Source: http://docplayer.pl/14978882-Rozporzndzenie-ministra-infrastruktury-1-z-dnia-17-marca-2009-r.html
Timestamp: 2018-04-21 11:52:22
Legal References Found: art. 18
 art. 14
 art. 14
 art. 3
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 2
 art. 4
 art. 4
 art. 2
 art. 4
 art. 4
 art. 7
 art. 7

Document Content:
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. - PDF
Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r."
1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów kart audytów, a tak e algorytmu oceny op acalnoêci przedsi wzi cia termomodernizacyjnego Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459) zarzàdza si, co nast puje: Rozdzia 1 Przepisy ogólne 1. Rozporzàdzenie okreêla szczegó owy zakres i formy audytu energetycznego oraz audytu remontowego w cz Êci okreêlonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz algorytm oceny op acalno- Êci przedsi wzi cia termomodernizacyjnego i wzory kart audytów. 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 1) ustawie rozumie si przez to ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów; 2) rozporzàdzeniu dotyczàcym sporzàdzania Êwiadectw rozumie si przez to rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz Êci budynku stanowiàcej samodzielnà ca oêç techniczno-u ytkowà oraz sposobu sporzàdzania i wzorów Êwiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240); 3) ulepszeniu termomodernizacyjnym rozumie si przez to dzia anie techniczne sk adajàce si na przedsi wzi cie termomodernizacyjne w budynku, lokalnej sieci ciep owniczej lub lokalnym êródle ciep a, majàce na celu oszcz dnoêç energii; 4) audytorze rozumie si przez to wykonawc audytu energetycznego lub cz Êci audytu remontowego budynku; 5) wariancie przedsi wzi cia termomodernizacyjnego rozumie si przez to zestaw ulepszeƒ termomodernizacyjnych, sporzàdzony przez audytora; 6) optymalnym wariancie przedsi wzi cia termomodernizacyjnego rozumie si przez to zestaw ulepszeƒ wybrany zgodnie z algorytmem oceny op acalnoêci przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, który spe nia wszystkie warunki i kryteria okreêlone w ustawie, przeznaczony do realizacji; 1) Minister Infrastruktury kieruje dzia em administracji rzàdowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). 7) cz Êci audytu remontowego rozumie si przez to audyt remontowy w cz Êci okreêlonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy; 8) ulepszeniu remontowym rozumie si przez to dzia anie techniczne, wchodzàce w zakres przedsi wzi cia remontowego w budynku, zwiàzane z uzyskaniem oszcz dnoêci energii; 9) wariancie przedsi wzi cia remontowego rozumie si przez to zestaw ulepszeƒ remontowych, sporzàdzonych przez wykonawc audytu remontowego, spe niajàcy warunki ustawy i uzgodniony z inwestorem; 10) wartoêci wskaênika EK rozumie si przez to wartoêç wskaênika E, o którym mowa w ustawie, okreêlajàcego roczne zapotrzebowanie na energi koƒcowà (ciep o) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostk powierzchni wyra onà w kwh/(m 2 x rok), obliczonego zgodnie z rozporzàdzeniem dotyczàcym sporzàdzania Êwiadectw Audyt energetyczny lub cz Êç audytu remontowego, sporzàdzone dla budynku nale àcego do grupy budynków o jednakowych rozwiàzaniach konstrukcyjno-materia owych i o tym samym stopniu zu- ycia stwierdzonym na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej, mo e byç opracowany z wykorzystaniem wyników audytu energetycznego wykonanego dla jednego z tych budynków. 2. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny op acalnoêci przedsi wzi cia termomodernizacyjnego lub wskazania przedsi wzi cia remontowego obejmuje tylko ulepszenia uzasadnione technicznie i ekonomicznie dla danego budynku. Rozdzia 2 Forma audytu energetycznego i cz Êci audytu remontowego Audyt energetyczny i cz Êç audytu remontowego sporzàdza si w j zyku polskim w formie pisemnej, stosujàc oznaczenia graficzne i literowe okreêlone w Polskich Normach lub inne objaênione w legendzie audytu. 2. Wszystkie strony (arkusze) audytu energetycznego i cz Êci audytu remontowego oraz za àczniki oznacza si kolejnymi numerami. 3. Audyt energetyczny i cz Êç audytu remontowego oprawia si w ok adk formatu A-4, w sposób uniemo liwiajàcy ich zdekompletowanie.
