systemu CONLIT 150, objęty niniejszą Aprobatą Techniczną ITB, jest przeznaczony do wykonywania, wewnątrz budynków, izolacji ogniochronnych: 1. monolitycznych, prostokątnych belek i słupów żelbetowych z betonu zwykłego, oraz 2. płytowych, monolitycznych stropów żelbetowych z betonu zwykłego.
5 AT /2005 5/21 Monolityczne, prostokątne belki i słupy żelbetowe z betonu zwykłego, zaizolowane zgodnie z wymaganiami podanymi w p , zostały sklasyfikowane w klasach R 30; R 60; R 120; R 240 odporności ogniowej, według normy PN-B :1997. Płytowe, monolityczne stropy żelbetowe z betonu zwykłego, zaizolowane zgodnie z wymaganiami podanymi w p , zostały sklasyfikowane w klasach: R 30; R 60; R 120; R 240, i EI 30; EI 60; EI 120; EI 180; EI 240 odporności ogniowej według normy PN-B : Warunki stosowania Ustalenia ogólne. Izolacje ogniochronne systemu CONLIT 150: 1. belek i słupów żelbetowych z betonu zwykłego, oraz 2. płytowych, monolitycznych stropów żelbetowych z betonu zwykłego powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego obiektu, uwzględniającą wymagania niniejszej Aprobaty Technicznej ITB i przepisów budowlanych, a w szczególności Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690). Izolacje ogniochronne systemu CONLIT 150 powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone przez Wnioskodawcę aprobaty w zakresie warunków i technologii wykonywania zabezpieczeń, właściwości technicznych wyrobów wchodzących w skład zestawu oraz kontroli jakości wykonanych prac. Informacja o wykonanej izolacji ogniochronnej systemu CONLIT 150 powinna być wpisana do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać co najmniej: nazwę izolacji ogniochronnej według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, klasę odporności ogniowej zaizolowanego elementu budowlanego, nazwę firmy wykonującej izolację ogniochronną, datę wykonania izolacji ogniochronnej, protokół z odbioru wykonania izolacji ogniochronnej Warunki wykonywania izolacji ogniochronnych belek i słupów żelbetowych systemem CONLIT 150. Do wykonywania izolacji ogniochronnych belek i słupów żelbetowych systemem CONLIT 150 powinny być stosowane płyty z wełny mineralnej CONLIT 150 lub CONLIT 150 w/scrim. Izolacje te powinny stanowić szczelne obudowy izolowanych elementów. Płyty z wełny mineralnej powinny być mocowane do belek i słupów żelbetowych za pomocą stalowych, łączników HILTI IDMS do mocowania termoizolacji. Łączniki powinny być rozmieszczone wzdłuż brzegu płyty w odległości cm od krawędzi płyty, w rozstawie nie większym niż:
6 AT /2005 6/21 w poziomie 70 cm, w pionie 25 cm. Stosowanie łączników HILTI IDMS powinno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB AT /2004. Płyty z wełny mineralnej, stykające się ze sobą w narożach izolacji ogniochronnej, powinny być dodatkowo połączone wkrętami stalowymi CONLIT SØM. Wkręty powinny być usytuowane w połowie grubości izolacji. Długość wkrętów powinna wynosić: 40 mm w przypadku płyt o grubości do 20 mm, 60 mm w przypadku płyt o grubości 25 mm i 30 mm, 95 mm w przypadku płyt o grubości 40 mm, 50 mm i 60 mm. Odległość wkrętu od styku sąsiadujących ze sobą płyt z wełny mineralnej powinna wynosić nie więcej niż 100 mm. Odległości pomiędzy wkrętami powinny wynosić nie więcej niż 150 mm. Wymagane, minimalne grubości izolacji ogniochronnej systemu CONLIT 150 belek żelbetowych i słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym, którego mniejszy wymiar wynosi co najmniej 30 cm, dla klas R 30; R 60; R 120 i R 240 odporności ogniowej, w zależności od grubości otuliny betonowej zbrojenia g (odległości osiowej) oraz temperatury krytycznej stali T kr, podano w tablicach, odpowiednio 2, 3, 4 i 5. W przypadku słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym, którego mniejszy wymiar wynosi mniej niż 30 cm, wymagane, minimalne grubości izolacji ogniochronnej systemu CONLIT 150 są większe o 5 mm od podanych w tablicach 2, 3, 4, lub 5. Tablica 2 Wymagane, minimalne grubości izolacji ogniochronnych systemu CONLIT 150 belek i słupów żelbetowych. Klasa R 30 odporności ogniowej otuliny Wymagane grubości izolacji ogniochronnej*, mm, dla T kr zbrojenia g, mm 300 C 350 C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C * W przypadku słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym, którego mniejszy wymiar wynosi mniej niż 30 cm, grubości izolacji ogniochronnej należy powiększyć o 5 mm
