Source: http://docplayer.pl/1990883-Instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego-dla-budynku-awf-stara-willa-w-poznaniu-ul-droga-debinska-7.html
Timestamp: 2017-07-21 01:12:19
Legal References Found: art. 9
 art. 4
 art. 23
 art. 64
 art. 207
 art. 212
 art. 62
 art. 62
 art. 4
 Art. 62
 art. 62
 Art. 61
 Art. 62
 art. 62
 art. 62
 Art. 62
 art. 6
 Art. 62
 art. 62
 Art. 62
 art.26
 art.27
 Art. 1

Document Content:
INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 - PDF
Download "INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7"
1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r.2 Spis treści: 1. Podstawy opracowania Przedmiot i zakres opracowania Warunki ochrony przeciwpożarowej Lokalizacja i opis budynku Układ funkcjonalny budynku Dojazdy do budynku oraz zaopatrzenie wodne Klasyfikacja pożarowa obiektu Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe oraz sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego Zasady ogólne Etatyzacja podręcznego sprzętu gaśniczego Instalacja hydrantów wewnętrznych Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia Zagrożenie pożarowe Drogi rozprzestrzeniania się pożaru Czynniki wpływające na szybkość rozprzestrzeniania się pożaru Podstawowe zasady postępowania na wypadek powstania pożaru Sposób alarmowania jednostek straży pożarnej Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru i podjęcia decyzji o ewakuacji ludzi i mienia z budynku Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz sposoby praktycznego ich sprawdzenia Zasady ogólne Organizacja ewakuacji Praktyczne sposoby sprawdzania warunków ewakuacji Podstawowe obowiązki osób odpowiedzialnych za ewakuację ludzi Organizacja ewakuacji mienia Sposoby zapoznania użytkowników obiektu z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przepisami przeciwpożarowymi Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami budynku. 343 3 ZAŁĄCZNIKI 1-4 Wzorcowa dokumentacja zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo Wzór oświadczenia o przeszkoleniu pracownika Zarządzenie wprowadzające Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 504 4 1. PODSTAWY OPRACOWANIA. Merytoryczną podstawę niniejszego opracowania stanowią postanowienia obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności; 1. Ustawa z dnia r. Prawo budowlane - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.). 3. Rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 4. PN-92/N-01256/01 i /02. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. Ewakuacja oraz PN-97/N-01256/ PN-92/M-51079/01 - /05. Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. 6. PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 7. PN-86/E-05003/01 i 02 i 03. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. Ochrona podstawowa. Ochrona obostrzona. 8. Ustawa z dnia r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.). 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U r. Nr 75. poz. 690 z późn. zm.). 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 ). 11. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy kodeks pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460). 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461). 13. Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 14. Rozporządzenie MSWiA z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998). 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U r. Nr 178, poz. 1380). 16. Materiały i informacje uzyskane w trakcie przeglądu obiektu od osoby zarządzającej.5 5 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie szczegółowych wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku Starej Willi przy ul. Droga Dębińska 7, eksploatowanego przez AWF w Poznaniu, stosownie do ustaleń zawartych w 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U r. Nr 109, poz. 719). Zakres tematyczny instrukcji bezpieczeństwa pożarowego uwzględnia założenia ujęte w powyższym postanowieniu rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, obejmując następujące zagadnienia: 1) Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem. 2) Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. 3) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. 4) Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane. 5) Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz sposoby ich praktycznego sprawdzania. 6) Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. 7) Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami. 8) Plany graficzne obiektu. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych. W myśl postanowień ustawy o ochronie przeciwpożarowej: Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2) wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 5) przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 6) zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Odpowiedzialność za realizację w/wym obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje w całości lub w części ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie6 6 została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. 3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LOKALIZACJA I OPIS BUDYNKU ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE Budynek Akademii Wychowania Fizycznego, zlokalizowano w Poznaniu przy ulicy Droga Dębińska 7, na terenie obiektów Akademii Wychowania Fizycznego. Właścicielem obiektów jest Akademia Wychowania Fizycznego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39. Najbliższe jednostki ochrony przeciwpożarowej, to Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP Nr 7 przy ul. Bobrzańskiej oraz Nr 1 przy ul. Wolnica 1w Poznaniu. Odległość najbliższej jednostki wynosi ok. 3km. Droga prowadząca do budynku została utwardzona, zapewniając dogodne warunki dojazdu dla pojazdów służb ratowniczych. Budynek jest obiektem AWF usytuowanym przy ul. Droga Dębińska 7 w Poznaniu Obiekt spełnia funkcję administracyjno -biurową, i zgodnie z klasyfikacją pożarową został zakwalifikowany jako obiekt użyteczności publicznej ZL- III. Jest to obiekt dwukondygnacyjny murowany, częściowo podpiwniczony z poddaszem o wysokości poniżej 12 m ( z uwzględnieniem kondygnacji podziemnej, poziom 2,70m. Powierzchnia kondygnacji piwnicznej 169,8 m 2 Powierzchnia parteru 164,2m 2 Powierzchnia poddasza 165,8 m 2 Ogółem powierzchnia użytkowa 472,5 m 2 Kubatura wynosi: 1906,0 m 3 Program użytkowy obiektu: Podpiwniczenie: kotłownia, korytarze, sanitariat. Parter: korytarze, pomieszczenia biurowe, magazyn dla kierowców, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty. piętro: pomieszczenia administracyjno- biurowe,, sanitariaty. Poddasze: pomieszczenia na archiwum, Charakterystyka konstrukcji budynku: Obiekt niski kategorii ZLIII, powinien spełniać wymagania klasy C odporności pożarowej. Klasa odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku konstrukcja dachu Strop 1) ściana zewnętrzna1)2) ściana wewnętrzna1 ) przekrycie dachu3) C R60 R15 REI 60 EI 30(0-i) EI 15 RE15 Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., ( ) nie stawia się wymagań.7 7 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. Budynek jest dwukondygnacyjny, posiada wielospadowy dach kryty dachówką ceramiczną. Więźba dachowa jest konstrukcji drewnianej. Ściany zewnętrzne budynku wykonane są z cegły ceramicznej. Tynki zewnętrzne cementowe, natomiast wewnętrzne cementowo-wapienne. Grubość muru ok.43 cm. Strop nad częścią podpiwniczoną ceramiczny. Strop nad 2 i 3 kondygnacją drewniany. Pomieszczenia korytarza, schodów mają stropy: nad piwnicą płyty Kleina typu średniego, natomiast nad parterem płyty Keina typu ciężkiego, średniego i lekkiego. W budynkach znajdują się następujące instalacje mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe: 1. Instalacja elektryczna. 2. Instalacja odgromowa 3. Instalacja CO 4. Instalacja telefoniczna 5. Instalacja wentylacyjna - grawitacyjna 3.2. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA EKSPLOATOWANYCH POMIESZCZEŃ. Podpiwniczenie: kotłownia, korytarze, sanitariat. Parter: korytarze, pomieszczenia biurowe, magazyn dla kierowców, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty. piętro: pomieszczenia administracyjno- biurowe,, sanitariaty. Poddasze: pomieszczenia na archiwum, Obiekt funkcjonuje w ściśle określonych godzinach. / / 3.3. DOJAZDY DO BUDYNKU ORAZ ZAOPATRZENIE WODNE. a) Droga pożarowa. Na podstawie 5 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele lub zarządcy terenów utrzymują, znajdujące się na nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej. Do budynków, placów składowych, urządzeń technologicznych należy zapewnić drogę pożarową o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze roku. Zgodnie z 12 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia r. droga pożarowa powinna być doprowadzona do budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Droga pożarowa o szerokości minimum 4 metry powinna przebiegać równolegle do dłuższego boku budynku, możliwie od strony wejść. Nie należy na tym odcinku stosować stałych elementów zagospodarowania i zadrzewienia terenu. W analizowanym przypadku drogi pożarowe stanowią ulica Droga Dębińska oraz wewnętrznym traktem komunikacyjnym, prowadzącym bezpośrednio do budynku../dojazd pożarowy zilustrowano na załączonym rzucie/8 8 Droga pożarowa umożliwia dostęp do budynku z czterech stron. Droga ta stanowi fragment drogi dojazdowej do obiektu i fragment chodnika.zewnętrzne promienie skrętu min.11 m, a szerokość wynosi 4 m. Od wyjść ewakuacyjnych z budynku do drogi pożarowej zaprojektowano utwardzone dojścia, o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. b) Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Na podstawie 5 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, w analizowanym przypadku wynosi 10 dm 3 /s łącznie, z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm, Zaopatrzenie wodne stanowi sieć hydrantowa zlokalizowana na ulicy Droga Dębińska /- lokalizację hydrantów przedstawiono na załączonym rzucie sytuacyjnym. W promieniu 5 m od hydrantu obowiązuje zakaz ustawiania pojazdów i innych urządzeń oraz materiałów. Ponadto miejsca usytuowana hydrantów zewnętrznych powinny być wyraźnie i trwale oznakowane tablicami informacyjnymi, zgodnie z PN. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej ( DN ) powinna wynosić co najmniej dla hydrantu nadziemnego i podziemnego DN dm 3 /s, Jednocześnie na podstawie 10 ust. 13 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę..., hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej KLASYFIKACJA POŻAROWA OBIEKTU. Na podstawie 209 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. pomieszczenia znajdujące się na terenie Starej Willi klasyfikujemy w następujący sposób: Pomieszczenia biurowe ZL III Pomieszczenia socjalne -- ZL III W związku z funkcją obiektu oraz z w/wym zaliczeniami, strefę pożarową kwalifikujemy do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Na podstawie 209 ust. 5 cytowanego rozporządzenia strefy pożarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi, powinny spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii. Pomieszczenia techniczne i magazynowe zaliczamy do zagrożonych pożarem w zależności od występującego obciążenia ogniowego ( obliczenia takie przeprowadza się na podstawie wykazu ilościowego i rodzajowego składowanych materiałów). Gęstość obciążenia ogniowego w części magazynowej wynosi do 500 MJ/m 2, Na podstawie postanowień określonych w 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. budynki o wysokości do 12 m włącznie nad poziomem terenu zaliczamy do budynków niskich - ( N ). W budynku nie występują pomieszczenia ani obszary zagrożone wybuchem. Warunki techniczno budowlane pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Na podstawie postanowień określonych w 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. budynki Starej Willi o wysokości do 12 m włącznie nad poziomem terenu zaliczamy do budynków niskich (N).9 9 Zgodnie z 212 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, klasa odporności ogniowej poszczególnych obiektów przedstawia się następująco: Nazwa obiektu Qd / ZL Klasa odporności ogniowej budynku / strefy pożarowej Pomieszczenia techniczne Qd < 500 MJ/m 2 C Część biurowo socjalna ZL III C Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: Klasa odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku konstrukcja dachu strop ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu C R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 E 15 gdzie: R nośność ogniowa w minutach, E szczelność ogniowa w minutach, I izolacyjność ogniowa w minutach, ( - ) nie stawia się wymagań Zgodnie z 216 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. elementy budynku o których mowa w powyższej tabeli powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień: - elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej produkcyjno magazynowych o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 500 MJ / m 2, - ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia, w budynku produkcyjno - magazynowym niskim o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ / m 2. Ponadto na podstawie 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących lub ich części, wymagania techniczno budowlane, mogą być spełnione w sposób inny niż podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo rozwojowej oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej..., odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. Jednocześnie zastosowanie rozwiązań, o których mowa powyżej nie powinno prowadzić do pogorszenia warunków bezpieczeństwa pożarowego, kwalifikujących obiekt jako zagrażający życiu ludzi. Strefy pożarowe Rodzaj stref pożarowych Kategoria zagrożenia ludzi Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w (m 2 ) w budynku Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII w budynku niskim m² Obiekt stanowi jedną strefę pożarowa10 10 Kategoria Nr strefy Kondygnacja Nazwa pomieszczenia grupy pomieszczeń Nr pomieszczenia Powierzchnia [m 2 ] Piwnica Kotłownia ogrzewanie ZL III 1-2,70 gazem miejskim 62,1 Pomieszczenie kierowców, magazyn Parter kierowców korytarze, ± 0,00 sanitariaty, 169,8 kom. pion. i pozioma Piętro + 3,29 Pomieszczenia administracyjno biurowe, sanitariaty, kom. pionowa 164,2 Poddasze +6,46 pozioma Pomieszczenia na archiwum, część nieużytkowa 165,8 razem 472,5 Materiały niebezpieczne pożarowo nie powinny być przechowywane w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach. Ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K ( 55 0 C ), powinny być przechowywane wyłącznie w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. Zapas materiałów niebezpiecznych powinien być przechowywany w oddzielnym magazynie ( stanowisku ) przystosowanym do tego celu. Przechowywać materiały w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub na wskutek wzajemnego oddziaływania. Substancje niebezpieczne przechowywać wyłącznie w pojemnikach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. W przypadku gazów palnych pomieszczenie magazynowe przeznaczone do ich składowania powinno spełniać wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Podłogi powinny być odporne na działanie przechowywanych w magazynie substancji oraz na uszkodzenia mechaniczne, gdyż wszelkie nierówności mogą utrudnić ruch masy towarowej. Wyposażenie części magazynu w skuteczną wentylację, o parametrach wydajności i szczelności określonej wg oceny zagrożenia. Wysokość temperatury w magazynie należy dostosować do rodzaju składowanych materiałów. Instalacja elektryczna w przypadku magazynów materiałów wybuchowych i łatwo zapalnych powinna spełniać określone wymagania, wynikające z PN. Substancje utleniające, żrące, alkaliczne powinny być składowane w odrębnych partiach / stosach towarowych. Stanowisko pojazdów przywożących na teren zakładu substancje niebezpieczne powinno być wyposażone w instalację do odprowadzania ładunków elektryczności statycznej. Przed rozpoczęciem rozładunku lub załadunku pojazd należy uziemić, przyłączając przewód najpierw do podwozia ( nadwozia ) pojazdu, a następnie do magistrali uziemiającej. Do transportu substancji łatwo zapalnych należy stosować wózki metalowe ( dopuszcza się pomost drewniany ), wyposażone w koła z materiałów przewodzących lub w ogumienie przewodzące. Przewożone pojemniki powinny mieć kontakt z metalowym nadwoziem lub podwoziem wózka, np. za pomocą elastycznego przewodu ( linki ). Przed rozpoczęciem załadunku, wyładunku wózka z nieprzewodzącym ogumieniem wszystkie elementy metalowe układu: zasobnik opróżniany nadwozie wózka pojemnik napełniany, należy wzajemnie połączyć linką metalową, zakończoną np. zaczepem kleszczowym i uziemić. Uziemienie powinno być zrealizowane przed rozpoczęciem określonych operacji technologicznych. Budynek magazynowy powinien posiadać instalację do odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Uziemienia urządzeń znajdujących się w obrębie pomieszczenia objętego ochroną, powinny tworzyć11 11 wspólny obwód elektryczny, zapewniający ciągłość sieci uziemiającej, niezawodność połączeń oraz wymaganą skuteczność uziemienia. W przestrzeniach w których została wyznaczona strefa zagrożenia wybuchem należy stosować urządzenia oraz narzędzia w wykonaniu iskrobezpiecznym. Temperatura wszystkich powierzchni urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów znajdujących się w strefie atmosfery wybuchowej, nie powinna przekroczyć minimalnej temperatury samozapłonu stosowanych substancji, podczas normalnego trybu pracy jak i podczas działania wadliwego Instalacje i urządzenia elektryczne znajdujące się w strefach zagrożenia wybuchem należy poddawać okresowym przeglądom stanu technicznego oraz badaniom co najmniej jeden raz w roku. Oznakować tablicami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca składowania materiałów niebezpiecznych, występowania stref zagrożenia wybuchem, oraz rodzaju składowanych materiałów. Wymagania dot. warunków technicznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem np. podłoga elektrostatyczna, oprawy elektryczne w obudowie Ex, urządzenia nieiskrzące, będą wynikały z oceny zagrożenia wybuchem. Składowanie gazów palnych Wymagania bezpieczeństwa pożarowego w zakresie sposobu magazynowania gazów palnych regulują postanowienia 8 i 9 rozporządzenia MSWiA z dnia r. 1. Pomieszczenie magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych powinno spełniać wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem m. in.: - nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować dach lekki, wykonany z materiałów co najmniej trudno zapalnych, o masie nieprzekraczającej 75 kg/m 2 rzutu, licząc bez elementów konstrukcji nośnej dachu, takich jak podciągi, wiązary i belki, za wyjątkiem pomieszczeń w których łączna powierzchnia urządzeń odciążających, jak przepony, klapy oraz otwory oszklone szkłem zwykłym, jest większa niż 0,065 m 2 /m 3 kubatury pomieszczenia, - ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości 15 kn/m 2 ( 15 kpa ), - instalacja elektryczna oraz oprawy oświetleniowe powinny być w klasie przeciwwybuchowej, - podłoga powinna zapewniać nie wytwarzanie ładunków elektryczności statycznej, - drzwi w wykonaniu iskrobezpiecznym. 2. Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi należy chronić przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej 35 0 C. 3. Jeżeli butle zawierają gaz płynny, najbliższe studzienki lub inne zagłębienia terenu oraz otwory do pomieszczeń z podłogą znajdującą się poniżej przyległego terenu powinny być oddalone o co najmniej 8 metrów. 4. Butle z gazami palnymi należy przechowywać w pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie do tego celu. 5. Butle należy zabezpieczyć przed upadkiem stosując bariery, przegrody lub inne środki ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami. 6. Butle do przechowywania i transportu gazów palnych powinny być oznakowane zgodnie z PN dot. znaków bezpieczeństwa oraz barw rozpoznawczych i znakowania. 7. Butle z gazem płynnym ( propan butan ) mogą być składowane na placach otwartych, pod zadaszeniem lub w budynkach przystosowanych do tego celu. 8. Odległość magazynowanych butli z gazem płynnym od obiektów zakładu powinna wynosić co najmniej 15 metrów. 9. Składowisko butli na placu otwartym nie może być usytuowane poniżej poziomu terenu, a podłoże powinno być wolne od zagłębień i odpowiednio utwardzone. 10. Stanowisko magazynowe butli propan butan powinno być zadaszone, wyposażone w instalację do odprowadzania ładunków elektryczności statycznej. Miejsce usytuowania butli powinno chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 11. Stanowisko powinno być wyposażone w gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego 9 kg, lub w dwie gaśnice śniegowe o masie 5 kg każda.12 12 Warunki techniczne ewakuacji. Budynek Starej Willi eksploatowany AWF zlokalizowano w Poznaniu przy ul.droga Dębińska 7. Opis techniczny budynku w zakresie warunków budowlanych umieszczono w punkcie 3 niniejszej instrukcji. W związku z tym, że budynek pełnią funkcję zasadniczo produkcyjno magazynową oraz biurową, warunki techniczne ewakuacji zostały określone dla tego charakteru obiektów ( Qd / ZL III ). Na podstawie 11 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia r. z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, a także być zapewnione stosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego. Usytuowanie i sposób wydzielenia klatek schodowych. W budynku występuje jedna klatka schodowa prowadząca na kolejne kondygnacje. Urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymów i gazów pożarowych. W budynku nie zainstalowano urządzeń oddymiających. Ilość wyjść na zewnątrz budynku oraz rejony dla osób ewakuowanych. Z analizowanych budynków istnieje możliwość wyjścia na zewnątrz poprzez drzwi oznakowane napisem wyjście ewakuacyjne. /3 szt./ Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej. Zgodnie z 239 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. łączna szerokość drzwi w świetle stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzących na zewnątrz budynku powinna być nie mniejsza niż wymagana szerokość biegu klatki schodowej ( 68 ), lub proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 metra. Ponadto drzwi wieloskrzydłowe, powinny mieć co najmniej jedno, niezablokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 metra. W analizowanym przypadku istnieje możliwość ewakuacji przy pomocy 2 wyjść. Rozmieszczenie w/wym wyjść przedstawia załącznik Jednocześnie drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku, a także z dziedzińców przeznaczonych dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. Rejony dla osób ewakuowanych stanowi plac przed budynkiem. Biorąc pod uwagę funkcję obiektów, ilość osób mogących w nich przebywać, stopień występującego zagrożenia, a także postanowienia 4 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia MSWiA z dnia r. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie jest zabronione. W związku z powyższym, w obrębie wyjść ewakuacyjnych zamkniętych przed dostępem osób postronnych z zewnątrz, zaleca się usytuowanie w bezpośrednim ich sąsiedztwie klucza ( od wewnątrz budynku ), umożliwiającego natychmiastowe otwarcie drzwi w przypadku występującego zagrożenia. Ponadto na podstawie 238 cytowanego rozporządzenia pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 metrów gdy znajduje się w strefie pożarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m 2 oraz gdy znajduje się w strefie pożarowej części produkcyjno - magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ / m 2, a jego powierzchnia przekracza 1000 m 2 a także strefie pożarowej produkcyjno - magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m 2 a jego powierzchnia przekracza 300 m 2. Na podstawie 4 ust. 1 pkt. 11 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:13 13 - zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, - składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, - lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych. Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe, przeszkodowe). Zgodnie z 181 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w budynku użyteczności publicznej o powierzchni ponad 2000 m 2, a także na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Oświetlenie ewakuacyjne powinno załączyć się po upływie 2 sekund i działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Budynek nie został wyposażony w omawiane oświetlenie Sposoby oznakowania dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych. Na podstawie 4 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków zobowiązani są do oznakowania obiektu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z PN. Budynek oznakowano w zakresie dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych znakami bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą Polską Normą PN-92/ N /02 Ewakuacja. Poziome drogi ewakuacyjne służące celom ewakuacji. Na podstawie 242 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Zabrania się zawężania poziomych dróg komunikacyjnych służących celom ewakuacji poniżej wymiaru określonego w przepisach, w szczególności poprzez składowanie materiałów palnych, lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji, urządzeń i przedmiotów, na tych drogach. Na terenie analizowanego budynku każdorazowo podczas dokonywania aranżacji wnętrz pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych, należy bezwzględnie przestrzegać wymagań dot. klasy palności zastosowanych wyrobów i elementów budowlanych i wykończeniowych. a) Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w analizowanym przypadku wynoszą: Rodzaj strefy pożarowej Długość dojścia w ( m ) Przy jednym dojściu Przy co najmniej 2 dojściach 1 ZL III Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100 % od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 2 W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Długość dojścia ewakuacyjnego mierzy się od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Przy czym za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej uważa się obudowaną klatkę schodową zamykaną drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 wyposażoną w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.,14 14 b) Szerokość wyjść z pomieszczeń co najmniej 0,9 metra w świetle ościeżnicy, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób co najmniej 0,8 m. c) Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzących na zewnątrz budynku powinna być nie mniejsza niż 1,2 metra. d) Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 metra. e) Szerokość poziomych dróg komunikacyjnych służących ewakuacji powinna wynosić co najmniej 1,4 m, lub proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji wg 0,6 m / 100 osób. f) W pomieszczeniach od najdalszego miejsca w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną lub do innej pożarowej strefy długość przejścia nie powinna przekraczać 40 m. Przejście nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. 