Source: http://docplayer.pl/15864761-Deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych.html
Timestamp: 2018-11-15 21:36:07
Legal References Found: art. 11
 art. 11
 art. 12
 art.11
 art. 11
 art.12

Document Content:
1 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No DOP Declaration of Performance (DOP) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Jednościenny stalowy system odprowadzania spalin Typ NIKO STS RUND EKO według 2. Typ, partia towaru lub seria lub inny symbol identyfikacyjny wyrobu zgodnie z art. 11 ustęp 4: Jednościenny system odprowadzania spalin Typ NIKO STS RUND EKO, montaż w szachcie 1) Model 1 Model 1 Model 1 Model 2 Model 2 Model 2 DN ( ) T400 N1 D V2 L99050 G50 DN ( ) T400 N1 D V2 L99050 G75 DN ( ) T400 N1 D V2 L99050 G100 DN ( ) T400 N1 W V2 L99050 O50 DN ( ) T400 N1 W V2 L99050 O75 DN ( ) T400 N1 W V2 L99050 O100 Model 3 DN ( ) T600 N1 D V2 L99050 G100 Model 3 DN ( ) T600 N1 D V2 L99050 G150 Model 3 DN ( ) T600 N1 D V2 L99050 G200 1) szczegółowe dane znajdują się w informacji o produkcie NIKO STS RUND EKO 3. Przewidywany cel, lub cele zastosowania wyrobu według producenta zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Odprowadzanie produktów spalania z paleniska do atmosfery 4. Nazwa, nazwa handlowa lub marka i adres do kontaktu z producentem zgodnie z art. 11 ustęp 5: 5. Nazwa oraz adres kontaktowy pełnomocnika, któremu zlecono zadania zgodnie z art. 12 ustęp 2: nie dotyczy 6. System lub systemy oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu: System 2+ i System 4 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu, który jest ujęty w normie zharmonizowanej: Notyfikowana jednostka certyfikująca Wewnątrzzakładową Kontrolę Produkcji Nr przeprowadziła pierwszą kontrolę zakładu produkcyjnego i wewnątrzzakładowej kontroli produkcji jak również prowadzi bieżący nadzór, analizę oraz ocenę Wewnątrzzakładowej Kontroli Produkcji. Jednostka wystawiła certyfikat zgodności 0036 CPR
2 8. Deklarowane właściwości: Główne cechy Właściwości Zharmonizowana specyfikacja techniczna 8.1 Wytrzymałość na ściskanie Segmenty komina kształtki i podpory Segmenty i kształtki: Model 1 do 3 DN ( ): do 26 m Model 1 do 3 DN ( ): do 18 m Model 1 do 3 DN ( ): do 10 m Podpory: n.p.d. Więcej informacji-patrz informacja o produkcie oraz instrukcji montażu NIKO STS RUND EKO 8.2 Odporność ogniowa (Odporność ogniowa od wewnątrz na zewnątrz) Model 1 DN ( ): T400 G50 Model 1 DN ( ): T400 G75 Model 1 DN ( ): T400 G100 Model 2 DN ( ): T400 O50 Model 2 DN ( ): T400 O75 Model 2 DN ( ): T400 O100 Model 3 DN ( ): T600 G100 Model 3 DN ( ): T600 G150 Model 3 DN ( ): T600 G200 Sprawdzony bez obudowy dla układu wentylowanego na całej długości 8.3 Szczelność Model 1 do 3 DN (80-600): N1 8.4 Opór przepływu elementów Kształtki i nasady 8.5 Opór przenikalności cieplnej szok termiczny Zgodnie z EN Element ζ Wartość Zeta Opory jednostkowe T-trójnik 87 1,14 T-trójnik 45 0,35 Kolano 87 0,40 Kolano 45 0,28 Kolano 30 0,20 Kolano 15 0,10 Nasady: (tylko przy pracy w podciśnieniu) Daszek przeciwdeszczowy 1,0 Zakończenie lamelowe typu "Hubo" ø140mm 0,1 ø150 mm 0,2 Osłona przeciwwietrzna ø140mm 0,1 ø150 mm 0,2 Hurrican 0,1 Model 1 do 3 DN (80-600): 0 m²k/w bez izolacji Model 1 do 3 DN (80-600): >0,26 m²k/w określone przy 200 C z izolacją 25mm * *Opór cieplny jest uzależniony od średnicy przewodu spalinowego 8.6 pożar sadzy Model 1 DN (80-600): Tak Model 2 DN (80-600): Nie 2) Model 3 DN (80-600): Tak 2) ze względu na zadeklarowaną klasę O 8.7 Obciążenie cieplne przy temperaturze nominalnej Model 1 DN (80-600): T400 Model 2 DN (80-600): T400 Model 3 DN (80-600): T Wytrzymałość na zginanie Model 1 do 3 DN (80-600): n.p.d. Deklaracja właściwości użytkowych: 003 System NIKO STS RUND EKO Strona 2 z 4
3 8. Deklarowane właściwości: Główne cechy Właściwości Zharmonizowana specyfikacja techniczna 8.9 Montaż inny niż pionowy Model 1 do 3 DN (80-600): Maksymalny odstęp pomiędzy podporami 4 m przy załamaniu 90 (Prowadzenie ukośne: maksymalna odległość pomiędzy dwoma mocowaniami. Przy montażu pionowym bez podpór) 8.10 działanie wiatru Trwałość: Model 1 do 3 DN ( ): Wolny odcinek ponad ostatnim mocowaniem 1,5 m. Model 1 do 3 DN ( ): Wolny odcinek ponad ostatnim mocowaniem n.p.d przenikanie wody i pary wodnej Model 3 DN (80-600): Nie 8.12 przenikanie kondensatu Model 3 DN (80-600): Nie 8.13 Model 1 do 3 DN (80-600): V mróz/kondensację pary wodnej Model 1 do 3 DN (80-600): Tak 9. Właściwości użytkowe wyrobu podane w punkcie 1 i 2 odpowiadają zadeklarowanym właściwościom w punkcie 8.Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisał: Zielona Góra, dnia 03 grudnia Daniel Hrehorecki Prezes / CEO Deklaracja właściwości użytkowych: 003 System NIKO STS RUND EKO Strona 3 z 4
4 Opis produktu Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych Część 1: Części składowe systemów kominowych Informacje o producencie: Opis produktu: (nazwa handlowa) Jednostka certyfikująca: Nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej: Oznaczenie elementów NIKO STS RUND EKO (jednościenny system odprowadzania spalin, montaż w szachcie) TÜV SÜD Industrie Service GmbH Daniel Hrehorecki Prezes 0.1 System kominowy ze stali EN T400 N1 D V2-L99050 G50 G75 G Jednościenny system odprowadzania spalin, odporny na pożar sadzy, do zamontowania w szachtach/kominach spełniających wymagania odporności ogniowej, tryb podciśnienie 0.2 System kominowy ze stali EN T400 N1 W V2-L99050 O50 O75 O Jednościenny system odprowadzania spalin, do pracy w trybie mokrym, do zamontowania w szachtach/kominach spełniających wymagania odporności ogniowej, tryb podciśnienie 0.3 System kominowy ze stali EN T600 N1 D V2-L99050 G100 G150 G Jednościenny system odprowadzania spalin, odporny na pożar sadzy, do zamontowania w szachtach/kominach spełniających wymagania odporności ogniowej, tryb podciśnienie Opis produktu Numer normy Klasa temperatury Klasa ciśnienia kondensat (W. mokry / D: suchy) Specyfikacja materiału rury wewnętrznej pożar sadzy (G: tak / O: nie) i odległość od materiałów palnych w mm Średnica nominalna (Ø rury wewnętrznej) w mm Rozdział: jednościenny system odprowadzania spalin Wytrzymałość na zginanie: obciążenia maksymalne (Instrukcja montażu) Opory przepływu: średnia szorstkość: 1,0mm, wartość oporu przepływu- (Instrukcja montażu) według EN Opory przepływu ciepła w szachcie: Bez izolacji 0 m²k/w Opcjonalnie z izolacją 25 mm >0,26m²K/W Wytrzymałość na zginanie: Montaż ukośny: maksymalna odległość między załamaniami 4m przy załamaniu 90 działanie warunków atmosferycznych: tak Czyszczenie: System odprowadzania spalin można czyścić tylko za pomocą narzędzi do czyszczenia wykonanych z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej Vers. 2013/12
5 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No DOP Declaration of Performance (DOP) Sztywny czopuch ze stali Typ NIKO STS RUND EKO według 2. Typ, partia towaru lub seria lub inny symbol identyfikacyjny wyrobu zgodnie z art.11 ustęp 4: Sztywny, jednościenny czopuch Typ NIKO STS RUND EKO bez izolacji 1) Model 1 DN (80-120) T400 N1 D V2 L99050 G375 NM 2) Model 1 DN (130) T400 N1 D V2 L99050 G390 NM 2) Model 1 DN (80-600) T400 N1 D V2 L99050 G400 M 3) Model 2 DN (80-120) T400 N1 W V2 L99050 O375 NM 2) Model 2 DN (130) T400 N1 W V2 L99050 O390 NM 2) Model 2 DN (80-600) T400 N1 W V2 L99050 O400 M 3) 1] szczegółowe dane znajdują się w informacji o produkcie 2] nie zmierzono/obliczono (NM) stanowi trzykrotność średnicy nominalnej, ale nie mniej niż 375mm 3] zmierzono/sprawdzono (M) 3. Przewidziany cel lub cele zastosowania wyrobu według producenta zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Odprowadzanie produktów spalania z paleniska do części pionowej komina 4. Nazwa, nazwa handlowa lub marka i adres do kontaktu z producentem zgodnie z art. 11 ustęp 5: 5. Nazwa, nazwa handlowa lub marka i adres do kontaktu z producentem zgodnie z art.12 ustęp 2: nie dotyczy 6. System lub systemy oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu: System W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu, który jest ujęty w normie zharmonizowanej: Notyfikowana jednostka certyfikująca Wewnątrzzakładową Kontrolę Produkcji Nr przeprowadziła pierwszą kontrolę zakładu produkcyjnego i wewnątrzzakładowej kontroli produkcji jak również prowadzi bieżący nadzór, analizę oraz ocenę Wewnątrzzakładowej Kontroli Produkcji. Jednostka wystawiła certyfikat zgodności 0036 CPR Deklaracja właściwości użytkowych: 004 czopuch NIKO STS RUND EKO Strona 1 z 3