7 AT /2005 7/21 Tablica 3 Wymagane, minimalne grubości izolacji ogniochronnych systemu CONLIT 150 belek i słupów żelbetowych. Klasa R 60 odporności ogniowej Wymagane grubości izolacji ogniochronnej*, mm, dla T kr otuliny zbrojenia g, mm 300 C 350 C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C * W przypadku słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym, którego mniejszy wymiar wynosi mniej niż 30 cm, grubości izolacji ogniochronnej należy powiększyć o 5 mm Tablica 4 Wymagane, minimalne grubości izolacji ogniochronnych systemu CONLIT 150 belek i słupów żelbetowych. Klasa R 120 odporności ogniowej Wymagane grubości izolacji ogniochronnej*, mm, dla T kr otuliny zbrojenia g, mm 300 C 350 C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C * W przypadku słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym, którego mniejszy wymiar wynosi mniej niż 30 cm, grubości izolacji ogniochronnej należy powiększyć o 5 mm
8 AT /2005 8/21 Tablica 5 Wymagane, minimalne grubości izolacji ogniochronnych systemu CONLIT 150 belek i słupów żelbetowych. Klasa R 240 odporności ogniowej Wymagane grubości izolacji ogniochronnej*, mm, dla T kr otuliny zbrojenia g, mm 300 C 350 C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C * W przypadku słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym, którego mniejszy wymiar wynosi mniej niż 30 cm, grubości izolacji ogniochronnej należy powiększyć o 5 mm W przypadku gdy nie została ustalona temperatura krytyczna stali T kr, należy przyjmować: dla klas R 30 i R 60 odporności ogniowej T kr = 500 C, dla klas R 120 i R 240 odporności ogniowej T kr = 450 C i stosować grubości izolacji ogniochronnej podane w tablicach 2 5 dla tych temperatur krytycznych.
9 AT /2005 9/ Warunki wykonywania izolacji ogniochronnych stropów żelbetowych systemem CONLIT 150. Do wykonywania izolacji ogniochronnych płytowych, monolitycznych stropów żelbetowych systemem CONLIT 150 powinny być stosowane płyty z wełny mineralnej CONLIT 150 lub CONLIT 150 w/scrim. Płyty z wełny mineralnej powinny ściśle przylegać do siebie. Izolacja ogniochronna powinny stanowić warstwę ciągłą, bez przerw i ubytków. Płyty z wełny mineralnej powinny być mocowane do stropów za pomocą stalowych mechanicznych łączników HILTI IDMS do mocowania termoizolacji. Łączniki powinny być rozmieszczone: wzdłuż brzegu płyty w odległości 10 cm 15 cm od krawędzi płyty, w rozstawie nie większym niż 57 cm, i na powierzchni wewnętrznej płyty w ilości co najmniej 4 sztuki na 1 m 2. Stosowanie łączników HILTI IDMS powinno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB AT /2004. Wymagane, minimalne grubości izolacji ogniochronnej systemu CONLIT 150 płytowych, monolitycznych stropów żelbetowych dla klas R 30; R 60; R 120 i R 240 odporności ogniowej, w zależności od grubości otuliny betonowej zbrojenia g (odległości osiowej) oraz temperatury krytycznej stali T kr, podano w tablicach, odpowiednio 6, 7, 8 i 9. Wymagane, minimalne grubości izolacji ogniochronnej systemu CONLIT 150 płytowych, monolitycznych stropów żelbetowych dla klas EI 30; EI 60; EI 120; EI 180;EI 240 odporności ogniowej, w zależności od grubości płyty stropowej, podano w tablicy 10. Wymagane, minimalne grubości izolacji ogniochronnych systemu CONLIT 150 stropów żelbetowych. Klasa R 30 odporności ogniowej Tablica 6 otuliny Wymagane grubości izolacji ogniochronnej, mm, dla T kr zbrojenia g, mm 300 C 350 C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C Wymagane, minimalne grubości izolacji ogniochronnych systemu CONLIT 150 stropów żelbetowych. Klasa R 60 odporności ogniowej Tablica 7 otuliny Wymagane grubości izolacji ogniochronnej, mm, dla T kr zbrojenia g, mm 300 C 350 C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C
10 AT / /21 ciąg dalszy tablicy 7 otuliny Wymagane grubości izolacji ogniochronnej, mm, dla T kr zbrojenia g, mm 300 C 350 C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C Wymagane, minimalne grubości izolacji ogniochronnych systemu CONLIT 150 stropów żelbetowych. Klasa R 120 odporności ogniowej Tablica 8 otuliny Wymagane grubości izolacji ogniochronnej, mm, dla T kr zbrojenia g, mm 300 C 350 C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C Wymagane, minimalne grubości izolacji ogniochronnych systemu CONLIT 150 stropów żelbetowych. Klasa R 240 odporności ogniowej Tablica 9 otuliny Wymagane grubości izolacji ogniochronnej, mm, dla T kr zbrojenia g, mm 300 C 350 C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C
11 AT / /21 ciąg dalszy tablicy 9 otuliny Wymagane grubości izolacji ogniochronnej, mm, dla T kr zbrojenia g, mm 300 C 350 C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C Wymagane, minimalne grubości izolacji ogniochronnych systemu CONLIT 150 stropów żelbetowych dla klas EI 30; EI 60; EI 120; EI 180; EI 240 odporności ogniowej Wymagane grubości izolacji ogniochronnej, mm, dla klasy odporności ogniowej stropu (płyty), mm EI 30 EI 60 EI 120 EI 180 EI Tablica WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Wyroby Płyty z wełny mineralnej CONLIT 150 i CONLIT 150 w/scrim Wygląd zewnętrzny. Płyty CONLIT 150 i CONLIT 150 w/scrim powinny mieć kształt prostopadłościanu o płaskich powierzchniach, równo obciętych bokach oraz prostych
12 AT / /21 i równoległych krawędziach. Powinny mieć jednorodną strukturę i nie wykazywać uszkodzeń takich jak dziury, zgrubienia, rozwarstwienia i pęknięcia. W przypadku płyt CONLIT 150 w/scrim, siatka z włókna szklanego powinna dokładnie przylegać do powierzchni płyt Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt CONLIT 150 i CONLIT 150 w/scrim od wymiarów nominalnych podanych w p.1. oraz dopuszczalne odchyłki od kształtu opisanego w p podano w tablicy 11. Poz. Tablica 11 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i kształtu płyt CONLIT 150 i CONLIT 150 w/scrim Wyszczególnienie Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i kształtu Badania według Długość ± 2 % PN-EN 822: Szerokość ± 1,5 % PN-EN 822: Grubość ± 3 mm PN-EN 823: Prostokątność odchylenie od prostokątności na długości 5 mm /m PN-EN 824:1998 i szerokości płyty 5 Płaskość odchylenie od płaskości płyty ± 6 mm PN-EN 825: Właściwości techniczno użytkowe. Właściwości techniczno użytkowe płyt CONLIT 150 i CONLIT 150 w/scrim powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 12. Wymagane właściwości techniczno użytkowe płyt z wełny mineralnej płyt CONLIT 150 i CONLIT 150 w/scrim Tablica 12 Poz. Wyszczególnienie Wymagania Badania według Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, PN-EN1607:1999 kpa 1 2 Stabilność wymiarów w temperaturze 23 ± 2 ºC i wilgotności względnej powietrza 90 ± 5 %, w ciągu 48 ± 1 h: względna redukcja grubości, % względna redukcja szerokości, % względna redukcja długości, % PN-EN1604+AC: Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych: f 1 f 2, Bq /kg 1,2 240 Instrukcji ITB Nr 234/2003
13 AT / /21 ciąg dalszy tablicy 9 Poz. Wyszczególnienie Wymagania Badania według Emisja, μg/(m 2. h): fenolu 50 U.A. GS II.02/2001 formaldehydu Odporność na działanie wysokiej temperatury ubytek grubości próbki pod wpływem działania temperatury według krzywej standardowej, zgodnej z PN-EN U.A. GW VII. 20/ :2001, w czasie 2 h, % 20 Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień: CONLIT 150 A1 CONLIT 150 w/scrim A1; PCS siatki z włókna szklanego 2 MJ/m 2 PN-EN :2004 PN-EN ISO 1716:2004 PN-EN ISO 1182: Stalowe łączniki HILTI IDMS do mocowania termoizolacji. Łączniki HILTI IDMS powinny spełniać wymagania określone w Aprobacie Technicznej ITB AT / Stalowe wkręty CONLIT SØM. Wkręty powinny mieć kształt zgodny z rys. 1. Długości wkrętów powinny wynosić nie mniej niż 40 mm, 60 mm i 95 mm. Łeb wkrętów powinien mieć postać spłaszczonej spirali. Średnica zewnętrznego łba wkrętu powinna wynosić co najmniej 30 mm. Wkręty powinny być wykonywane z drutu ze stali nierdzewnej, o średnicy 2,5 mm, spełniającego wymagania określone w normie ISO : Odporność ogniowa belek i słupów żelbetowych oraz stropów żelbetowych z izolacją ogniochronną systemu CONLIT 150. Monolityczne belki i słupy żelbetowe oraz płytowe, monolityczne stropy żelbetowe z izolacją ogniochronną systemu CONLIT 150, wykonaną zgodnie z wymaganiami niniejszej Aprobaty, poddane sprawdzeniu według p , powinny spełniać kryteria odporności ogniowej wg normy PN-B : 1997, dla klas odporności ogniowej, określonych w p. 2.