4. WYPOSAŻENIE OBIEKTU W URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM STOSOWANYCH W OBIEKCIE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I GAŚNIC. W budynku znajdują się następujące instalacje mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe: 1. Instalacja elektryczna 2. Instalacja odgromowa 3. Instalacja telefoniczna 4. Instalacja wentylacyjna 5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W zależności od przeznaczenia obiektu, każdy z nich posiada odpowiednią instalację techniczno - użytkową, która winna być odpowiednio oznakowana kolorystyką zgodną z PN oraz znakami informacyjnymi. Dla poszczególnych instalacji techniczno - użytkowych należy prowadzić oględziny, przeglądy, pomiary i próby eksploatacyjne wynikające z przepisów szczegółowych i dokumentacji techniczno - ruchowych urządzeń zasilanych odpowiednim rodzajem instalacji, a w szczególności: a) pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektroenergetycznych - raz na 5 lat, b) pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektroenergetycznych w budynkach raz na 5 lat, c) pomiar napięć i obciążeń, sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej - nie rzadziej niż co pięć lat, dla instalacji nisko, średnio i wysokoprądowych instalacji elektroenergetycznych, sterowania i sygnalizacji, telefonicznych itp. d) pomiar rezystancji izolacji dla instalacji w strefach zagrożenia wybuchem jeden raz na rok. e) badanie urządzeń i instalacji piorunochronnych ochrony podstawowej: częściowe (wykonywane są podczas budowy obiektu), odbiorcze (wykonywane są przy oddawaniu budynku do eksploatacji), okresowe (należy wykonywać nie rzadziej niż co pięć lat lub w przypadku przebudowy albo zmiany funkcji budynków oraz 1 x na rok na obiektach zagrożonych wybuchem). Każdy obiekt wyposażony w urządzenia i instalacje piorunochronne powinien mieć metrykę oraz protokóły badania takiej instalacji. f) przewody kominowe (kotłowni na paliwo gazowe i płynne oraz nagrzewnic gazowych) należy czyścić co najmniej raz na 6 miesięcy, ( kotłowni opalanych paliwem stałym ) co najmniej raz na 3 miesiące.15 15 g) badanie i przeglądy instalacji wodociągowej (hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej) wykonywać należy jeden raz w roku, chyba że w DTR określonej instalacji lub urządzenia zostało to określone inaczej, h) badania szczelności instalacji gazowej należy wykonywać co najmniej dwa razy w roku. i) urządzenia przeciwpożarowe oraz instalacje ( oświetlenie awaryjne, drzwi i bramy przeciwpożarowe z automatyką, hydranty wewnętrzne, instalacja sygnalizacji pożaru, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, urządzenia oddymiające, instalacja tryskaczowa, dźwiękowy system ostrzegawczy, wentylacja pożarowa w obrębie pasażu, lokalu handlowego i garażu, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, przeciwpożarowe klapy odcinające ) oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dot. urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz instrukcjach obsługi ( przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku ). j) węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dot konserwacji hydrantów wewnętrznych. k) w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa gazowego, i płynnego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. l) przeglądy stanu technicznego detektorów gazu przeprowadzać w sposób i na zasadach określonych w dokumentacji technicznej urządzeń, przy uwzględnieniu zakresu z przeglądów wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. m) W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacja hydrantów wewnętrznych powinna być poddawana systematycznym przeglądom i konserwacji. Wąż hydrantowy powinien być rozwinięty, hydrant poddany ciśnieniu i sprawdzony wg następujących punktów, czy: Urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie są skorodowane lub przeciekające. Instrukcje obsługi są czyste i czytelne. Miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane. Mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane. Wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika przepływu oraz miernika ciśnienia). Wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia lub pęknięć. Jeżeli wąż wskazuje jakieś uszkodzenia, powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej, na maksymalne ciśnienie robocze. Zaciski lub tamowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte. Zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach. W przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo. Stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę zwrócić na to czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia. Prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać. Praca prowadnic węża jest prawidłowa, upewnić się że są one właściwe i pewnie zamocowane. Pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany USZKODZONY. n) W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinna być poddawana systematycznym przeglądom i konserwacji.16 16 Test codzienny: Wskaźniki prawidłowości działania centralnego zasilania powinny być sprawdzane wzrokowo. Inspekcja wzrokowa ma rozpoznać stan gotowości systemu do pracy oraz rozpoznać, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu. Test comiesięczny: Włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej każdego znaku wyjścia oświetlonego wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, ze każda lampa świeci. Podczas tego okresu należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić się czy istnieją, czy są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują. Na końcu testu okresowego zaleca się przywrócenie zasilania podstawowego i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej i urządzenia, w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego. Test coroczny: Każdą oprawę oświetleniowa i znak oświetlany wewnętrznie należy testować przez czas podany w instrukcji producenta. Należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego. Zaleca się sprawdzenie poprawności działania układu ładowania. Dokonać pomiaru natężenia. Czas działania opraw 2 godziny. Kontrole miesięczne: o Należy sprawdzić poziom elektrolitu i jego gęstość we wszystkich celach akumulatorów kwasowo ołowiowych (łącznie z akumulatorami baterii rozruchowych silników wysokoprężnych i zasilania rozdzielni urządzenia pompowego). o o Należy wykonać wszystkie procedury zalecane przez wszystkich dostawców podzespołów. Sprawdzenie przestrzeni zagrożonych pożarem. Należy stwierdzić wpływ zmian budowlanych, dotyczących sposobu wykorzystania przestrzeni, układu składowania, urządzeń grzewczych, oświetleniowych lub wyposażenia budynku, na kwalifikację do zagrożenia pożarowego lub na projekt urządzenia tryskaczowego, tak aby można było podjąć odpowiednie modyfikacje. przeprowadzenie procedur prób odbiorowych. UWAGA! Dla wszystkich urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji i urządzeń niezbędnych w warunkach pożaru lub innego zdarzenia, znajdujących się na terenie obiektu, zakres ich przeglądów i konserwacji ustala producent w dokumentacji techniczno ruchowej lub instrukcji obsługi. Zawarte w tych dokumentach warunki eksploatacji urządzeń oraz czasokresy przeglądów powinny być bezwarunkowo przestrzegane, niezależnie od podanych powyżej propozycji i sposobów, celem utrzymania pełnej sprawności technicznej i niezawodności zadziałania systemów. WARUNKI EKSPLOATACYJNE OBIEKTU Sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7/ r. Prawo budowlane (tekst jednolity 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623) Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: utrzymywać i użytkować obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami zapewniającymi: spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii, warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu, możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,17 17 niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej m 2 ; (osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli); 4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności oddziaływujących na obiekt związanych z działaniem człowieka lub siła natury. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać: osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej być dołączone do książki obiektu budowlanego.18 18 Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których mowa powyżej, przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie. W nawiązaniu do wskazań określonych powyżej szczegółowe warunki techniczne użytkowania budynków i obiektów wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi przedstawiają się następująco: Kontrole, o których mowa powyżej powinny być przeprowadzane w porze wiosennej. Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku. Protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie: 1) stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą, 2) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt 1, 3) zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania, 4) metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, 5) zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych. Do protokołów, o których mowa powyżej, w razie potrzeby należy dołączyć dokumentację graficzną wykonaną w toku kontroli. Niezależnie od kontroli okresowych właściciel budynku może przeprowadzać przeglądy robocze mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym. Okresowej kontroli, o której mowa powyżej podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: 1) bezpieczeństwa osób, 2) środowiska, 3) konstrukcji budynku. Podczas okresowych czynności kontrolnych szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny: 1) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, 2) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, 3) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, 4) pokryć dachowych, 5) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, 7) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, 8) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku. Plan robót remontowych powinien być sporządzony z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu: 1) eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich, 2) zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, 3) spełnienie wymagań ochrony środowiska, 4) zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu. Budynki powinny być użytkowane przy zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych.19 ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego określa 32 Rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U r. Nr 109, poz. 719) ZASADY OGÓLNE. Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich, dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w PN dot. podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg ( lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych: 1. na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym: a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, lub ZL V, b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m 2, c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem; 2. na każde 300 m 2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1 z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Przy ustalaniu rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego należy stosować następujące zasady: do gaszenia pożarów grupy A (ciała stałe żarzące się takie jak drewno, papier, tkanina) stosuje się gaśnice proszkowe, pianowe lub płynowe, do gaszenia pożarów grupy B (ciecze palne i substancje stałe topliwe np. benzyna, olej, tłuszcz, parafina, farby) stosuje się gaśnice pianowe, śniegowe lub proszkowe, do gaszenia pożarów grupy C (gazy i pary palne np. gaz ziemny, propan, acetylen) stosuje się gaśnice proszkowe, śniegowe, do gaszenia pożarów grupy D (metale ziem rzadkich np. magnez, sód, potas, aluminium) stosuje się gaśnice proszkowe wypełnione proszkiem specjalnym, do gaszenia grupy F tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. do gaszenia poszczególnych grup pożarów uzupełnionych indeksem E (instalacje i urządzenia elektryczne będące pod napięciem oraz innych materiałów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie napięcia elektrycznego) stosuje się gaśnice śniegowe lub proszkowe. Rozmieszczenie sprzętu w obiektach powinno uwzględniać następujące zasady: sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń, w obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polską Normą, do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m, sprzęt gaśniczy należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródła ciepła (piece, grzejniki, słońce), odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m. czynności konserwacyjne powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej jednak niż jeden raz na rok.20 20 Na podstawie 4 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków zobowiązani są do oznakowania obiektu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z PN. Kondygnacje budynku powinny zostać oznakowane w zakresie dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych, znakami bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującą Polską Normą PN-92/ N /02 Ewakuacja ETATYZACJA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO. W oparciu o 32 rozporządzenia MSWiA z dnia r. oraz przeprowadzony szczegółowy przegląd pomieszczeń stwierdza się, że ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na terenie Starej Willi powinna wynosić co najmniej tak jak podana w poniższej tabeli: Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj gaśnic Ilość sztuk 1 piwnica ABC 1 sztuka 2 parter ABC 2 sztuki 3 I piętro ABC 2 sztuki 4 poddasze ABC 1 sztuka Waga każdej gaśnicy: 1) 6 kg 2) 5 kg21 2122 HYDRANTY WEWNĘTRZNE. Na terenie analizowanego obiektu nie zastosowano instalacji hydrantów wewnętrznych. Postanowienia 19 rozporządzenia MSWiA z dnia r. nakładają obowiązek stosowania hydrantów wewnętrznych Ø 25 na każdej kondygnacji budynku, w strefie pożarowej ZL III, w budynku średniowysokim. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 Mpa. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z PN dot. konserwacji hydrantów wewnętrznych. Ponadto na podstawie 4 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w obiektach jest zabronione wykonywanie czynności które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz źródeł wody do celów przeciwpożarowych.. 5. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM. Prace niebezpieczne pożarowo, nie przewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscem, jak prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie, a także wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych pożarem należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo osoba zarządzająca obiektem lub osoba wyznaczona oraz wykonawca zobowiązani są: 1) ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane protokół z przeglądu, 2) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, 3) wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg prac oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy oświadczenie, 4) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, 5) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu, 6) ocena zagrożenia pożarowego, ustalenie przedsięwzięć i wskazanie osób odpowiedzialnych winno być udokumentowane tj. przez wypełnienie druku - Zezwolenie na pracę z otwartym ogniem oraz w razie potrzeby z podaniem warunków specjalnych. 7) sprawdzić, czy sprzęt i narzędzia są sprawne i należycie zabezpieczone przed możliwością zainicjowania i rozprzestrzeniania pożaru, 8) sprawdzić czy przed przystąpieniem do pracy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pożarowo. 9) sprawdzić zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pożarowo oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych zagrożeń, 10) wstrzymać pracę z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru, do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, brać udział w23 23 kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku, po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo, Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo należy przestrzegać następujących zasad: Ponadto: 1) wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych należy zabezpieczyć przed zapaleniem, 2) oczyścić pomieszczenia lub miejsca gdzie będą wykonywane prace z wszelkich palnych materiałów i zanieczyszczeń, 3) odsunąć na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkie przedmioty palne lub znajdujące się w palnych opakowaniach, 4) zabezpieczenie przed działaniem temperatury np. odprysków spawalniczych, materiałów których usunięcie a bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez osłonięte, 5) zapewnić stałą drożność dróg i wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo, 6) dążyć do zmniejszenia lub eliminowania występowania stref zagrożenia wybuchem poprzez wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczeń, 7) w miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację pożaru oraz wszelkich jego źródeł np. gaśnica proszkowa lub CO 2 5 kg i koc gaśniczy, wiadro z wodą, 8) prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, 9) podczas spawania elementy konstrukcyjne, rury, przewody, itp. należy skutecznie ochładzać w pobliżu miejsca spawania, aby na skutek dużego przewodnictwa cieplnego nie spowodować zapalenia się przylegających do nich materiałów palnych. Skuteczne wychładzanie takich materiałów można osiągnąć przez szczelne owinięcie szmatami, tkaniną, sznurem i ciągłe polewanie wodą, 10) sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością spowodowania pożaru, 11) osoba wykonująca pracę winna przestrzegać zasad określonych techniką ich wykonywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami BHP, 12) po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym były wykonywane prace oraz rejony przyległe książka kontroli prac spawalniczych. 1. Prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwopalnych cieczy lub gazów mogą być prowadzone wyłącznie, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości. 2. Osoba zarządzająca obiektem, lub osoba wyznaczona zobowiązana jest przed rozpoczęciem prac zapoznać wyznaczone osoby z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu. Odstępstwo od w/w wymagań może nastąpić tylko w przypadku awaryjnego wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, np. w celu ratowania życia ludzkiego lub mienia znacznej wartości. W szczegółowej dokumentacji zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo można zastosować wzorcową dokumentację stanowiącą załącznik do niniejszej instrukcji ( Nr 1-4).24 24 6. ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU. W pomieszczeniach Starej Willi zabrania się: 1. Przechowywania płynów łatwopalnych takich jak: benzyna, rozcieńczalniki, farby, lakiery, spirytus, denaturat, aceton i innych nieobjętych zakresem prowadzonej działalności handlowej. 2. Używania ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon lub zapalenie się występujących materiałów palnych, określonych przez właściciela lub zarządcę obiektu. 3. Wrzucania niedopałków papierosów lub zapałek do pojemników przeznaczonych do składowania odpadków lub makulatury. 4. Dokonywania wszelkich napraw instalacji elektrycznych oraz wymiany przepalonych wkładek bezpieczników instalacyjnych (topikowych), manipulowania w tablicach rozdzielczozabezpieczeniowych itp. przez osoby nieupoważnione. 5. Wykonywania we własnym zakresie prowizorycznych obwodów instalacji elektrycznych, mocowania na materiałach palnych np. drewnie, płytach drewnopochodnych gniazdek wtyczkowych lub wyłączników bez zastosowania niepalnych izolatorów. 6. Używania grzejnych urządzeń elektrycznych bez zgody zarządzającego zakładem pracy lub bezpośredniego przełożonego, dodatkowo ułożonych na podłożu palnym. 7. Ustawiania urządzeń ogrzewczych (w tym czajników przewodowych) na palnym podłożu (wykładziny podłogowe, meble, parapety okienne itp.) bez zastosowania niepalnych podstawek, a także przy materiałach palnych w odległościach mniejszych niż 50 cm (dotyczy urządzeń, których powierzchnia zewnętrzna nagrzewa się powyżej 100 st. C). 8. Włączenia do jednego gniazda wtyczkowego (jednego obwodu elektrycznego) kilku odbiorników elektrycznych o dużej mocy, których łączna moc może spowodować przeciążenie instalacji. 9. Pozostawienia bez nadzoru w czasie godzin pracy oraz po jej zakończeniu włączonych do sieci odbiorników i urządzeń elektrycznych. 10. Stosowania na osłony punktów oświetleniowych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki. 11. Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych, w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej C, a także linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej, rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych. 12. Zastawiania dojść do podręcznego sprzętu gaśniczego, samowolnej zmiany jego rozmieszczenia oraz używania tego sprzętu do celów nie związanych z ochroną przeciwpożarową. 13. Ustawienie na drogach i ciągach komunikacyjnych szaf, biurek itp. przedmiotów, utrudniających ewakuację lub stwarzających dodatkowe zagrożenie pożarowe (np. łatwo zapalnych wykładzin podłogowych oraz okładzin ściennych). 14. Układania na drogach ewakuacyjnych łatwo zapalnych wykładzin podłogowych oraz łatwo zapalnych elementów wystroju wnętrz. 15. Instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu i instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem. 16. Składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, w tym służących ewakuacji, lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości. 17. Składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych. 18. Uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do: - gaśnic i urządzeń / instalacji przeciwpożarowych, - źródeł wody do celów przeciwpożarowych, - wyjść ewakuacyjnych, - wyłączników prądu elektrycznego Na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia r. w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności: - zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji,25 25 - blokowania drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru, - składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, - lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych. W celu ograniczenia możliwości powstania pożaru oraz jego szybkiego rozprzestrzeniania się, należy: 1. Przestrzegać zasady i dopilnować, aby tablice rozdzielcze instalacji elektrycznych były zamknięte na klucz, odpowiednio opisane i oznakowane (opisy zgodne ze schematem instalacji z podaniem obwodów zabezpieczanych i wartości prądu w amperach wkładek bezpieczników instalacyjnych topikowych). 2. Przepalone wkładki bezpieczników należy wymieniać na nowe o takiej wartości prądu (w amperach), jaki jest podany w opisie tablicy dla zabezpieczonego obwodu. 3. Wyposażyć pomieszczenia, w których dopuszczalne jest palenie tytoniu, w niepalne popielniczki. 4. Wywiesić na korytarzach i w widocznych, ogólnie dostępnych miejscach instrukcje alarmowania, na wypadek powstania pożaru oraz znaki informacyjne o kierunkach ewakuacji, wg PN-92/N-01256/02 i PN 97/N-01256/ Przechowywać klucze zapasowe do wszystkich pomieszczeń. 7. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA ZAGROŻENIE POŻAROWE. Zagrożenie pożarowe na terenie obiektu może wystąpić na skutek: pozostawiania bez nadzoru odbiorników energii elektrycznej nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji (bez samoczynnych zabezpieczeń lub automatyki sterowniczej - piecyki, promienniki, grzejniki olejowe) lub ich ustawiania w pobliżu materiałów palnych oraz na palnym podłożu. niewłaściwego wykonywania i nie terminowo prowadzonych konserwacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. prowizorycznego zakładania połączeń lub obwodów elektrycznych instalacji, lub też prowizorycznego podłączenia odbiorników elektrycznych, niezgodnie z PBUE lub instrukcją producenta. montażu gniazd wtyczkowych i przewodów elektrycznych na palnym podłożu bez zastosowania osłon metalowych i izolatorów. przeciążania instalacji elektrycznych w wyniku podłączenia do jednego obwodu kilku odbiorników o dużej mocy. wyrzucania niedopałków tytoniu do koszy na odpady (śmieci) oraz opróżniania popielniczek z niedopałkami do koszy ( innych pojemników), w których znajdują się materiały palne jak np. papier, tektura, tworzywa sztuczne. zabezpieczenia instalacji i urządzeń elektrycznych, bezpiecznikami o wartościach prądowych większych niż wynika z projektu (opisu tablic). zbyt bliskiego składania materiałów palnych od punktów świetlnych. zwarć w przewodach elektrycznych przy braku kontrolowania stanu technicznego instalacji, nie prowadzenia okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych. niewłaściwego prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych między innymi takich jak: spawanie, cięcie gazowe, lutowanie, zgrzewanie, itp. prowadzonych najczęściej w trakcie remontów lub modernizacji pomieszczeń. braku ochrony odgromowej budynku. umyślnego podpalenia. prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo np. spawalnia, cięcia, lutowania, zgrzewania, w przypadku awarii lub podczas prac remontowych.26 26 nieprawidłowej eksploatacji lub awarii urządzeń, maszyn, w sposób powodujący powstawanie impulsów energetycznych, mogących zainicjować zapalnie się znajdujących się w bezpośrednim ich sąsiedztwie materiałów palnych. mycia lub czyszczenia maszyn, urządzeń, podczas których to czynności, istnieje niebezpieczeństwo rozlania środka czyszczącego, który pod wpływem impulsu energetycznego ( zaiskrzenie, elektryczność statyczna ) może ulec zapaleniu. awarii lub nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji, w których wykorzystuje się gaz ziemny lub gaz propan butan. Na terenie obiektu najbardziej niebezpieczne pożarowo są następujące materiały: acetylen i tlen wykorzystywane w przypadku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, tworzywa sztuczne - stanowiące wyposażenie pomieszczeń oraz składnik oferowanych wyrobów, zawierające w swoim składzie poliamidy oraz inne homopolimery, które to substancje w procesie spalania wytwarzają szczególnie toksyczne dla organizmu związki m. in. związki chloropochodne, cyjanowodór, pochodne siarkowodoru. Podczas podgrzewania topią się, dymy wydzielają zapach palącej się parafiny i smoły. Podczas rozkładu termicznego lub spalania powstają produkty takie jak CO2 i CO gazy te w dużych stężeniach są silnie trujące. Podczas spalania topią się, rozpływają lub przekształcają w spadające krople. Temperatura zapalenia wynosi około C. drewno - temperatura zapalenia C. papier, karton - temperatura zapalenia C. Do materiałów niebezpiecznych pożarowo zaliczamy m. in.: - gazy palne, - ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55 0 C, - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, - materiały pirotechniczne, - materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, - materiały mające skłonności do samozapalenia, - materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, - inne materiały, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. Jednocześnie na podstawie 8 rozporządzenia MSWiA z dnia r. materiały niebezpieczne pożarowo należy przechowywać w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania. 7.2.DROGI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU. Drogi rozprzestrzeniania się pożaru uzależnione są od: lokalizacji pomieszczeń, w których powstał pożar. warunków budowlanych poszczególnych pomieszczeń oraz ich wyposażenia i wystroju. powierzchni i kubatury pomieszczenia, w którym powstał pożar. połączeń funkcjonalnych poszczególnych pomieszczeń. rodzaju oddzieleń budowlanych pomiędzy pomieszczeniami. palności elementów konstrukcyjnych budynku, takich jak: ściany, stropy, dachy, słupy. ilości i rodzaju składowanych materiałów palnych, sposobu ich ułożenia, wydzielania, zachowania przerw i przejść. nie zabezpieczenia przed przemieszczaniem się ognia w przewodach wentylacyjnych oraz kanałach kablowych. sposobu zabezpieczenia otworów drzwiowych, okiennych, dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych.27 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU. Rozważając kolejno powyższe czynniki można stwierdzić, że im większa powierzchnia pomieszczeń oraz im większe nagromadzenie materiałów palnych bez zachowania należytych odległości i przerw, tym większe istnieją możliwości szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru. Podobna sytuacja może zaistnieć w przypadku braku właściwych oddzieleń pomiędzy funkcjonalnie związanymi