6 8. Deklarowane właściwości: Główne cechy Właściwości Zharmonizowana specyfikacja techniczna 8.1 Wytrzymałość na ściskanie Model 1 do 2 DN (80-600): do 10 m 8.2 Wytrzymałość na rozciąganie Model 1 do 2 DN (80-600): n.p.d. 8.3 Montaż inny niż pionowy Model 1 do 2: poziomy 4 m pomiędzy podporami* *Prosimy o przestrzeganie informacji zawartych w instrukcji montażu 8.4 Odporność ogniowa Model 1 DN (80-120): G375 NM Model 1 DN (130): G390 NM Model 1 DN (80-600): G400 M Model 2 DN (80-120): Model 2 DN (130): Model 2 DN (80-600): O375 NM O390 NM O400 M 8.5 Szczelność Model 1 do 2: N1 8.6 Opór przepływu elementów Zgodnie z EN Element ζ Wartość Zeta Opory jednostkowe T-trójnik 87 1,14 T-trójnik 45 0,35 Kolano 87 0,40 Kolano 45 0,28 Kolano 30 0,20 Kolano 15 0, pożar sadzy Model 1 DN (80-600): Tak Model 2 DN (80-600): Nie 2) 2) ze względu na zadeklarowaną klasę O 8.8 Obciążenie cieplne przy temperaturze nominalnej Model 1 do 2: T400 Trwałość: 8.9 przenikanie wody i pary wodnej 8.10 przenikanie kondensatu 8.11 Model 1 do 2 DN (80-600): V mróz/kondensację pary wodnej Model 1 do 2 DN (80-600): Tak 9. Właściwości użytkowe wyrobu podane w punkcie 1 i 2 odpowiadają zadeklarowanym właściwościom w punkcie 8.Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisał: Zielona Góra, dnia 03 grudnia Daniel Hrehorecki Prezes / CEO Deklaracja właściwości użytkowych: 004 czopuch NIKO STS RUND EKO Strona 2 z 3
7 Sztywny jednościenny czopuch EW-TITAN Opis produktu Kominy-wymagania dotyczące kominów metalowych Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki Informacje o producencie: Opis produktu: (nazwa handlowa) Jednostka certyfikująca: Nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej: Oznaczenie elementów NIKO STS RUND EKO (sztywny, jednościenny czopuch bez izolacji) TÜV SÜD Industrie Service GmbH Daniel Hrehorecki Prezes 0.1 EN T400 N1 D V2-L99050 G375 NM¹ G390 NM¹ G400 M¹ Jednościenny, odporny na pożar sadzy czopuch złożony ze sztywnych rur i kształtek, wentylowany na całej długości, bez izolacji. Tryb pracy w podciśnieniu (paliwa stałe). Dla klas temperaturowych >T400 lub w przypadku kiedy należy zmniejszyć odległość od materiałów palnych należy zastosować czopuchy wykonane w systemach numery certyfikatów.: 0036 CPR / 008/ 010/ EN T400 N1 W V2-L99050 O375 NM¹ O390 NM¹ O400 M¹ Jednościenny, przeznaczony do pracy w trybie mokrym czopuch złożony ze sztywnych rur i kształtek, wentylowany na całej długości, bez izolacji. Tryb pracy w podciśnieniu. (gaz, olej) Dla klas temperaturowych >T400 lub w przypadku kiedy należy zmniejszyć odległość od materiałów palnych należy zastosować czopuchy wykonane w systemach numery certyfikatów.: 0036 CPR / 008/ 010/ 016. Opis produktu Numer normy Klasa temperatury Klasa ciśnienia kondensat (W. mokry / D: suchy) Specyfikacja materiału rury wewnętrznej pożar sadzy (G: tak / O: nie) i odległość od materiałów palnych w mm bez osłony M = odległość sprawdzona NM = odległość obliczona Średnica nominalna (Ø rury wewnętrznej) w mm Sztywny czopuch ze stali Wytrzymałość na ściskanie: >10 m ponad kształtką i podłączeniem elementów Wytrzymałość na zginanie: Tylko montaż poziomy: 4 m pomiędzy mocowaniami podwieszeniami, podporami Opory przepływu: Średnia szorstkość; 1,0 mm, wartość oporu przepływu według EN Opry przepływu ciepła: 0 m²k/w pożar sadzy: tak działanie warunków atmosferycznych: tak Czyszczenie: System odprowadzania spalin można czyścić tylko za pomocą narzędzi do czyszczenia wykonanych z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej ¹Przy zastosowaniu osłon odległość od materiałów palnych dla wszystkich średnic można zmniejszyć do 300mm! Vers. 2013/12