14 AT / /21 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1. Pakowanie Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania izolacji ogniochronnych monolitycznych belek i słupów żelbetowych oraz płytowych, monolitycznych stropów żelbetowych powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producentów, zabezpieczających je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę i symbol wyrobu, nazwa i adres zakładów produkcyjnych, masę netto lub liczbę sztuk w opakowaniu, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2005, nazwę jednostki certyfikującej, nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) Przechowywanie Opakowania z wyrobami, według p należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, określony w instrukcji składowania, opracowanej przez Producenta Transport Opakowania z wyrobami według p powinny być przewożone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji transportowania opracowanej przez Producenta.
15 AT / /21 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041), oceny zgodności zestawu wyrobów do wykonywania izolacji ogniochronnych monolitycznych belek i słupów żelbetowych oraz płytowych, monolitycznych stropów żelbetowych z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005 dokonuje producent, stosując system 1. W przypadku systemu 1 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności na podstawie: a) zadania producenta: zakładowej kontroli produkcji, uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym programem badań, obejmującym badania określone w p b) zadania akredytowanej jednostki: wstępnego badania typu, wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobów do obrotu i stosowania. Wstępne badania typu obejmują: 1) właściwości płyt CONLIT 150 i CONLIT 150 w/scrim, tj.:
16 AT / /21 a) odchyłki wymiarów i kształtu, b) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni, c) stabilność wymiarów w określonych warunkach, d) stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, e) emisję fenolu i formaldehydu, f) odporność na działanie wysokiej temperatury, g) reakcję na ogień, 2) właściwości użytkowe zestawu wyrobów objętego aprobatą, tj. klasy odporności ogniowej monolitycznych belek i słupów żelbetowych oraz płytowych, monolitycznych stropów żelbetowych z izolacją ogniochronną systemu CONLIT 150. Badania, które w postępowaniu aprobacyjnym były podstawą do ustalenia właściwości techniczno - użytkowych zestawu wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 2) kontrolę i badania wyrobów w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania zestawu wyrobów o wymaganych właściwościach techniczno-użytkowych. Kontrola produkcji musi zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań Badania gotowych wyrobów Badania płyt z wełny mineralnej Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania uzupełniające Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) wyglądu zewnętrznego,
17 AT / /21 b) wymiarów, c) płaskości i prostokątności, d) gęstości pozornej Badania uzupełniające. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie: a) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni, b) stabilność wymiarów w określonych warunkach, c) stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, d) emisję fenolu i formaldehydu, e) odporność na działanie wysokiej temperatury, f) reakcji na ogień Badania kontrolne wkrętów stalowych. Badania kontrolne wkrętów stalowych obejmują sprawdzenie: a) wyglądu zewnętrznego, b) kształtu i wymiarów Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobu. Wielkość partii wyrobu powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata Metody badań Badania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentów wymienionych w kolumnie 4 tablic 11 i 12 w p.3 oraz zgodnie z p Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego płyt z wełny mineralnej i wkrętów stalowych. Wygląd zewnętrzny należy sprawdzić wizualnie w rozproszonym świetle dziennym z odległości 50 cm, porównując cechy wyglądu wyrobu z wymaganiami podanymi odpowiednio w p lub w p Sprawdzenie gęstości pozornej. Gęstość pozorną należy określić według normy PN-EN 1602:1999
18 AT / / Badanie wymiarów i kształtu wkrętów stalowych. Kształt i wymiary wkrętów stalowych należy określić za pomocą przyrządów pomiarowych, zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru: długości łącznika 1 mm, średnicy łba 0,1 mm, grubości drutu 0,01 mm Badanie odporności ogniowej. Badanie odporności ogniowej: belek i słupów żelbetowych z izolacją ogniochronną systemu CONLIT 150, płytowych, stropów żelbetowych z izolacją ogniochronną systemu CONLIT 150 przeprowadza się według normy PN-B : Pobieranie próbek do badań Próbki wyrobów do badań należy pobierać losowo zgodnie z wymaganiami normy PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań kontrolnych są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna AT /2005 jest dokumentem stwierdzającym przydatność w budownictwie zestawu wyrobów systemu CONLIT 150 do wykonywania izolacji ogniochronnych monolitycznych belek i słupów żelbetowych oraz płytowych, monolitycznych stropów żelbetowych, w zakresie wynikającym z postanowień aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
19 AT / / r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz.1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentów od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców izolacji ogniochronnych monolitycznych belek i słupów żelbetowych oraz płytowych, monolitycznych stropów żelbetowych, od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tych wyrobów i prawidłowe wykonanie prac W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych ze stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów do wykonywania izolacji ogniochronnych monolitycznych belek i słupów żelbetowych oraz płytowych, monolitycznych stropów żelbetowych systemu CONLIT 150, należy zamieszczać informację o udzielonej Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2005 ważna jest do 31 marca 2010 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. Koniec
20 AT / /21 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-B : 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości PN-EN 1602:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej PN-EN1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych PN-EN1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ISO :1994 Stainless steels for spring. Part 1-Wire U.A. GW VII. 20/2004 Ustalenia Aprobacyjne ITB dot.: odporności włókien mineralnych na działanie wysokiej temperatury U.A. GS II.02/2001 Ustalenia Aprobacyjne ITB dot.: emisji fenolu i formaldehydu z płyt wełny mineralnej, stosowanych do wykonywania sufitów podwieszonych, ścian działowych i okładzin wewnętrznych Instrukcja ITB 234/2003 Badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów budowlanych Sprawozdania z badań, oceny 1. NP-1021/00/GW. Ocena skuteczności ogniochronnej systemu CONLIT 150 do zabezpieczania ogniochronnego płytowych stropów żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, Warszawa, 2001 r.
21 AT / /21 2. LP /00 i LP /00. Raporty z badań. Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Badań Ogniowych, Warszawa, 2001 r. 3. NP-1021/00/GW Ocena skuteczności ogniochronnej systemu CONLIT 150 do zabezpieczania ogniochronnego belek żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, Warszawa, 2001 r. 4. LP /00 i LP /00. Raporty z badań. Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Badań Ogniowych, Warszawa, 2001 r. 5. NP-712/P/05/GW. Ocena skuteczności ogniochronnej systemu CONLIT 150 do zabezpieczania ogniochronnego słupów żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, Warszawa, 2005 r. 6. NP-817/02/ES. Klasyfikacja w zakresie niepalności. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, Warszawa, 2002 r. 7. NP-817/02/ES. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień A1. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, Warszawa, LP-817.3/1-18/2002, LP-817.3/6-55/2002. Raporty z badań. Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Badań Ogniowych, Warszawa, 2001 r. 9. LP /37-1/02. Raport z badań. Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Badań Ogniowych, Warszawa, 2004 r /T/2002, 117.1/T/2002. Sprawozdania z badań. PCBC Oddział w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych, Gdańsk, 2002 r /T/2004, 559/T/2002, 560/T/2002. Sprawozdania z badań. PCBC Oddział w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych, Gdańsk, 2002 r /TS/2005. Raport klasyfikacji reakcji na ogień. Laboratorium Centralne Rockwool Polska, Sp. z o.o. 13. B-1494/95, HK/B/1425/99, HK/B/1684/1/2000, HK/B/1684/10/2000. Atesty Higieniczne. Państwowy Zakład Higieny, Zakład Higieny Komunalnej, Warszawa