Source: https://www.lukasz.med.pl/bip/?id=1560&det=det
Timestamp: 2018-05-21 08:32:41
Legal References Found: art. 38
 art. 38
 art. 87
 art. 87
 art. 89
 art. 89

Document Content:
40-Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kard
Tarnów: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A
Numer ogłoszenia: 76892 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A.
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 8 700,00 zł.
wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył i wykonał: - montażu minimum 2 baterii zasilania gwarantowanego składającego się z kompletu 108 ogniw o pojemności nominalnej od 200Ah do 500 Ah o wartości minimum 50 000 zł brutto każda, - montażu minimum 10 monobloków żelowych odpornych na głębokie rozładowanie.
w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający w szczególności dysponowania: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 2) świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie dozoru D, 3) świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie eksploatacji E.
1) Karty katalogowej oferowanych baterii. 2) Deklaracji producenta (w języku polskim), zgodności wykonania oferowanej baterii VRLA z Polską Normą PN-EN 60896-2 lub IEC 896-2, 3) Certyfikat producenta baterii (w języku polskim) o żywotności oferowanych baterii akumulatorów, 4) Oświadczenie producenta o zgodności wykonania baterii wg normy DIN 40736, 5) Oświadczenie producenta o żywotności baterii oraz o produkcji płyt i ogniw z bieżącej produkcji.
2 - gwarancja na dostarczone urządzenia i wykonane roboty - 20
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.
Specyfikacja - 2016-04-05 (0160405094007-40- specyfikacja-.doc)
Załącznik - 2016-04-05 (0160405094014-zalacznik nr 1a - szczegolowy opis przedmiotu.doc)
Załącznik - 2016-04-05 (0160405094018-procedura qp-034 akt..pdf)
Załącznik - 2016-04-14 (0160414150011-zalacznik nr 1 - modyfikacja.docx)
Załącznik - 2016-04-14 (0160414150017-zalacznik nr 1a - szczegolowy opis przedmiotu - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-04-14 (0160414150136-zalacznik nr 7 wzor umowy - modyfikacja.docx)
Sprostowanie: dodano: 2016-04-08
Odpowiedź: dodano: 2016-04-08
Tarnów, 2016-04-07
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A– sprawa nr 40/2016
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 40/2016
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.). działając w imieniu Zamawiającego, modyfikuje zapis w treści SIWZ rozdz. XIV pkt. b ( str. 9 SIWZ)
b) Kryterium nr 2 „Gwarancja”
	3 lata gwarancji – 0 pkt.
	4 lata gwarancji – 5 pkt.
	5 lat gwarancji – 15 pkt.
	3 lata gwarancji – 3 pkt.
	4 lata gwarancji – 10 pkt.
	5 lat gwarancji – 20 pkt.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ.
Pytanie: dodano: 2016-04-11
Odpowiedź: dodano: 2016-04-11
znak pisma: SWLOG-271-KS-40-1398/16 Tarnów, dnia 08.04.2016 r.
W odpowiedzi na zapytania z dnia 07.04.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji dotyczących dostępu (piwnica, parter, lokalizacja) oraz wymiarów do pomieszczeń akumulatorni lub wymiarów obecnych stelaży (oraz typu np. schodkowy, jednopoziomowy) w celu dobrania odpowiednich wielkości stelaży dla pomieszczeń objętych postępowaniem.
Odpowiedź: Ograniczony dostęp jest tylko do baterii OPzS i VRLA dla Bloku Operacyjnego, które znajdują się na strychu budynku B. Transport baterii można wykonać windą do II piętra a następnie jedną kondygnację trzeba pokonać schodami. W pozostałych przypadkach można wszędzie dojechać transportem kołowym. Baterię OPzS 250Ah należy zainstalować na IIp. (strychu) bud. B o dostępnej powierzchni montażowej 3,2 x 5,5m. Baterię OPzS 350Ah należy zainstalować w piwnicy bud. C o dostępnej powierzchni montażowej 2,25 x 5,7m. Baterię OPzS 490Ah należy zainstalować w piwnicy bud. E o dostępnej powierzchni montażowej 3 x 4,6m. Pozostałe baterie VRLA należy zainstalować w zamykanych wnękach o dostępnej powierzchni montażowej 0,3 x 0,9m.
znak pisma: SWLOG-271-KS-40-1396/16 Tarnów, dnia 11.04.2016 r.
W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.04.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:
Zgodnie z treścią pkt. 2.2 rozdziału V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia polegającego na montażu baterii typu VRLA, precyzując je do minimum 10 monobloków żelowych odpornych na głębokie rozładowanie.
Czy dla Zamawiającego wystarczające będzie przedstawienie referencji dotyczących montażu baterii akumulatorów zestawionych z monobloków VRLA innych typów?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji na montaż baterii akumulatorów zestawionych z monobloków VRLA innych typów.
Sprostowanie: dodano: 2016-04-11
Ogłoszenie nr 76892-2016 z dnia 2016-04-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na...
Termin składania ofert: 2016-04-15
Numer ogłoszenia: 37605 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76892 - 2016 data 05.04.2016 r.
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył i wykonał: - montażu minimum 2 baterii zasilania gwarantowanego składającego się z kompletu 108 ogniw o pojemności nominalnej od 200Ah do 500 Ah o wartości minimum 50 000 zł brutto każda, - montażu minimum 10 monobloków żelowych odpornych na głębokie rozładowanie..
W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył i wykonał: - montażu minimum 2 baterii zasilania gwarantowanego składającego się z kompletu 108 ogniw o pojemności nominalnej od 200Ah do 500 Ah o wartości minimum 50 000 zł brutto każda,.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
Sprostowanie: dodano: 2016-04-14
Odpowiedź: dodano: 2016-04-14
Tarnów, 2016-04-13
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadza do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
Dokonuje modyfikacji w rozdziale V pkt. 2.2 ( str. 3 SIWZ); rozdz. XIV pkt. b ( str. 9 SIWZ) oraz modyfikacji załącznika nr 1 - Oferta cenowa w pkt. 7, załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienie oraz „Wymagań dodatkowych”, oraz załącznika nr 7 Wzór umowy.
1. Rozdział V pkt. 2.2 ( str. 3 SIWZ)
2.2	Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek: wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył i wykonał:
	montażu minimum 2 baterii zasilania gwarantowanego składającego się z kompletu 108 ogniw o pojemności nominalnej od 200Ah do 500 Ah o wartości minimum 50 000 zł brutto każda,
	montażu minimum 10 monobloków żelowych odpornych na głębokie rozładowanie.
2. Rozdz. XIV pkt. b ( str. 9 SIWZ)
Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, to Zamawiający i tak przyjmie do porównania okres 5 lat. Jeżeli wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres krótszy od wymaganego, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji (3 lat) i poprawi omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) Kryterium nr 2 „Gwarancja” zgodnie z opisem w załączniku nr 1 pkt. 7 – oferta cenowa
Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, to Zamawiający i tak przyjmie do porównania okres 5 lat. Jeżeli wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres krótszy od wymaganego, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji (2/3 lata) i poprawi omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W wyniku dokonanej modyfikacji, Zamawiający zmienia poniższe terminy.
1)	Termin składania ofert: 22.04.2016 godz. 10.00, otwarcie 10.30
2)	Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni tj. do 21.05.2016 roku
3)	Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 21.03.2016 r.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz załącznikami.
… Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak…..
(podpis kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego)
Pytanie: dodano: 2016-04-14
znak pisma: SWLOG-271-KS-40-1461/16 Tarnów, dnia 12.04.2016 r.
Proszę o informację, czy jest możliwa zmiana wymagań technicznych dotyczących wymiany akumulatorów OPzS ( załącznik nr1A) i dopuszczenie do ofertowania oprócz akumulatorów OPzSCa także akukulatorów OPzS niskoantymonowych (zawartość antymonu do 1,7%)
Odpowiedź: Zamawiający dopuści niskoantymonowe baterie OPzS pod następującymi warunkami:
	Wykonawca dołączy do oferty certyfikat badań typu (w języku polskim) wykonanych przez akredytowane laboratorium i na życzenie udostępni raport testów.
	Wykonawca wyposaży ogniwa w korki rekombinacyjne wyposażone w zewnętrzną katalityczną rekombinację gazów. Dokumentację pozwalającą jednoznacznie potwierdzić spełnienie tych wymagań należy dołączyć do oferty.
	Wykonawca do oferty dołączy dokumenty potwierdzające równoważność produktów, zwłaszcza w zakresie spełnienia normy PN-EN 50272-2 oraz PN-EN 60896-21.
	Wykonawca spełni wszystkie inne wymagania niniejszego SIWZ.
Czy w związku z faktem, iż baterie typu OPzSCa i typu VRLA różnią się znacznie między sobą deklarowanymi przez producentów okresami żywotności oraz okresami gwarancji, Zamawiający dopuści zaoferowanie innego okresu gwarancji dla baterii OPzSCa a innego dla baterii VRLA?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje rozdział XIV pkt. b ( str. 9 SIWZ); załącznika nr 1 - Oferta cenowa w pkt. 7, oraz załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia „Wymagania dodatkowe”.
Nasz znak : SWLOG-271-KS-40-2010/16 Tarnów, 2016-05-18
01	BATER SP. Z O.O. ul. Dźwigowa 63; 01-376 Warszawa 197 404,13 zł.
Gwarancja 15,2 pkt.
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.
Zakres 1	Cena Okres gwarancji
1	BATER SP. Z O.O.	100,00	76,00
BATER SP. Z O.O.	80,00	15,20	95,20
2	MIFAMA OPA CARBO	90,72	76,00
MIFAMA OPA CARBO	72,58	15,20	87,78
1)	BATER SP. Z O.O. ul. Dźwigowa 63; 01-376 Warszawa biuro@bater.pl
2)	Mifama Opa Carbo Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów marketing@mifama-opa.pl
3)	SEVITEL Sp. z o.o., ul. Leopolda 29; 40-189 Katowice marketing@sevitel.pl
5.	Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:
03 - SEVITEL Sp. z o.o., ul. Leopolda 29; 40-189 Katowice w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Wykonawca złożył ofertę na niezmodyfikowanym załączniku nr 1 „ Oferta cenowa oraz oświadczenie Wykonawcy”. Zamawiający dnia 14.04.2016 zmodyfikował załącznik nr 1 pkt. 7 poprzez rozpisanie gwarancji na poszczególne rodzaje baterii co stanowiło drugie kryterium oceny ofert.
Termin po upływie którego mogą zostać zawarte umowy z Wykonawcą to 23.05.2016 r.
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-06-17
30.05.2016 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmą:
BATER SP. Z O.O. ul. Dźwigowa 63; 01-376 Warszawa - 197 404,13 zł.