pomieszczeniami. Czynnikiem sprzyjającym rozprzestrzenianiu się pożaru jest: późne jego zauważenie, oraz zbyt długie w czasie zaalarmowanie straży pożarnej niedostateczna ilość podręcznego sprzętu gaśniczego; brak umiejętności w obsłudze tego sprzętu przez pracowników, może mieć istotny wpływ na nie ugaszenie pożaru w zarodku i jego rozprzestrzenienie poza miejsce powstania 7.4 PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU. Na podstawie art. 9 ustawy o ochronie przeciwpożarowej: Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdują się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa. Z chwilą otrzymania informacji o pożarze i podjęciu decyzji o konieczności ewakuacji wszyscy pracownicy oraz osoby przebywające w budynku są zobowiązane do udziału w akcji ratowniczej, gaszeniu pożaru i ewakuacji. Do sytuacji, w której zachodzi konieczność ewakuacji ludzi i mienia zaliczyć należy: - pożar w budynku, - prawdopodobieństwo znajdowania się ładunku wybuchowego, - poważne uszkodzenie konstrukcji budynku, lub instalacji wewnętrznych, - inne zagrożenie np. klęska żywiołowa. Informację o konieczności ewakuacji należy przekazać bezzwłocznie wszystkim osobom znajdującym się w obiekcie, za pomocą dostępnych środków łączności. Pracownicy, po skonsultowaniu się z bezpośrednim przełożonym, o ile nie zostaną im przydzielone zadania do wykonania powinni: - w sposób opanowany, spokojnym głosem, wskazać osobom przebywającym w budynku, najbliższe wyjście ewakuacyjne - w przypadku powstania zjawiska paniki, przejąć rolę tzw. przywódców stada, zdecydowanymi komendami kierować ludzi do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. - po przeprowadzeniu ewakuacji ludzi, opuścić budynek i udać się w wyznaczone miejsce zbiórki plac przed budynkiem oznaczony tablica Miejsce zbiórki do ewakuacji. W przypadku powstania pożaru lub otrzymania wiadomości o pożarze należy: Ustalić dokładnie miejsce powstania pożaru, określić drogi jego rozprzestrzeniania i zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń i ludzi przebywających w budynku. Natychmiast zaalarmować straż pożarną (tel. 998,112), zarządzającego obiektem i powiadomić wszystkich współpracowników oraz pozostałych użytkowników budynku. Informację o powstałym pożarze przekazać osobom zarządzającym obiektem - osoba faktycznie władająca obiektem, 0soby zarządzające firmami, albo osobie przez nich wyznaczonej. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym oraz z wykorzystaniem hydrantów wewnętrznych, wspólnie z osobami znajdującymi się sąsiedztwie pożaru, jeżeli nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.28 28 Przeprowadzić ewakuację osób znajdujących się w strefie pożaru. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmuje osoba faktycznie władająca obiektem, albo osoba przez niego wyznaczona. Przy likwidacji źródła ognia należy kierować się następującymi wskazówkami: Przystąpienie do akcji gaszenia pożaru powinno rozpocząć się od wyłączenia dopływu energii elektrycznej, jeżeli zachodzi taka konieczność oraz dopływu gazu z sieci gazowej. Wyłączenie energii elektrycznej w całym budynku należy realizować poprzez użycie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, natomiast gazu przy użyciu zaworu głównego. Jeżeli jest możliwe, podjąć działania w celu przerwania procesu palenia poprzez: usunięcie materiału palnego ze strefy bezpośredniego działania płomienia, i oddziaływania termicznego, ochłodzenie palącego się materiału poniżej temperatury zapalenia, odcięcie dopływu tlenu do materiału palnego, m.in. przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. 7.5 SPOSÓB ALARMOWANIA JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH. 1. Zaalarmować dostępnym telefonem straż pożarną, wybierając numer 998 (112), osobę faktycznie władającą obiektem, albo osobę wyznaczoną. 2. Meldunek o pożarze do straży pożarnej należy przekazać w następujący sposób: Określić krótko gdzie się pali lub, jakie jest inne miejscowe zagrożenie, z podaniem miejsca i informacji dotyczącej pomieszczenia, podać dokładny adres. Co się pali (charakter materiałów palących się, rodzaj konstrukcji zastosowanej w pomieszczeniu). Czy jest zagrożone życie ludzkie. Nazwisko zgłaszającego i numer telefonu, z którego zostało przekazane zgłoszenie o pożarze. Inne informacje wg pytań dyspozytora straży pożarnej. TELEFONY ALARMOWE Państwowej Straży Pożarnej 998 lub112 Wykaz telefonów alarmowych. STRAŻ POŻARNA 998 / 112 POLICJA 997 POGOTOWIE RATUNKOWE MEDYCZNE 999 POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 POGOTOWIE GAZOWE 992 POGOTOWIE WODNO - KANALIZACYJNE 994 STRAŻ MIEJSKA 98629 29 - OSOBA ZARZĄDZAJĄCA. tel. kontaktowy... - WYZNACZONA OSOBA tel. kontaktowy... - OCHRONA tel. kontaktowy PRZYKŁADOWA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU I PODJĘCIA DECYZJI O EWAKUACJI LUDZI Z BUDYNKU. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE LP. ETAPY AKCJI CZYNNOŚCI Wezwanie jednostki straży pożarnej Ogłoszenie rozpoczęcia ewakuacji Zawiadomić telefonicznie Pracownik, który zauważył pożar (998,112) straż pożarną o zaistniałym pożarze z określeniem: adresu budynku objętego pożarem gdzie się pali, (które piętro, nazwa pomieszczenia) co się pali-rodzaj materiałów czy jest zagrożone życie ludzkie nazwisko zgłaszającego i numer telefonu, z którego jest wezwanie. Ogłosić spokojnym głosem osoba władająca obiektem albo rozpoczęcie ewakuacji z osoba wyznaczona określeniem czy opuszczamy budynek lub pomieszczenie, do ogłoszenia ewakuacji należy wykorzystać instalację sygnalizacji pożaru przycisk ROP lub używając głosu albo poprzez gońca. W przypadku alarmu pożarowego II stopnia następuje automatyczne załączenie DSO i jako priorytet wyłącza wszystkie inne systemy nagłośnienia w budynku. osoba władająca obiektem, albo osoba wyznaczona Przebieg ewakuacji 1.Przydzielenie zadań do wykonania 2.Ustalenie kolejności i kierunków ewakuacji w zależności od występującego zagrożenia na kondygnacjach i w pomieszczeniach. Oczekiwanie na przybycie jednostek straży pożarnej 3.Wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za ewakuację osób i mienia z poszczególnych pomieszczeń 4.Ustalenie dodatkowych warunków ewakuacji w sytuacji niekorzystnego rozwoju pożaru (zadymienie, wysoka temperatura) 5.Sprawdzenie pomieszczeń czy zostały opuszczone przez wszystkie osoby 1.Wyjść na zewnątrz budynku i oczekiwać na przyjazd jednostek straży pożarnej 2.Udzielić informacji o zaistniałej Osoba wyznaczona ds ewakuacji Osoba wyznaczona30 sytuacji i podjętych dotychczas działaniach 3.Wskazać miejsce pracy kierującego ewakuacją Gaszenie pożaru Natychmiastowe podjęcie akcji gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych. Ewakuacja mienia 1.Ewakuację mienia należy rozpocząć po zakończeniu ewakuacji ludzi w sytuacji, gdy jest ono zagrożone i sytuacja pożarowa pozwala na podjęcie takiego działania 2.Kolejność ewakuacji określa się w zależności od występującego zagrożenia 3.Miejscem składowania wyewakuowanego mienia będą place na zewnątrz budynku, zabezpieczone siłami policji Wyznaczeni pracownicy osoba faktycznie władająca obiektem, albo osoba wyznaczona 8.1.ZASADY OGÓLNE 8. WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ SPOSOBY ICH PRAKTYCZNEGO SPRAWDZENIA. Z chwilą otrzymania informacji o pożarze i podjęciu decyzji o konieczności ewakuacji wszyscy pracownicy zobowiązani są do udziału w akcji ratowniczej, gaszeniu pożaru i ewakuacji. Ewakuację osób przeprowadza się wykorzystując wszystkie dostępne wyjścia ewakuacyjne. Warunki i sposoby ewakuacji będą zależne od miejsca powstania pożaru, przy czym ewakuacja powinna objąć osoby najpierw z pomieszczeń najbardziej zagrożonych pożarem. Ponadto należy podjąć stanowcze działanie zmierzające do opanowania paniki i utrzymywania porządku do czasu wyjścia ostatniej osoby poza obręb budynku. Osoby znajdujące się w pomieszczeniach omawianego obiektu należy informować o potrzebie opuszczania budynku, używając głosu albo poprzez gońca. O ile to możliwe kierujący ewakuacją powinien wyznaczyć osoby z pracowników, do sprawdzenia, czy z zagrożonych miejsc zostały ewakuowane wszystkie osoby. Ponadto należy powiadomić osoby zarządzające o zaistniałej sytuacji. 8.2 ORGANIZACJA EWAKUACJI. Ewakuacja osób z budynku powinna nastąpić tylko w przypadku, gdy: 1. pożar nie został ugaszony w zarodku, 2. istnieje obawa dotarcia wiadomości o powstałym pożarze do ludzi przebywających w pomieszczeniach i powstania paniki, 3. zachodzi możliwość przedostania się dymu i ognia do pomieszczeń w których przebywają ludzie, Do ogłoszenia alarmu o wystąpieniu zagrożenia pożarem lub innym zdarzeniem w budynku należy wykorzystać następujące sposoby: 1. Powiadomienie głosem, 2. Powiadomienie przez gońców,31 31 Przy ogłaszaniu alarmu o wystąpieniu niebezpieczeństwa w obiekcie, należy kierować się szczególną rozwagą. Konieczne jest ustalenie faktycznego stopnia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, aby zbyt pochopne ogłoszenie alarmu nie doprowadziło do powstania paniki. Decyzję o konieczności przeprowadzenia ewakuacji podejmują osoby w następującej kolejności: 1. Osoba uprawniona do podejmowania decyzji o ewakuacji, działająca z ramienia zarządzającego obiektem. 2. Podczas nieobecności osób zarządzających, wyznaczony pracownik. 3. Dowódca akcji ratowniczo gaśniczej. Rozdział konkretnych zadań ustala kierujący akcją lub osoba uprawniona do podejmowania decyzji o rozpoczęciu ewakuacji. Zakres zadań do wykonania będzie zależny od sytuacji pożarowej i występującego zagrożenia ludzi. Ogłoszenie decyzji o rozpoczęciu ewakuacji musi być przekazane w sposób spokojny, a jednocześnie nakazujący i sugestywny, aby nie doprowadzić do paniki. Do czasu przybycia jednostki państwowej straży pożarnej akcją ewakuacyjno-gaśniczą kieruje osoba faktycznie władająca obiektem, a podczas jego nieobecności osoba wyznaczona, a po przybyciu PSP podporządkowują się dowódcy straży pożarnej informując go o zaistniałej sytuacji i wydanych dotychczas poleceniach. Konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludzi z zagrożonych pomieszczeń uzależniona jest od stopnia niebezpieczeństwa wynikającego z sytuacji pożarowej. Organizacja ewakuacji. 1. System ewakuacji z budynku rozpoczyna informacja Informacja o wystąpieniu niebezpieczeństwa na terenie obiektu powinna zostać przekazana osobie władającej obiektem, lub osobie upoważnionej. 2. Rozpoznanie zagrożenia powinno obejmować i uwzględniać schemat, czy ewakuacji podlega cały obiekt, czy poszczególna strefa przestrzeń. Na polecenie kierownika akcji, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia samodzielnej decyzji, w/wym osoby informują telefonicznie straż pożarną oraz pozostałe służby ratowniczo i porządkowe o zaistniałym niebezpieczeństwie. 3. Podczas prowadzonych działań ewakuacyjnych należy maksymalnie wykorzystywać dostępne na terenie obiektu techniczne środki komunikacyjne. 4. Zadaniem pracowników ochrony podczas prowadzenia ewakuacji jest m. in. otwieranie drzwi na drodze ewakuacyjnej. Ponadto ochrona powinna umożliwić i w miarę możliwości udostępnić swobodny dojazd jednostek służ ratowniczych bezpośrednio do obiektu, oraz skierować przybyłych na miejsce akcji ratowników, do zagrożonej przestrzeni, na terenie obiektu. Pracownik /wyznaczony/ powinien odłączyć zasilanie budynku w instalację elektryczną, poprzez przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz zamknąć zawór gazu w przypadku ich występowania 5. Pracownicy zobowiązani są do prowadzenia ewakuacji osób do miejsc zbiórki, na zewnątrz budynku, oraz sprawdzenia czy wszystkie osoby zostały wyewakuowane z zagrożonej przestrzeni. 6. Ewakuacja zawsze powinna przebiegać najkrótszą dostępną drogą ewakuacyjną, pod nadzorem pracowników budynku. 7. Miejsce zbiórki stanowią place przed budynkiem, oznakowane tablicą informacyjną Miejsce zbiórki po ewakuacji. - wyznaczyć osobę do zebrania listy obecności w celu sprawdzenia stanu osobowego pracowników w miejscu zbiórki po ewakuacji, 8. Zarządzający przestrzenią wspólnie z administratorem całego kompleksu są zobowiązani do udzielenia kierującemu akcją ewakuacyjno ratunkową, niezbędnych informacji na temat funkcjonowania na terenie obiektu urządzeń i instalacji łącznie z planami schematami, a32 32 także złożenia krótkiej informacji o dotychczasowym przebiegu akcji i podporządkowania się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki PSP. 9. W razie potrzeby na wyraźne polecenie kierującego akcją ratowniczą, należy wyłączyć zasilanie elektryczne w całości lub części budynku. Jeżeli sytuacja jest groźna i istnieje potrzeba ewakuacji ludzi, należy przestrzegać następujących zasad: W pierwszej kolejności należy ratować i ewakuować osoby najbardziej poszkodowane nie mogące opuścić pomieszczeń samodzielnie. W drugiej kolejności należy ratować i ewakuować pozostałe osoby znajdujące się w budynku oraz ważną dokumentację (dokumenty, akta finansowe, sprzęt komputerowy, itp.) i cenne przedmioty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia ich przez pożar lub szkody mogące powstać w czasie przeprowadzanej akcji (np. zalanie wodą). Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi. W miarę możliwości wraz z ewakuacją należy równolegle przeprowadzić akcję gaśniczą przy użyciu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych, jeżeli nie występuje bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia lub życia. Ewakuację najcenniejszego mienia prowadzi się wyłącznie z pomieszczeń bezpośrednio zagrożonych pożarem. Kolejność wyprowadzania osób uzależniona jest od miejsca wybuchu pożaru i rozmieszczenia pomieszczeń w stosunku do wyjść ewakuacyjnych z budynku. Kierunki ewakuacji na zewnątrz budynku określają znaki bezpieczeństwa. Stosować należy zasadę wyprowadzania ludzi w pierwszej kolejności z pomieszczenia / części obiektu objętego pożarem, a następnie sukcesywnie z pomieszczeń innych w zależności od występującego zagrożenia. W pierwszej kolejności ewakuuje się ludzi z pomieszczeń najbardziej zagrożonych pożarem. Osoby zarządzające opuszczają pomieszczenia po całkowitej ewakuacji osób. Pamiętać należy o usuwaniu materiałów palnych z drogi rozwijającego się pożaru lub też o polewaniu zagrożonych powierzchni wodą. W oddalonym od miejsca pożaru pomieszczeniu, (jeżeli zajdzie taka potrzeba) należy oczekiwać pomocy ze strony straży pożarnej, która dysponuje sprzętem specjalistycznym do prowadzenia ewakuacji z zewnętrznej strony budynku. Rola pracowników polega w tym przypadku, oprócz przeprowadzania ewakuacji, na zapobieganiu panice. Drzwi pomieszczeń, z których wydobywa się dym na korytarz należy szczelnie zamknąć. Poruszając się w pomieszczeniach zadymionych należy czołgać się po podłodze, gdzie istnieje największa ilość powietrza i najlepsza widoczność. Drogi oddechowe w dymie zabezpiecza się prowizorycznie przykładając do nosa i ust nawilżoną wodą tkaninę (np. chustkę). Celem nie utracenia w dymie orientacji-kierunku, należy poruszać się wzdłuż ścian. Odszukując ludzi w pomieszczeniach trzeba uwzględnić fakt, że osoby z reguły będziemy znajdowali przy drzwiach i oknach. Przejawy paniki należy zwalczać w zarodku perswazją, poleceniem ustnym lub nawet siłą fizyczną. Po przybyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej należy przede wszystkim udzielić dowódcy informacji, gdzie i w jakich ilościach znajdują się zagrożeni ludzie. Ewakuacja powinna odbywać się najkrótszymi drogami ewakuacyjnymi. 8.3 PRAKTYCZNE SPOSOBY SPRAWDZANIA WARUNKÓW EWAKUACJI. W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia ewakuacji z obiektu należy przestrzegać następujących zasad: Powiadomić pracowników oraz osoby przebywające w budynku umówionymi sygnałami o konieczności przeprowadzenia ewakuacji ((, głos, goniec, telefon )). Pomieszczenia zagrożone (objęte pożarem lub dymem) należy opuszczać pojedynczo formując na korytarzu łańcuch pojedynczy lub kolumnę dwójkową. Na korytarzu i w pomieszczeniach należy poruszać się z jednakową szybkością zależną od stopnia niebezpieczeństwa, a więc: krokiem normalnym, krokiem przyspieszonym, biegiem.33 33 Z poszczególnych pomieszczeń ewakuację należy prowadzić poprzez istniejące wyjścia ewakuacyjne, do wyznaczonych i oznakowanych miejsc zbiórki na terenie zewnętrznym Użyć wszelkich dostępnych sposobów (łącznie z siłą fizyczną) w celu zapobiegania panice i przekonania ratowanych o skuteczności i bezpieczeństwie ewakuacji. Stosować planową, bądź poleconą kolejność ewakuacji, najbliższymi drogami ewakuacyjnymi. Użyć wszelkich dostępnych środków, aby możliwie skutecznie zabezpieczyć drogi ewakuacyjne przed rozwojem pożaru i zadymieniem. W przypadku, gdy stopień niebezpieczeństwa jest nieduży, ewakuację należy zapowiedzieć w formie oględnej, głosem spokojnym, przy czym nie zawsze należy podawać prawdziwą przyczynę. Przy dużym stopniu zagrożenia życia, ewakuację ludzi należy zapowiedzieć w formie bezpośredniej, lecz zachowując spokój i opanowanie. Należy zapewnić całkowite zdyscyplinowanie i posłuch ewakuowanych osób. Udzielić pomocy i ściśle współpracować z przybyłym dowódcą jednostki straży pożarnej, udzielając niezbędnych informacji. 8.4 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA EWAKUACJĘ. Obowiązki te przedstawiają się następująco: W przypadku zauważenia pożaru lub otrzymania wiadomości o pożarze, pracownicy wykonują następujące czynności: Ustalają dokładnie miejsce pożaru, drogi (kierunki) jego ewentualnego rozprzestrzeniania się i zagrożenia dla pomieszczeń sąsiednich. Alarmują jednostkę straży pożarnej (tel. 998,112), zarządzającego lub pracownika punktu informacyjnego. Przystępują do gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego, lub hydrantów wewnętrznych, jeżeli nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Z korytarzy i pomieszczeń ewakuacja osób przebywających w budynku powinna odbywać się pod nadzorem pracowników poprzez wyjście oznaczone napisem Wyjście ewakuacyjne. Akcją gaśniczo-ratowniczą do czasu przybycia straży pożarnej kierują: osoba faktycznie władająca obiektem, albo osoba przez niego wyznaczona. Jeżeli podczas ewakuacji będą osoby poszkodowane, należy przenieść je w bezpieczne miejsce i udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999). 8.5 ORGANIZACJA EWAKUACJI MIENIA. Ewakuację mienia przeprowadza się w drugiej kolejności, a mianowicie po przeprowadzeniu ewakuacji osób. Decyzję o ewakuacji mienia podejmują osoba faktycznie władająca obiektem albo osoba przez niego wyznaczona, jeżeli posiadane siły i sytuacja pożarowa pozwala na jej przeprowadzenie. Osoby zarządzające osoba faktycznie władająca obiektem albo osoba przez niego wyznaczona, ustalają wykaz przedmiotów i urządzeń (również dokumentów) przewidzianych do ewakuacji w przypadku powstania pożaru. Kolejność ewakuacji ustala się w zależności od wartości ewakuowanego mienia oraz możliwości jej przeprowadzenia. Osoby zarządzające osoba faktycznie władająca obiektem albo osoba przez niego wyznaczona, ustalają sposób, kolejność i drogi, którymi przeprowadzona będzie ewakuacja mienia, a także wyznaczają osoby do przeprowadzenia tej czynności. Prowadzenie ewakuacji mienia nie może kolidować lub utrudniać prowadzenia akcji gaśniczej. Ewakuowane mienie należy ustawiać w miejscach, które nie będą kolidowały lub utrudniały prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, ponadto nie powinny tarasować przejść i dróg ewakuacyjnych, przejazdów i placów manewrowych przed budynkiem. Mienie należy strzec przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieżą.34 34 9. SPOSOBY ZAPOZNANIA UŻUTKOWNIKÓW OBIEKTU Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ORAZ PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI. Zaznajomienie pracowników z zasadami bezpieczeństwa pożarowego występującymi na w budynku Starej Willi należy przeprowadzić w formie szkolenia, z uwzględnieniem: zagrożeń pożarowych występujących w budynku, przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, sposobów eliminowania zagrożenia pożarowego, przepisów przeciwpożarowych, zadań i obowiązków pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, zadań i obowiązków pracowników w przypadku powstania pożaru, zasad użycia sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych Wszyscy pracownicy zatrudnieni w budynku zobowiązani są odbyć przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zasad prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia oraz umiejętności obsługi sprzętu gaśniczego znajdującego się na terenie obiektu. Program szkolenia powinien obejmować między innymi: 1. Panujące zagrożenie pożarowe poszczególnych pomieszczeń. 2. Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru, dymów i gazów. 3. Zagrożenie dla osób przebywających w pomieszczeniach, wynikające z możliwych sytuacji pożarowych. 4. Układ dróg ewakuacyjnych, stan techniczny wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń i poszczególnych kondygnacji. 5. Sposób oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz kierunków ewakuacji. 6. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń gaśniczych. 7. Lokalizację głównych wyłączników energii elektrycznej i zaworów gazowych. 8. Organizację akcji ewakuacyjnej określonej w instrukcji, w tym ze sposobami ewakuowania ludzi. 9. Sposoby przeciwdziałania objawom niepokoju i paniki. 10. Sposoby oddymiania pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. 11. Zasady gaszenia pożaru i organizację akcji ratowniczo-gaśniczej. 12. Sposoby alarmowania Państwowej Straży Pożarnej o pożarze lub innym zagrożeniu. 13. Przyczyny i potencjalne możliwości powstania pożaru i sposoby zapobiegania jego powstania. 14. Zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Szkolenie winno zostać potwierdzone oświadczeniem wpiętym do akt osobowych pracownika. Wzór oświadczenia o przeszkoleniu umieszczono w załączniku Nr 5. Osoba prowadząca szkolenie winna posiadać uprawnienia określone w art. 4 ust 2a i 2b ustawy z dnia r. o ochronie przeciwpożarowej. 10. ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI OBIEKTU. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu przede wszystkim ochronę życia i zdrowia ludzi, a także ochronę dóbr materialnych przed pożarem. Zapewniając ochronę przeciwpożarową budynku należy w szczególności: przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, lokalizacyjnych, instalacyjnych i ewakuacyjnych, wyposażyć obiekt w sprzęt pożarniczy oraz środki gaśnicze i inne urządzenia ratownicze,35 35 zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować budynek do prowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia, oraz prowadzenia akcji ratowniczej, zapoznać pracowników ze sposobami postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, zapoznać pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, instrukcjami i wytycznymi wewnętrznymi. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. Obowiązki zarządzającego obiektem Na podstawie postanowień zawartych w Ustawie z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. Nr 147, poz. 1229) w nawiązaniu do ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 52, poz. 452 ), za zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu odpowiedzialny jest zarządzający obiektem. W świetle cytowanej ustawy Zarzadca zobowiązany jest w szczególności: - przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, - wyposażyć budynki, obiekty lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, - zapewnić osobom przebywającym w budynkach, obiektach lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, - przygotować budynki, obiekty lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, - zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, - ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. - wykonywać decyzje administracyjne wydawane przez uprawnione instytucje w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolno rozpoznawczymi na terenie użytkowanych obiektów. W świetle powyższego Zarządca powinien: 1. Realizować decyzje Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. 2. Zorganizować przeszkolenie pracowników w zakresie znajomości zagrożeń pożarowych występujących w obiekcie, znajomości zasad zapobiegania pożarom oraz postępowania w przypadku powstania pożaru, a także znajomości zasad prowadzenia bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w obiektach. 3. W stosunku do pracowników nie przestrzegających przepisów przeciwpożarowych i winnych zaniedbań w tym zakresie stosować sankcje służbowe i dyscyplinarne. 4. Stosować się do w/w postanowień realizując przepisy szczegółowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Obowiązki osób kierujących grupami ludzi. Do zakresu obowiązków w/wym osoby należy zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku, a w szczególności: 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego ludzi, wymagań budowlanych, instalacyjnych, technologicznych, przeciwpożarowych i innych, na terenie obiektów i terenu. 2. Ustalanie formy i metod przeciwpożarowego zabezpieczenia poszczególnych obiektów oraz terenu, szczególnie przy wprowadzeniu nowych technologii i materiałów. 3. Ustalenie wymagań przeciwpożarowych w dokumentacji technologiczno - ruchowej i remontowej, a w szczególności przez określenie:36 36 charakterystyki zagrożenia pożarowego występującego w procesie technologicznym, instalacjach i urządzeniach w czasie ich ruchu, obsługi i remontu, sposobu usuwania zagrożeń pożarowych i awarii oraz postępowania w razie powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. 4. Omawianie na naradach roboczych stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenu. 5. Spowodowanie prowadzenia prac remontowych, szczególnie z otwartym ogniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Branie udziału w ustaleniu środków i sposobów przeciwpożarowego zabezpieczenia zakładu. 7. Sprawdzenie znajomości przepisów przeciwpożarowych przez swoich pracowników oraz najemców oraz egzekwowanie ich przestrzegania. 8. Wprowadzenie w życie postanowień instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz egzekwowanie od pracowników przestrzegania postanowień w niej zawartych. 9. Inicjowanie działań mających na celu zapobieganie pożarom. 10. Zapewnienie szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 11. Terminowe realizowanie decyzji wydanych przez właściwego terenowo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dotyczących usunięcia nieprawidłowości w stanie bezpieczeństwa pożarowego. 12. Egzekwowanie pełnej drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych. 13. Merytoryczne sprawdzenie nowych technologii, maszyn i instalacji pod względem bezpieczeństwa pożarowego, przed wprowadzeniem ich do procesu technologicznego. 14. Prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych podczas nieobecności zarządzającego lub w chwili bezpośredniego zagrożenia, a po przyjeździe straży pożarnej podporządkowanie się poleceniom dowódcy akcji, informując go o podjętych działaniach. 15. Spowodowanie posiadania przez osoby wykonujące prace pożarowo niebezpieczne na terenie zakładu, kompletu stosownych dokumentów, w tym także dot. urządzeń. 16. Spowodowanie wyposażenia budynków w sprawnych technicznie podręczny sprzęt gaśniczy, oraz oznakowanie obiektów zgodnie z PN-92/N-01256/01 i Spowodowanie wywieszenia na widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru. 18. Niezwłoczne spowodowanie dokonywania napraw uszkodzonych instalacji i urządzeń technicznych. 19. Nadzór nad zapewnieniem ładu i porządku na drogach komunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, służących do ewakuacji ludzi i mienia. 20. Zapewnienie bezpiecznej w zakresie pożarowym, eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, odgromowych, hydrantów wewnętrznych, i zewnętrznych, oświetlenia awaryjnego oraz innych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. Ponadto w przypadku powstania pożaru i nieobecności osoby zarządzającej budynkiem jest zobowiązany do zorganizowania i prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczej. Obowiązki te dotyczą w szczególności: 1. Natychmiastowego udania się do miejsca pożaru lub awarii i podjęcia akcji ratowniczo - gaśniczej przy współudziale pracowników. 