2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346 Rozdzia 3 Szczegó owy zakres audytu energetycznego budynku 5. Audyt energetyczny budynku sk ada si z nast pujàcych cz Êci: 1) strony tytu owej, sporzàdzonej zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 1 cz Êci 1 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia; 2) karty audytu energetycznego budynku, obejmujàcej dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu, sporzàdzonej zgodnie ze wzorem okreêlonym w tabeli 2 cz Êci 1 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia; 3) wykazu dokumentów i danych êród owych, z których korzysta audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiàcych ograniczenia zakresu mo liwych ulepszeƒ, w tym w szczególnoêci okreêlenia wielkoêci Êrodków w asnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego oraz kwoty kredytu mo liwego do zaciàgni cia przez inwestora; 4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku, zawierajàcej: a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególnoêci opis konstrukcji i technologii, nazw systemu, niezb dne wskaêniki powierzchniowe i kubaturowe, Êrednià wysokoêç kondygnacji, wspó czynnik kszta tu, b) co najmniej uproszczonà dokumentacj technicznà, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem uk adu przerw dylatacyjnych oraz stron Êwiata, c) opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególnoêci Êcian zewn trznych, dachu, stropów, Êcian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi, d) charakterystyk energetycznà budynku, dane dotyczàce takich parametrów jak iloêç mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowanie na ciep o, zu ycie energii, wysokoêç taryf i op at, e) charakterystyk systemu grzewczego, w tym w szczególnoêci sprawnoêci sk adowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, a dla budynków, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizacj systemu grzewczego opis tej modernizacji, f) charakterystyk instalacji ciep ej wody u ytkowej, w tym w szczególnoêci rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolacj pionów, g) charakterystyk w z a cieplnego lub kot owni znajdujàcej si w budynku, h) charakterystyk systemu wentylacji, w tym w szczególnoêci rodzaj i typ wentylacji, i) charakterystyk instalacji gazowej oraz instalacji przewodów kominowych, w przypadku gdy majà one wp yw na ulepszenie lub przedsi wzi cie termomodernizacyjne, j) charakterystyk instalacji elektrycznej, w przypadku gdy ma ona wp yw na ulepszenie lub przedsi wzi cie termomodernizacyjne; 5) oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania w aêciwych ulepszeƒ i przedsi wzi ç termomodernizacyjnych; 6) zestawienia wskazanych rodzajów ulepszeƒ oraz przedsi wzi ç wykonanych zgodnie z algorytmem oceny op acalnoêci i poddanych optymalizacji, o której mowa w rozporzàdzeniu dotyczàcym sporzàdzania Êwiadectw; 7) dokumentacji wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny op acalnoêci przedsi wzi cia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, wraz z kosztorysami sporzàdzonymi wed ug metody kalkulacji uproszczonej okreêlonej w przepisach odr bnych; 8) opisu technicznego, niezb dnych szkiców i przedmiaru robót optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji. 6. Algorytm, o którym mowa w 5 pkt 7, zawiera nast pujàce kroki optymalizacyjne: 1) pierwszy polegajàcy na wskazaniu rodzajów ulepszeƒ termomodernizacyjnych majàcych na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciep o: a) na pokrycie strat przenikania ciep a przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego, b) na przygotowanie ciep ej wody u ytkowej; 2) drugi polegajàcy na: a) wyborze, wed ug metody opisanej w pkt 1 i 2 cz Êci 3 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, optymalnych ulepszeƒ i wariantów termomodernizacyjnych spoêród rodzajów ulepszeƒ okreêlonych w pkt 1 lit. a i b, b) zestawieniu, zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli 1 cz Êci 2 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, wybranych ulepszeƒ i wariantów termomodernizacyjnych w kolejnoêci rosnàcej warto- Êci prostego czasu zwrotu nak adów (SPBT), charakteryzujàcego ka de ulepszenie; 3) trzeci polegajàcy na wyborze optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego poprawiajàcego sprawnoêç cieplnà systemu grzewczego, wed ug metody opisanej w pkt 3 cz - Êci 3 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, i zestawieniu rodzajów ulepszeƒ wed ug schematu przedstawionego w tabeli 2 cz Êci 2 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia; 4) czwarty polegajàcy na wyborze optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartoêci w kolumnach 7 9 tabeli cz Êci 4 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia spe niajà odpowiednio wymagania ustawy okreêlone w art. 3 pkt 1 kolumna 5, art. 5 ust. 1 kolumna 7, art. 5 ust. 2 pkt 1 kolumna 8, art. 5 ust. 2 pkt 2 kolumna 9
3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346 oraz wartoêç w kolumnie 6 tabeli spe nia wymaganie nieprzekroczenia przez inwestora wielkoêci Êrodków w asnych, o których mowa w 5 pkt 3. Rozdzia 4 Szczegó owy zakres audytu energetycznego lokalnego êród a ciep a, zlokalizowanego poza zaopatrywanym przez to êród o budynkiem lub êród a zaopatrujàcego wi cej ni jeden budynek 7. Audyt energetyczny lokalnego êród a ciep a sk ada si z nast pujàcych cz Êci: 1) strony tytu owej, sporzàdzonej zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 1 cz Êci 1 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia; 2) karty audytu energetycznego, obejmujàcej ogólnà charakterystyk konstrukcyjnà lokalnego êród a ciep a, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporzàdzonej zgodnie ze wzorem tabeli 2 cz Êci 1 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia; 3) wykazu dokumentów i danych êród owych, z których korzysta audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiàcych ograniczenia zakresu mo liwych ulepszeƒ, w tym w szczególnoêci okreêlenia wielkoêci Êrodków w asnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego oraz kwoty kredytu mo liwego do zaciàgni cia przez inwestora; 4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej i technologicznej lokalnego êród a ciep a, zawierajàcej: a) charakterystyk technicznà lokalnego êród a ciep a, w tym w szczególnoêci typ, liczb oraz nominalne parametry techniczne urzàdzeƒ wytwarzajàcych lub transformujàcych ciep o, rodzaj oraz parametry noênika energii pierwotnej, parametry czynnika grzewczego, schemat technologiczny wraz ze specyfikacjà urzàdzeƒ, armatury i rurociàgów, b) charakterystyk technicznà instalacji lokalnego êród a ciep a, w tym kot ów, rurociàgów, pomp, aparatury kontrolno-pomiarowej, urzàdzeƒ regulacyjnych, urzàdzeƒ oczyszczania spalin, komina, od u lania, naw glania (doprowadzenia paliwa), w zakresie: stopnia zu ycia urzàdzeƒ i mo liwoêci wykorzystania istniejàcych urzàdzeƒ w zmodernizowanym êródle, c) charakterystyk budynku lokalnego êród a ciep a i jego pomieszczeƒ, sporzàdzonà zgodnie z wymaganiami okreêlonymi w 5 pkt 4, d) bilans ciep a lokalnego êród a ciep a, sporzàdzony wed ug metody opisanej w cz Êci 2 za- àcznika nr 2 do rozporzàdzenia; 5) oceny stanu technicznego instalacji oraz budynku lokalnego êród a ciep a w zakresie istotnym dla wskazania listy ulepszeƒ i przedsi wzi ç termomodernizacyjnych s u àcych ocenie ich efektywnoêci i dokonania optymalnego wyboru; 6) dokumentacji wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny op acalnoêci przedsi wzi cia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego wraz z kosztorysami sporzàdzonymi wed ug metody kalkulacji uproszczonej okreêlonej w przepisach odr bnych; 7) opisu technicznego, niezb dnych szkiców i przedmiaru robót optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. 8. Algorytm, o którym mowa w 7 pkt 6, zawiera nast pujàce kroki optymalizacyjne: 1) pierwszy polegajàcy na wskazaniu wariantów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego; 2) drugi polegajàcy na obliczeniu kosztów inwestycyjnych, zgodnie z pkt 1, wskazanych wariantów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego; 3) trzeci polegajàcy na: a) sporzàdzeniu, wed ug metody opisanej w cz - Êci 2 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, bilansu ciep a dla wariantów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1, b) wyznaczeniu, zgodnie ze wzorem zawartym w cz Êci 2 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, efektów energetycznych, rozumianych jako zmniejszenie strat energii pierwotnej, dla wariantów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1; 4) czwarty polegajàcy na: a) obliczeniu kosztów wytwarzania ciep a, wed ug metody opisanej w cz Êci 3 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, dla wariantów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1, b) wyznaczeniu, wed ug metody opisanej w cz - Êci 3 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, efektów ekonomicznych dla wariantów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1; 5) piàty polegajàcy na wyborze, wed ug metody opisanej w cz Êci 4 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartoêci w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli cz Êci 5 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia spe niajà wymagania ustawy okreêlone w art. 2 pkt 2 lit. b, c lub d kolumna 4, art. 4 pkt 2 kolumna 6, art. 4 pkt 2 kolumna 7 oraz wartoêç w kolumnie 6 tabeli spe nia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora Êrodków w asnych, o których mowa w 7 pkt 3. Rozdzia 5 Szczegó owy zakres audytu energetycznego lokalnej sieci ciep owniczej 9. Audyt energetyczny lokalnej sieci ciep owniczej sk ada si z nast pujàcych cz Êci: 1) strony tytu owej, sporzàdzonej zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 1 cz Êci 1 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia;
4 Dziennik Ustaw Nr Poz ) karty audytu energetycznego, obejmujàcej ogólnà charakterystyk konstrukcyjnà lokalnej sieci ciep owniczej, jej parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporzàdzonej zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli 2 cz Êci 1 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia; 3) wykazu dokumentów i danych êród owych, z których korzysta audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiàcych ograniczenia zakresu mo liwych ulepszeƒ, w tym w szczególnoêci okreêlenia wielkoêci Êrodków w asnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego oraz kwoty kredytu mo liwego do zaciàgni cia przez inwestora; 4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej i technologicznej lokalnej sieci ciep owniczej, zawierajàcej: a) szczegó owà charakterystyk konstrukcyjnà sieci, sporzàdzonà zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli 1 cz Êci 2 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, b) parametry czynnika grzewczego, c) schemat technologiczny sieci, wraz ze specyfikacjà urzàdzeƒ, armatury i rurociàgów, d) okreêlenie ca kowitych strat ciep a w lokalnej sieci ciep owniczej metodà pomiarowà lub wed ug metody opisanej w cz Êci 3 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia; 5) oceny stanu technicznego lokalnej sieci ciep owniczej w zakresie istotnym dla wskazania listy ulepszeƒ i przedsi wzi ç termomodernizacyjnych s u àcych ocenie ich efektywnoêci i dokonania optymalnego wyboru; 6) dokumentacji wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny op acalnoêci przedsi wzi cia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego w lokalnej sieci ciep owniczej wraz z kosztorysami sporzàdzonymi wed ug metody kalkulacji uproszczonej okreêlonej w przepisach odr bnych; 7) opisu technicznego, niezb dnych szkiców i przedmiaru robót optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. 10. Algorytm, o którym mowa w 9 pkt 6, zawiera nast pujàce kroki optymalizacyjne: 1) pierwszy polegajàcy na wskazaniu ulepszeƒ termomodernizacyjnych dla odcinków sieci wyszczególnionych w tabeli 1 cz Êci 2 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia; 2) drugi polegajàcy na obliczeniu kosztów inwestycyjnych dla wskazanych w pkt 1 ulepszeƒ termomodernizacyjnych; 3) trzeci polegajàcy na: a) obliczeniu ca kowitych strat ciep a w lokalnej sieci ciep owniczej, wed ug metody opisanej w cz Êci 3 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, oraz strat ciep a dla odcinków sieci rozpatrywanych w pkt 1, b) wyznaczeniu, wed ug metody opisanej w cz - Êci 3 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, efektów energetycznych dla ulepszeƒ termomodernizacyjnych, o których mowa w pkt 1; 4) czwarty polegajàcy na wyznaczeniu efektów ekonomicznych dla wskazanych w pkt 1 ulepszeƒ termomodernizacyjnych, rozumianych jako ró nica ca kowitych kosztów przesy ania ciep a przed i po wykonaniu ulepszenia; 5) piàty polegajàcy na zestawieniu, zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli 1 cz Êci 4 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, ulepszeƒ termomodernizacyjnych dla sieci ciep owniczej uszeregowanych zgodnie z rosnàcà wartoêcià prostego czasu zwrotu nak adów (SPBT); 6) szósty polegajàcy na wyborze, wed ug metody opisanej w cz Êci 5 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartoêci w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli cz Êci 5 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia spe niajà wymagania ustawy okreêlone w art. 2 pkt 2 lit. b kolumna 4, art. 4 pkt 1 kolumna 6, art. 4 pkt 2 kolumna 7 oraz wartoêç w kolumnie 6 tabeli spe nia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora Êrodków w asnych, o których mowa w 9 pkt 3. Rozdzia 6 Szczegó owy zakres cz Êci audytu remontowego 11. Cz Êç audytu remontowego sk ada si z: 1) strony identyfikacyjnej, sporzàdzonej zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 1 za àcznika nr 4 do rozporzàdzenia; 2) karty audytu, obejmujàcej dane ogólne budynku, jego parametry techniczne i energetyczne oraz zestawienie wyników audytu dotyczàcych wymogów oszcz dnoêci energii, sporzàdzone zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 2 za àcznika nr 4 do rozporzàdzenia; 3) wykazu dokumentów i danych êród owych, z których korzysta audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiàcych ograniczenia zakresu mo liwych ulepszeƒ, w tym w szczególnoêci okreêlenia wielkoêci Êrodków w asnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego oraz kwoty kredytu mo liwego do zaciàgni cia przez inwestora; 4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku, zawierajàcej: a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególnoêci opis konstrukcji i technologii, nazw systemu, niezb dne wskaêniki powierzchniowe i kubaturowe, Êrednià wysokoêç kondygnacji, wspó czynnik kszta tu, b) co najmniej uproszczonà dokumentacj technicznà, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem uk adu przerw dylatacyjnych oraz stron Êwiata,
5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346 c) opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególnoêci Êcian zewn trznych, dachu, stropów, Êcian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi, d) charakterystyk energetycznà budynku zawierajàcà informacje o mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowaniu na ciep o, zu yciu energii, taryfach i op atach, e) charakterystyk systemu grzewczego, w tym w szczególnoêci sprawnoêci sk adowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, f) charakterystyk instalacji ciep ej wody u ytkowej, w tym w szczególnoêci rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolacj pionów, g) charakterystyk systemu wentylacji, w tym w szczególnoêci rodzaj i typ wentylacji, h) charakterystyk w z a cieplnego lub kot owni znajdujàcej si w budynku, i) charakterystyk instalacji gazowej i przewodów kominowych, j) charakterystyk instalacji elektrycznej; 5) oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania w aêciwych ulepszeƒ wchodzàcych w zakres przedsi wzi ç remontowych; 6) wykazu wskazanych do oceny efektywnoêci i dokonania wyboru ulepszeƒ remontowych wchodzàcych w zakres przedsi wzi ç remontowych; 7) dokumentacji wyboru optymalnego wariantu przedsi wzi cia remontowego, z okreêleniem kosztów i oszcz dnoêci energetycznych; 8) opisu technicznego i niezb dnych szkiców wariantu przedsi wzi cia remontowego, przewidzianego do realizacji, a tak e rzeczowego zakresu prac obj tych przedsi wzi ciem remontowym. 12. Dokumentacja, o której mowa w 11 pkt 7, sk ada si z nast pujàcych elementów: 1) zestawu ulepszeƒ wchodzàcych w zakres przedsi wzi cia remontowego niezb dnych do spe nienia warunku zawartego w art. 7 ustawy dotyczàcego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energi wraz z obliczeniem procentu oszcz dnoêci energii w stosunku do stanu istniejàcego, wg tabeli 3 za àcznika nr 4 do rozporzàdzenia; 2) rzeczowego zakresu prac wchodzàcych w sk ad wnioskowanego przedsi wzi cia remontowego, wraz z kosztami poszczególnych prac remontowych, ca kowitym szacowanym kosztem przedsi wzi cia remontowego obejmujàcego prace wg tabeli 4 za àcznika nr 4 do rozporzàdzenia oraz wybrane, w uzgodnieniu z inwestorem, prace (ulepszenia) stanowiàce zestaw ulepszeƒ wchodzàcych w zakres przedsi wzi cia remontowego wg tabeli 3 za àcznika nr 4 do rozporzàdzenia, oraz wskaênikiem kosztu przedsi wzi cia remontowego wg tabeli 5 za àcznika nr 4 do rozporzàdzenia; 3) kosztów robót remontowych przyj tych w pkt 4 i wyznaczonych na podstawie tabeli 6 za àcznika nr 4 do rozporzàdzenia; 4) zestawienia wg tabeli 5 za àcznika nr 4 do rozporzàdzenia planowanych danych i wskaêników dotyczàcych przedsi wzi cia, uzasadniajàcych spe nienie wymagaƒ zawartych w art. 7 ustawy oraz wymagania nieprzekroczenia przez inwestora zadeklarowanej wielkoêci Êrodków w asnych i kredytu; 5) okreêlenia wskaênika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energi koƒcowà (ciep o) oraz wskaênika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialnà energi pierwotnà przypadajàcà na jednostk powierzchni dla cz Êci budynku zawierajàcej lokale mieszkalne zgodnie z zasadami opisanymi w za àczniku nr 5 do rozporzàdzenia dotyczàcego sporzàdzania Êwiadectw. Rozdzia 7 Przepisy przejêciowe i koƒcowe 13. Do audytu energetycznego, który z o ony zosta w banku kredytujàcym wraz z wnioskiem o przyznanie premii termomodernizacyjnej przed dniem wejêcia w ycie rozporzàdzenia, stosuje si przepisy dotychczasowe. 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem 19 marca 2009 r. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346 Za àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (poz. 346) Za àcznik nr 1
7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
16 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
17 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
18 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
21 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
22 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
23 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346 Za àcznik nr 2
24 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
25 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
26 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
27 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
28 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
29 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
30 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
31 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346 Za àcznik nr 3
32 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
33 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
34 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
35 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
36 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
37 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
38 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
39 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346 Za àcznik nr 4
40 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
41 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
42 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
43 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
44 Dziennik Ustaw Nr Poz. 346
ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.
Dz.U.09.43.346 ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz ci audytu remontowego, wzorów kart audytów, a tak e
Zakład Karny w Nysie 48-300 Nysa ul. Kościuszki 4a tel. 77 4332471; fax 77 4334533 zk_nysa@sw.gov.pl
Zakład Karny w Nysie 48-300 Nysa ul. Kościuszki 4a tel. 77 4332471; fax 77 4334533 zk_nysa@sw.gov.pl Nr sprawy: 1/ZO/2016 Nysa, dnia 27.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający : Zakład Karny w Nysie