2. Do czasu przybycia zaalarmowanej straży pożarnej wydawania poleceń i podjęcia innych nieodzownych działań do walki z pożarem, skutkami awarii, a mianowicie: zarządzenie w razie potrzeby ewakuacji ludzi i mienia, wyznaczenie pracowników, których zadaniem będzie szybkie podjęcie akcji gaśniczej, ratowniczej itp. z użyciem dostępnego sprzętu i według procedur ustalonych w instrukcjach, mobilizowanie pracowników do współudziału w walce z pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem, wprowadzenie na miejsce pożaru, awarii jednostek straży pożarnej lub innych służb ratowniczych. 3. Nawiązanie współpracy z dowódcą przybyłej jednostki straży pożarnej, w ramach tej współpracy należy: poinformować go o wydanych poleceniach przez osobę dotychczas prowadzącą akcję ratowniczo - gaśniczą, wskazać punkty czerpania wody gaśniczej,37 37 wskazać najbardziej zagrożone miejsca, mogące być przyczyną eksplozji, gwałtownego rozprzestrzeniania się pożaru lub powodujących wysokie straty, utrzymać z nimi stały kontakt w celu udzielenia niezbędnej pomocy w likwidowaniu pożaru i awarii, a w przypadku szczególnego zagrożenia wspólnie ustalać technologię walki z pożarem lub skutkami awarii. 4.Zabezpieczenie pogorzeliska przed możliwością powtórnego powstania pożaru. 5.Zabezpieczenie miejsca pożaru, awarii lub wypadku w celu przeprowadzenia przez właściwe organy dochodzenia. Zadania i obowiązki pracownika techniczno gospodarczego.. Do zadań i obowiązków w / wym. osoby należy : 1. Przestrzeganie regulaminów i instrukcji przeciwpożarowych 2. Dbanie o właściwy stan zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz 3. utrzymanie należytego porządku i czystości w pomieszczeniach 4. i na stanowiskach pracy. 5. Niezwłoczne zgłaszanie przełożonym stwierdzonych 6. usterek w urządzeniach i instalacjach elektrycznych mogących spowodować powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru. 7. Uczestniczenie w szkoleniach przeciwpożarowych. 8. sprawdzenie po zakończeniu pracy swojego stanowiska oraz wyłączenie wszystkich odbiorników prądu i oświetlenia. 9. Przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowych oraz znajomości zasad alarmowania współpracowników i Straży pożarnej w przypadku powstania pożaru. 10. Znajomość zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń gaśniczych, a także : - Nie używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z gaszeniem pożaru lub szkoleniem przeciwpożarowym. - Nie zastawianie dróg przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, dostępu do urządzeń i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń energetycznych i gazowych. 11.Branie udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych w przypadku powstania pożaru, oraz wykonanie wszystkich poleceń kierownika akcji. Do zadań i obowiązków w/w osób należy: Obowiązki pracowników zatrudnionych w biurach 1. Utrzymanie pomieszczeń w należytym stanie bezpieczeństwa pożarowego. 2. Zgłaszanie potrzeb w zakresie wyposażenia pomieszczeń w odpowiednią ilość sprzętu gaśniczego oraz zgłaszanie potrzeb konserwacji tego sprzętu i urządzeń. 3. Umożliwienie konserwacji instalacji użytkowych znajdujących się na wyposażeniu biur. 4. Niezwłoczne dokonywanie napraw uszkodzonych instalacji i urządzeń technicznych ( poprzez powiadomienie bezpośredniego przełożonego ). 5. Zawiadomienie bezpośredniego przełożonego o brakach i usterkach we właściwym zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektu. 6. Zapewnienie ładu i porządku na drogach komunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku służących do ewakuacji ludzi i mienia. 7. Nie używanie sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z gaszeniem pożaru. 8. Branie udziału w akcjach gaśniczych, ewakuacyjnych oraz zabezpieczeniu pogorzeliska. 9. Dopilnowanie wygaszania świateł oraz wyłączenia grzejnych urządzeń elektrycznych. 10. Dokonywanie przeglądu swoich stanowisk po zakończeniu pracy i sprawdzenie, czy nie został zaprószony ogień, czy na przewodach grzewczych nie pozostawiono materiałów palnych, czy drzwi i okna zostały dokładnie zamknięte. 11. Znajomość instrukcji alarmowych, zachowania się na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.38 W przypadku powstania pożaru, awarii lub innego miejscowego zagrożenia pracownicy zobowiązani są w szczególności do: 13. natychmiastowego zaalarmowania osób przebywających w budynkach lub innych pomieszczeniach, straży pożarnej oraz przełożonych, 14. podjęcie przed przybyciem straży pożarnej akcji ratowniczo - gaśniczej przy użyciu dostępnego sprzętu gaśniczego, 15. wykonywania czynności ratowniczo - gaśniczych zgodnie z poleceniami osoby kierującej akcją ratowniczą,! Pracownikom nie wolno oddalać się od budynku bez zezwolenia osoby kierującej akcją ratowniczo - gaśniczą ( przełożonego ), jeżeli pozostawanie na miejscu nie zagraża ich zdrowiu i życiu. 16. Znać rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu ratowniczego. 17. Znać zagrożenia pożarowe występujące na terenie obiektu i swoim stanowisku pracy oraz znać sposoby przeciwdziałania powstania i rozprzestrzeniania się pożarów. 18. Branie udziału w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej zakładu, organizowanych przez kierownictwo. 19. Ścisłe stosowanie się do wytycznych zabezpieczenia pożarowego na stanowiskach pracy i terenie całego zakładu. 20. Nie pozostawanie bez nadzoru urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji i wymagających dozoru. Do zadań i obowiązków w/wym osoby należy: Obowiązki pracownika ochrony. 1. Przestrzeganie ściśle przepisów i postanowień w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 2. Dbanie o właściwy stan bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, terenie i na swoim stanowisku pracy. 3. Utrzymanie stanowiska pracy w porządku i czystości, przestrzeganie, aby nie zastawiano dostępu do sprzętu gaśniczego oraz dróg ewakuacyjnych. 4. Po zakończonej pracy sprawdzenie, czy w miejscu pracy nie występuje niebezpieczeństwo powstania pożaru, czy odbiorniki energii elektrycznej są wyłączone z sieci. 5. Branie bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczych i ewakuacyjnych w przypadku pożaru, podporządkowując się w tym zakresie kierownikowi akcji ratowniczo gaśniczej. 6. Niezwłoczne usuwanie usterek i zagrożeń mogących spowodować pożar, wybuch lub inne niebezpieczeństwo oraz zgłoszenie o tym Zarządzającemu. 7. Posiadanie pełnej znajomości zasad alarmowania straży pożarnej i zarządzającego obiektem oraz pozostałych użytkowników, współpracowników. 8. Kontrolowanie obiektu pod kątem możliwości powstania pożaru, sprawdzenie, czy na korytarze nie wydobywa się dym z pomieszczeń. 9. Sprawdzenie w momencie obejmowania pracy, czy na stanowisku w wyznaczonym miejscu znajdują się zapasowe klucze do pomieszczeń oraz kompletne wyposażenie hydrantów zewnętrznych. 10. Prowadzenie ewakuacji osób z budynku w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. 11. Otwieranie zamkniętych wyjść z obiektu w przypadku prowadzenia ewakuacji. 12. Znajomość zasad użycia podręcznego sprzętu i urządzeń gaśniczych. 13. Nie pozostawianie bez nadzoru urządzeń elektroenergetycznych nieprzystosowanych do pracy ciągłej i wymagających nadzoru (o tym czy urządzenie może pracować bez nadzoru określa producent w instrukcji obsługi). 14. Nie używanie urządzeń gaśniczych do celów nie związanych z gaszeniem lub szkoleniem przeciwpożarowym. 15. Nie zastawianie dróg przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, dostępu do urządzeń i podręcznego sprzętu gaśniczego, a także dostępu do urządzeń elektroenergetycznych. 16. Posiadanie stosownej wiedzy w zakresie obsługi urządzeń i instalacji niezbędnych podczas działań ratowniczo gaśniczych oraz ewakuacyjnych.39 39 Do obowiązków w/wym. osób należy:. Obowiązki Osób Sprzątających. 1. Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pożarowego. 2. Odbywanie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 3. Opróżnianie koszy, pojemników przeznaczonych na składowanie odpadków papieru, makulatury - bezpośrednio po zakończeniu pracy i usuwanie tych odpadków do odpowiednich zasobników poza teren sprzątanych pomieszczeń. 4. Dopilnowanie wygaszenia świateł oraz ewentualnego wyłączenia pozostawionych przez pracowników grzejnych urządzeń elektrycznych. 5. Dokonywanie przeglądu pomieszczeń po zakończeniu pracy i sprawdzenie czy nie został zaprószony ogień w pomieszczeniach, czy na przewodach grzewczych nie pozostawiono materiałów palnych, czy drzwi i okna zostały dokładnie zamknięte? 6. Znajomość instrukcji alarmowych, zachowania się na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. 7. Zgłoszenie swojemu przełożonemu stwierdzonych nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu pomieszczeń (nie wyłączone grzejne urządzenia elektryczne, tlące się niedopałki, itp.). 8. Znajomość zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. 9. Posiadanie stosownej wiedzy w zakresie zasad alarmowania straży pożarnej oraz pozostałych użytkowników budynku o powstałym zagrożeniu. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej bez względu na zajmowane stanowisko. Odpowiedzialność za osiągnięcie i utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa pożarowego ciąży na wszystkich pracownikach bez względu na zajmowane miejsce i charakter wykonywanej pracy. Do zadań i obowiązków w tym zakresie należy w szczególności: 1. Przestrzeganie regulaminów i instrukcji przeciwpożarowych. 2. Dbanie o właściwy stan zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz utrzymanie należytego porządku i czystości w pomieszczeniach i na stanowisku pracy. 3. Niezwłoczne usuwanie stwierdzonych usterek mogących spowodować powstanie i rozprzestrzenienie się pożaru oraz zgłoszenie o tym przełożonym lub administratorowi. 4. Uczestniczenie w szkoleniach przeciwpożarowych. 5. Sprawdzanie po zakończeniu pracy swojego stanowiska oraz wyłączenie wszystkich odbiorników prądu i oświetlenia. 6. Przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowych oraz znajomości zasad alarmowania współpracowników i straży pożarnej w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. 7. Znajomość zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń gaśniczych. 8. Nie pozostawianie bez nadzoru urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji i wymagających nadzoru (o tym czy urządzenie może pracować bez nadzoru określa producent w instrukcji obsługi). 9. Nie używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z gaszeniem pożaru lub szkoleniem przeciwpożarowym. 10. Nie zastawianie dróg przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, dostępu do urządzeń i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń energetycznych i przeciwpożarowych. 11. Branie udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych w przypadku powstania pożaru oraz wykonywanie wszystkich poleceń kierownika akcji. 12. Prowadzenie ewakuacji mienia, w przypadku gdy jest ono zagrożone działaniem ognia. 13. Zabezpieczenie pogorzeliska w przypadku ugaszenia pożaru. UWAGA!!! W przypadku zmian organizacyjnych obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy uaktualnić dostosowując je do istniejących stanowisk pracy.40 40 ZAŁĄCZNIK NR 1... pieczęć zakładu Poznań, dnia roku OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz usuwania stwierdzonych zagrożeń pożarowych.... podpis pracownika41 41 ZAŁĄCZNIK NR 2 PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO Nazwa i określenie budynku - pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo... Określić właściwości pożarowe materiałów palnych występujących na terenie prac niebezpiecznych pożarowo, czy jest zagrożenie wybuchem... Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przeprowadzanych prac niebezpiecznych pożarowo... Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urządzenia itp. na okres wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczania toku prac niebezpiecznych pożarowo... Środki i sposób alarmowania straży pożarnych oraz współpracowników w przypadku zaistnienia pożaru... Osoba(y) odpowiedzialne za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac niebezpiecznych pożarowo... Osoba(y) odpowiedzialne za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo... Osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac niebezpiecznych pożarowo po ich zakończeniu...42 42 PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI Poznań, dnia R.43 43 ZAŁĄCZNIK NR 3... pieczęć zakładu pracy ZEZWOLENIE NR NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO (SPAWANIE, CIĘCIE, LUTOWANIE, NAGRZEWANIE). Miejsce pracy... Rodzaj pracy... Czas pracy od dnia... godzina... do dnia... godzina... Zagrożenie pożarowe(wybuchowe)... Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru (wybuchu)... Środki zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo... Sposób wykonania prac niebezpiecznych pożarowo... Dane osobowe (uprawnienia) pracownika wykonującego prace niebezpieczne pożarowo......44 44 Odpowiedzialni za: 1.Przygotowanie miejsca pracy, środki zabezpieczenia miejsca pracy Imię i nazwisko... podpis odpowiedzialnego... 2.Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo Imię i nazwisko... podpis odpowiedzialnego... 3.Kontrolę miejsca spawania po ich zakończeniu (... godzin) Imię i nazwisko... podpis odpowiedzialnego... 4.Bezpieczne prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo Imię i nazwisko... podpis wykonującego prace podpis Poznań, dnia roku Prace niebezpieczne pożarowo zakończono dnia...godz... Podpis... Kontrolę miejsca prac po ich zakończeniu, zakończono dnia... godz... Podpis... Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo przekazano: (podać imię i nazwisko)... dnia...godz... Podpis...45 45 ZAŁĄCZNIK NR 4 KSIĄŻKA KONTROLI PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO LP Nazwa budynku, pomieszczenia, w którym wykonuje się prace pożarowo niebezpieczne Data i godzina rozpoczęcia prac pożarowo niebezpiecznych Imiona i nazwiska prowadzących prace pożarowo niebezpieczne Data i godzina oraz nazwisko osoby kontrolującej prace pożarowo niebezpieczne Uwagi kontrolującego prace pożarowo niebezpieczne Data i godzina zakończenia prac pożarowo niebezpiecznych Data i godzina przeprowadzenia kontroli obiektu po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych Podpisy osób przeprowadzającyc h kontrolę46 46 ZAŁĄCZNIK NR 5... pieczęć zakładu OŚWIADCZENIE Nazwisko i imię... Stanowisko /pełniona funkcja/... Niniejszym oświadczam, że zostałam (łem) przeszkolony w zakresie przepisów i wymogów ochrony przeciwpożarowej obowiązujących w obiekcie, które zobowiązuję się przestrzegać. Poinformowano mnie również o rodzajach podręcznego sprzętu gaśniczego i sposobach jego uruchamiania oraz o zasadach postępowania na wypadek pożaru, w tym również dotyczących ewakuacji ludzi i mienia (podpis wykładowcy) (podpis szkolonego)..., dnia... 1 Niniejsze oświadczenie jest potwierdzeniem zapoznania pracownika z przepisami przeciwpożarowymi zgodnie z ustawą z dnia r o ochronie przeciwpożarowej47 47 ZAŁĄCZNIK NR 6 ZARZĄDZENIE NR z dnia... w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku AWF Stara Willa zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 7 Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia MSWiA dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zarządzam, co następuje: 1 Wprowadzam w życie instrukcję bezpieczeństwa pożarowego stanowiącą załącznik do zarządzenia. 2 Zobowiązuję.. do zapoznania z jej treścią wszystkich użytkowników ( pracowników ) oraz stałego nadzoru nad przestrzeganiem jej postanowień. 3 Nadzór nad realizacją postanowień zawartych w niniejszej instrukcji powierzam.. 4 Funkcję koordynacyjną działań związanych z wdrożeniem i przestrzeganiem instrukcji powierzam. lub. 5 Zapoznanie wszystkich pracowników z merytoryczną zawartością instrukcji winno nastąpić w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 6 Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.48 48 ZAŁĄCZNIK NR pieczątka zakładu imię i nazwisko pracownika... stanowisko OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień i obowiązków w niej zawartych.... podpis pracownika 49 49 Pokazać jeszcze
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Bardziej szczegółowo Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego
Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki aradziej@agh.edu.pl, A1 312 n.h.m. Ustawa Prawo Budowlane Rozdział 6 Utrzymanie Bardziej szczegółowo Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.
Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. Bardziej szczegółowo WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW
WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY Bardziej szczegółowo EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat)
PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) Uwagi: kontrolę należy wykonywać w porze wiosennej, w razie stosowania protokółu do kontroli Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub Bardziej szczegółowo PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147
Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Bardziej szczegółowo Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYROBY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST. Jacek Horszczaruk Bardziej szczegółowo Ochrona przeciwpoŝarowa
Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość, Bardziej szczegółowo st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014
st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, Bardziej szczegółowo O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.
Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia Bardziej szczegółowo WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.
WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich Bardziej szczegółowo Książka obiektu budowlanego (KOB)
Książka obiektu budowlanego (KOB) Zgodnie z art. 64. 1, ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, Bardziej szczegółowo ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH
ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art. Bardziej szczegółowo O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.
O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad Bardziej szczegółowo Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu: Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego
PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego
druk nr 65 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006 Bardziej szczegółowo Geneza nowych wymagań szczególnych
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu Bardziej szczegółowo Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby
Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia Bardziej szczegółowo ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku
Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Bardziej szczegółowo st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014
st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą Bardziej szczegółowo Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach
KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej
PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Bardziej szczegółowo st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014
st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Bardziej szczegółowo Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa
EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Bardziej szczegółowo ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze
Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane Bardziej szczegółowo Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP
Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53 Bardziej szczegółowo Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36
Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r. Bardziej szczegółowo Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie
E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Bardziej szczegółowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:
Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C), Bardziej szczegółowo KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE
I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/: Bardziej szczegółowo kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach Bardziej szczegółowo Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art )
Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art. 61-72) Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku
Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ nr. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego. I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
Załącznik nr 3 do STWIOR dotyczy zadania 1-4 PROTOKÓŁ nr z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 62 ust.1 pkt 1 lit. b Bardziej szczegółowo Ekspertyza Techniczna
Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw Bardziej szczegółowo INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.
Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761 Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: Poznań,Styczeń 2015r Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku
Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p. Bardziej szczegółowo Ekspertyza techniczna
Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012 Bardziej szczegółowo o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2007 r. Druk nr 405 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie Bardziej szczegółowo Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania
Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w Bardziej szczegółowo System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ
System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich Bardziej szczegółowo Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych
Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r.
Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: prowadzenia okresowych przeglądów i badań instalacji, urządzeń użytkowych i zabezpieczających będących na wyposażeniu Bardziej szczegółowo Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO )
Załącznik nr. do umowy PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ).. NAZWA OBIEKTU Ulica: Nr:... Miejscowość: 97-200 Tomaszów Maz. Zdjęcie obiektu: Tomaszów Bardziej szczegółowo E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych
E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st. Bardziej szczegółowo Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski
Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie Bardziej szczegółowo Karta charakterystyki obiektu
Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy Bardziej szczegółowo SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 Bardziej szczegółowo ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90
Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa Bardziej szczegółowo 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania Bardziej szczegółowo REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU
REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i Bardziej szczegółowo Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.
Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu Bardziej szczegółowo E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A
E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny Bardziej szczegółowo W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.
U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56 Bardziej szczegółowo Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki
1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z Bardziej szczegółowo do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach Bardziej szczegółowo SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH I OKRESOWA KONTROLA SYSTEMÓW W MUZEUM ROLNICTWA
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH I OKRESOWA KONTROLA SYSTEMÓW W MUZEUM ROLNICTWA Starszy Specjalista ds. Kontrolno Rozpoznawczych w KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem st.kpt. mgr inż. Adam Frankowski Pożar Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca Bardziej szczegółowo z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu
Podstawa prawna PROTOKÓŁ Zał nr.. z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z Bardziej szczegółowo OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)
Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli stanu technicznego
druk nr 62 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m 2, dokonywanych Bardziej szczegółowo Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego
miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel Bardziej szczegółowo Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku
Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku zawarte są m.in. art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), Bardziej szczegółowo WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku
..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie. Bardziej szczegółowo Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego OBIEKT: ... położonego w m..., gm..., działka nr ew...
..., dnia...r. Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego OBIEKT:...... położonego w m...., gm...., działka nr ew.... PARAMETRY OBIEKTU: długość -. m szerokość -. m Bardziej szczegółowo WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego
ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3, Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku
załącznik nr 8 Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, Bardziej szczegółowo Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści
Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres Bardziej szczegółowo Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych
Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach Bardziej szczegółowo Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR Bardziej szczegółowo USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4
DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Bardziej szczegółowo PZ PP. Tarnowskie Góry r.
31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity Bardziej szczegółowo 2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992
1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą Bardziej szczegółowo USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)
Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 665. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia Bardziej szczegółowo Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski
Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj. Bardziej szczegółowo Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania
Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Stosowanie kryterium DH, czyli zdolności wyrobu do powstrzymania przepływu dymu i gazów pożarowych przy Bardziej szczegółowo Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.
Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu Bardziej szczegółowo Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
Lista kontrolna pożarowego obiektu. Lista kontrolna przeznaczona dla właścicieli, zarządców, jak również osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele, Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Bardziej szczegółowo Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego
Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa Bardziej szczegółowo WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ
PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA Bardziej szczegółowo Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.
Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres