Source: http://docplayer.pl/2513809-Warszawa-dnia-18-marca-2015-r-poz-376-rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-1-z-dnia-27-lutego-2015-r.html
Timestamp: 2018-04-22 16:37:54
Legal References Found: art. 15
 art. 3
 art. 2
 art. 40
 art. 40
 art. 51
 art. 7
 art. 28

Document Content:
Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 lutego 2015 r. - PDF
Download "Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 lutego 2015 r."
1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 2) Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz oraz z 2015 r. poz. 151) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej, 2) sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, 3) wzory świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) systemie ogrzewania należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczeń w budynku lub części budynku; 2) systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku lub części budynku; 3) systemie chłodzenia należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby chłodzenia pomieszczeń w budynku lub części budynku; 4) systemie wbudowanej instalacji oświetlenia należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii końcowej na potrzeby oświetlenia pomieszczeń w budynku lub części budynku; 5) prostym systemie technicznym należy przez to rozumieć system techniczny wykorzystujący jeden rodzaj źródła energii, zasilany jednym rodzajem nośnika energii lub energii; 6) złożonym systemie technicznym należy przez to rozumieć system techniczny wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj źródła energii; 7) nieodnawialnej energii pierwotnej należy przez to rozumieć energię zawartą w kopalnych surowcach energetycznych, która nie została poddana procesowi konwersji lub transformacji; 8) odnawialnej energii pierwotnej należy przez to rozumieć energię uzyskaną z odnawialnego źródła energii; 1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z , str. 13).
2 Dziennik Ustaw 2 Poz ) odnawialnym źródle energii należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm. 3) ); 10) energii końcowej należy przez to rozumieć energię dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych; 11) energii pomocniczej końcowej należy przez to rozumieć część energii końcowej dostarczanej do budynku lub części budynku dla zapewnienia funkcjonowania urządzeń pomocniczych w systemach technicznych; 12) energii użytkowej należy przez to rozumieć: a) w przypadku ogrzewania budynku lub części budynku energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła, b) w przypadku chłodzenia budynku lub części budynku zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia ze ściekami; 13) emisji należy przez to rozumieć emisję, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz oraz z 2014 r. poz. 1101); 14) budynku produkcyjnym należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w klasie 1251 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm. 4) ); 15) budynku magazynowym należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w klasie 1252 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 16) zyskach ciepła należy przez to rozumieć ciepło: a) wytworzone wewnątrz budynku lub części budynku przez użytkowników oraz przez urządzenia niebędące częścią systemów technicznych, b) dostarczone przez promienie słoneczne do budynku lub części budynku; 17) powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza należy przez to rozumieć ogrzewaną lub chłodzoną powierzchnię kondygnacji netto, wyznaczaną według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych Charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku wyznacza się metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (metoda obliczeniowa) albo metodą opartą na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa). 2. Charakterystykę energetyczną istniejącego budynku lub części budynku można wyznaczać metodą zużyciową, jeżeli: 1) na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej są one zasilane z sieci ciepłowniczej lub gazowej; 2) zużycie: a) ciepła rozlicza się na podstawie wskazań ciepłomierza, b) gazu ziemnego rozlicza się na podstawie wskazań gazomierza, c) ciepłej wody użytkowej rozlicza się na podstawie wskazań wodomierza; 3) istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej; 4) w okresie, o którym mowa w pkt 3, nie przeprowadzono robót budowlanych wpływających na ich charakterystykę energetyczną; 5) nie są one wyposażone w system chłodzenia; 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662 oraz z 2015 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz i 1662.
3 Dziennik Ustaw 3 Poz ) gaz ziemny jest zużywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, a jego zużycie jest mierzone odrębnym gazomierzem; 7) jest możliwe określenie ich powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza. 3. Metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 4. Metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartą na faktycznie zużytej ilości energii określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w języku polskim. 2. Świadectwo charakterystyki energetycznej oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. 5. Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej: 1) budynku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; 2) części budynku określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 5) Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak 5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 888), które zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz oraz z 2015 r. poz. 151) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4 Dziennik Ustaw 4 Poz. 376 Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (poz. 376) z dnia 27 lutego 2015 r. (poz....) Załącznik Załącznik nr 1 nr 1 METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OPARTA METODOLOGIA WYZNACZANIA STANDARDOWYM CHARAKTERYSTYKI SPOSOBIE ENERGETYCZNEJ UŻYTKOWANIA OPARTA BUDYNKU NA STANDARDOWYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA LUB CZĘŚCI BUDYNKU BUDYNKU LUB CZĘŚCI BUDYNKU 1. Sposób wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 1.1. Budynek lub część budynku dzieli się na przestrzenie ogrzewane, nieogrzewane i chłodzone. Przestrzenie ogrzewane dzieli się na strefy ogrzewane, a przestrzenie chłodzone na strefy chłodzone. Przestrzeń ogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku lub części budynku, w których działanie systemu ogrzewania umożliwia utrzymanie temperatury wewnętrznej, której wartość została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. 1) ), zwanych dalej przepisami techniczno-budowlanymi. Jeżeli w przyległych pomieszczeniach w przestrzeni ogrzewanej temperatura wewnętrzna różni się o więcej niż 4 K lub te pomieszczenia mają różne przeznaczenie, lub te pomieszczenia są obsługiwane przez różne systemy techniczne, dokonuje się podziału tej przestrzeni na strefy ogrzewane. Przestrzeń nieogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku lub części budynku, dla których nie określono wartości temperatury wewnętrznej. Przestrzeń okresowo ogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku lub części budynku, w których utrzymanie temperatury wewnętrznej, w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego, jest zapewnione przez działanie systemu ogrzewania lub zyski ciepła. Przestrzeń chłodzona jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku lub części budynku, w których w okresie działania systemu chłodzenia jest utrzymywana temperatura wewnętrzna określona w budowlanej dokumentacji technicznej. Jeżeli w przyległych pomieszczeniach w przestrzeni chłodzonej temperatura wewnętrzna różni się o więcej niż 4 K lub te pomieszczenia mają różne przeznaczenie, lub te pomieszczenia są obsługiwane przez różne systemy techniczne, dokonuje się podziału tej przestrzeni na strefy chłodzone Jeżeli w budynku lub części budynku występują procesy technologiczne, to w obliczeniach charakterystyki energetycznej nie uwzględnia się zapotrzebowania na energię w tych procesach, a także zapotrzebowania na energię przez instalacje obsługujące te procesy. Zyski ciepła od tych procesów dolicza się do wewnętrznych zysków ciepła pomieszczeń. 2. Wyznaczanie wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię EP, EK i EU 2.1. Charakterystykę energetyczną określają wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: 1) nieodnawialną energię pierwotną: EP = Q /A p f kwh/(m2 rok) (1) 2) energię końcową: EK= Q k /A f kwh/(m 2 rok) (2) 3) energię użytkową: EU= Q u /A f kwh/(m 2 rok) (3) 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200.
5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 376 Q p roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Q k roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Q u roczne zapotrzebowanie na energię użytkową A f powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) m 2 3. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Q p 3.1. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Q p w budynku lub części budynku wyposażonych w proste systemy techniczne Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Q p wyznacza się według wzoru: Q = Q + Q + Q + Q (4) p Hp, Wp, Cp,Lp, Q p,h roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewania Q p,w roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Q p,c roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu chłodzenia Q p,l roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia *) *) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych Zależności podstawowe: Q Hp = Q, Hk w, H + Eel,pom,H w el (5) Q Wp = Q, Wk w W, + Eel,pom,W w el (6) Q Cp = Q, Ck w, C + Eel,pom,C w el (7) Q Lp = Q w, Lk, el (8) Q k,h roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania Q k,w roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Q k,c roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzenia Q k,l roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia *) w i współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie: a) nośnika energii lub energii dla systemu ogrzewania (współczynnik w H ),
6 Dziennik Ustaw 6 Poz. 376 b) nośnika energii lub energii dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (współczynnik w W ), c) nośnika energii lub energii dla systemu chłodzenia (współczynnik w C ), d) energii elektrycznej (współczynnik w el ) E el,pom,h roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania E el,pom,w roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej E el,pom,c roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzenia *) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych Wyznaczanie współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych w i Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych w i przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę tego nośnika energii lub energii. Dostawca ciepła sieciowego wyznacza wartość w i zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm. 2) ). Jeżeli wartość w i wyznaczona w ten sposób jest mniejsza od 0, przyjmuje się wartość równą 0,00. W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości współczynnika w i określone w tabeli 1. Tabela 1. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych w i Sposób zasilania budynku Rodzaj nośnika energii Lp. w lub części budynku w energię lub energii i 1 Miejscowe wytwarzanie Olej opałowy 1,10 2 energii w budynku Gaz ziemny 3 Gaz płynny 4 Węgiel kamienny 5 Węgiel brunatny 6 Energia słoneczna 0,00 7 Energia wiatrowa 8 Energia geotermalna 9 Biomasa 0,20 10 Biogaz 0,50 11 Ciepło sieciowe z kogeneracji Węgiel kamienny lub gaz 0,80 12 Biomasa, biogaz 0,15 13 Ciepło sieciowe z ciepłowni Węgiel kamienny 1,30 14 Gaz lub olej opałowy 1,20 15 Sieć elektroenergetyczna Energia elektryczna 3,00 systemowa 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1203 i 1397 oraz z 2015 r. poz. 151.
7 Dziennik Ustaw 7 Poz Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Q p w budynku lub części budynku wyposażonych w złożone systemy techniczne Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Q p wyznacza się według wzoru: Q = Q + Q + Q + Q (9) p Hp, Wp, Cp,Lp, Q p,h roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewania Q p,w roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Q p,c roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu chłodzenia Q p,l roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia *) *) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych Zależności podstawowe: Q = Q w + E w (10) ( k,h,i ih, el,pom, ih el,i ) i ( Qk,W,j w jw + Eel,pom,, w el,j) j ( Qk,C,k w kc + E, el,pom, kc wel,k, ) Hp, Q = (11) Wp, jw, Q = (12) Cp, k Q = Q w (13) Lp, k,l,l l el,l i liczba podsystemów w systemie ogrzewania zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii j liczba podsystemów w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii k liczba podsystemów w systemie chłodzenia zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii l liczba podsystemów w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii Q roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną k,h,i do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewania Q roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną k,w,j do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej Q roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną k,c,k do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzenia Q roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną k,l,l do budynku lub części budynku dla l-tego podsystemu w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia *) w współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej ih, na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewania
8 Dziennik Ustaw 8 Poz. 376 w współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej jw, na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej w współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej kc, na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla k-tego podsystemu w systemie chłodzenia w współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej el,i na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewania w współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej el,j na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej w współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej el,k na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzenia w współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej el,l na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla l-tego podsystemu w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia E roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową el,pom, ih, dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewania E roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową el,pom, jw, dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej E roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową el,pom, kc, dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzenia *) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych. 4. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Q k 4.1. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Q k w budynku lub części budynku wyposażonych w proste systemy techniczne Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Q k wyznacza się według wzoru: Q k = Q Hk + Q, Wk + Q, Ck + Q,Lk + E, el,pom (14) Q k,h roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania Q k,w roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
9 Dziennik Ustaw 9 Poz. 376 Q k,c roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzenia Q k,l roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia *) E el,pom roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych *) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych System ogrzewania Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania Q k,h wyznacza się według wzoru: Q = Q (15) /η Hk H,nd H,tot η = η η η (16) H, tot gh, eh, dh η, sh, Q H,nd roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji η H,tot średnia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania η H,g średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła η H,e średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej η H,d średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej η H,s średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania Wyznaczanie średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła η H,g Wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła η H,g przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez producenta lub dostawcę źródła ciepła. W budynkach, w których zostały przeprowadzone kontrole systemu ogrzewania, wartość η H,g powinna zostać określona na podstawie wyników tych kontroli. W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości η H,g określone w tabeli 2. Tabela 2. Wartości średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła η H,g Lp. Rodzaj źródła ciepła η H,g 1 Kotły węglowe wyprodukowane: a) przed 1980 r., b) w latach , c) po 2000 r. 2 Kotły na biomasę (słoma), wrzutowe, z obsługą ręczną, o mocy: a) do 100 kw, b) powyżej 100 kw 3 Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), wrzutowe, z obsługą ręczną, o mocy do 100 kw 4 Kotły na biomasę (słoma) automatyczne o mocy: a) do 100 kw, b) powyżej 100 kw do 600 kw 0,60 0,65 0,82 0,63 0,70 0,65 0,70 0,75
10 Dziennik Ustaw 10 Poz. 376 Lp. Rodzaj źródła ciepła η H,g 5 Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), automatyczne, o mocy: a) do 100 kw, 0,70 b) powyżej 100 kw do 600 kw 6 Kotły na biomasę (słoma, drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), automatyczne, z mechanicznym podawaniem paliwa, o mocy powyżej 600 kw 0,85 0,85 7 Kominki z zamkniętą komorą spalania 0,70 8 Piece kaflowe 0,80 9 Podgrzewacze elektryczne przepływowe 0,94 10 Podgrzewacze elektrotermiczne 1,00 11 Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, 0,99 promiennikowe i podłogowe kablowe 12 Piece olejowe lub gazowe pomieszczeniowe 0,84 13 Kotły na paliwo gazowe lub ciekłe z otwartą komorą spalania 0,86 (palnikami atmosferycznymi) i dwustawną regulacją procesu spalania 14 Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej: a) do 50 kw, b) powyżej 50 do 120 kw, c) powyżej 120 do 1200 kw 0,87 0,91 0,94 15 Kotły gazowe kondensacyjne (70/55 C) o mocy nominalnej: a) do 50 kw, b) powyżej 50 do 120 kw, c) powyżej 120 do 1200 kw 16 Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45 C) o mocy nominalnej: a) do 50 kw, b) powyżej 50 do 120 kw, c) powyżej 120 do 1200 kw 17 Pompy ciepła typu woda/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie: a) 55/45 C, b) 35/28 C 18 Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie: a) 55/45 C, b) 35/28 C 19 Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie: a) 55/45 C, b) 35/28 C 20 Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/bezpośrednie skraplanie w instalacji płaszczyznowego ogrzewania, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 21 Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie: a) 55/45 C, b) 35/28 C 22 Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane gazem: a) 55/45 C, b) 35/28 C 0,91 0,92 0,95 0,94 0,95 0,98 3,60 4,00 3,50 4,00 3,50 4,00 4,00 2,60 3,00 1,30 1,40
11 Dziennik Ustaw 11 Poz. 376 Lp. Rodzaj źródła ciepła η H,g 23 Pompy ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjne, napędzane gazem: a) 55/45 C, b) 35/28 C 1,30 1,40 24 Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane gazem: a) 55/45 C, b) 35/28 C 25 Pompy ciepła typu glikol/woda, absorpcyjne, napędzane gazem: a) 55/45 C, b) 35/28 C 26 Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 27 Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, sprężarkowe, napędzane gazem 28 Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, absorpcyjne, napędzane gazem 29 Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej: a) do 100 kw, b) powyżej 100 kw 30 Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej: a) do 100 kw, b) powyżej 100 do 300 kw, c) powyżej 300 kw 1,40 1,60 1,40 1,60 3,00 1,30 1,30 0,98 0,99 0,91 0,93 0,95 W przypadku pomp ciepła podano wartości współczynnika wydajności sezonowej. W przypadku innych źródeł ciepła, z wyjątkiem zasilanych energią elektryczną, podano sprawność odniesioną do wartości opałowej paliwa Średnią sezonową sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej η H,e wyznacza się według wzoru: = η ' + 0,03 X 0,03 (17) η eh, eh, X stosunek sumy mocy cieplnej grzejników usytuowanych przy ścianach zewnętrznych do sumy mocy cieplnej wszystkich grzejników w systemie ogrzewania, ustalany na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej (stosunek liczony dla grzejników płytowych oraz członowych; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że X jest równe 1,00) η eh ', obliczeniowa średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej określona w tabeli 3 Tabela 3. Wartości obliczeniowej średniej sezonowej sprawności regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej η H,e Lp. Rodzaj instalacji, grzejników i regulacji η H,e 1 Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem: a) proporcjonalnym P, b) proporcjonalno-całkującym PI 2 Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem: a) proporcjonalnym P, b) proporcjonalno-całkująco-różniczkującym PID z optymalizacją 0,91 0,94 0,88 0,91
12 Dziennik Ustaw 12 Poz. 376 Lp. Rodzaj instalacji, grzejników i regulacji η H,e 3 Elektryczne ogrzewanie podłogowe z regulatorem: a) dwustawnym, b) proporcjonalno-całkującym PI 0,88 0,90 4 Ogrzewanie piecowe lub z kominka 0,70 5 Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji: a) centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej, b) automatycznej miejscowej, c) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P - 2K, d) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P - 1K, e) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą 6 Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji: a) centralnej bez regulacji miejscowej, b) centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P 7 Ogrzewanie wodne płaszczyznowe w przypadku regulacji centralnej bez regulacji miejscowej, dla temperatury zasilania poniżej 30 C 0,77 0,82 0,88 0,89 0,93 0,76 0, Średnią sezonową sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej η H,d wyznacza się według wzoru: QH,nd + Q eh, η dh =, (18) QH,nd + Q eh + Q, dh, Q eh = Q H,nd ( 1/η eh 1), (19) 3 Q = ( l q t ) (20) dh, zi li sg 10 i l zi = li + l m (21) Q H,nd roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji Q sezonowe straty ciepła w systemie ogrzewania w wyniku eh, niedoskonałej regulacji i przekazywania ciepła Q sezonowe straty ciepła w instalacji przesyłu ciepła dh, η H,e średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej l zi zastępcza długość i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepła m q li jednostkowa strata ciepła i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepła W/m określona w tabeli 5 t sg czas trwania sezonu ogrzewania h l i rzeczywista długość i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepła m l dodatek do długości l i ze względu na straty ciepła zainstalowanej m armatury określony w tabeli 4 0,85
13 Dziennik Ustaw 13 Poz. 376 Tabela 4. Wartości dodatku do długości l i ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury l [m] l Zawory z kołnierzami [m] Średnica zewnętrzna Średnica zewnętrzna przewodu przewodu D 100 mm D > 100 mm Niezaizolowane cieplnie 4,0 6,0 Zaizolowane cieplnie 1,5 2,5 Tabela 5. Wartości jednostkowej straty ciepła i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepła q li [W/m] Parametry systemu ogrzewania 90/70 C stałe 90/70 C regulowane 70/55 C regulowane Grubość izolacji termicznej przewodów q li [W/m] W przestrzeni nieogrzewanej W przestrzeni ogrzewanej DN **) DN **) DN **) DN **) DN **) DN **) DN **) DN **) niezaizolowane 39,3 65,0 106,8 163,2 34,7 57,3 94,2 144,0 ½ wymaganej 20,1 27,7 38,8 52,4 17,8 24,4 34,2 46,2 grubości izolacji *) Wymagana grubość izolacji *) 2-krotność wymaganej grubości izolacji *) 10,1 12,6 12,1 12,1 8,9 11,1 10,7 10,7 7,6 8,1 8,1 8,1 6,7 7,1 7,1 7,1 niezaizolowane 24,3 40,1 66,0 100,8 19,6 32,5 53,4 81,6 ½ wymaganej 12,4 17,1 24,0 32,4 10,1 13,9 19,4 26,2 grubości izolacji *) Wymagana grubość izolacji *) 2-krotność wymaganej grubości izolacji *) 6,2 7,8 7,5 7,5 5,0 6,3 6,0 6,0 4,7 5,0 5,0 5,0 3,8 4,0 4,0 4,0 niezaizolowane 18,5 30,6 50,3 76,8 13,9 22,9 37,7 57,6 ½ wymaganej 9,5 13,0 18,3 24,7 7,1 9,8 13,7 18,5 grubości izolacji *) Wymagana grubość izolacji *) 2-krotność wymaganej grubości izolacji *) 4,7 5,9 5,7 5,7 3,6 4,4 4,3 4,3 3,6 3,8 3,8 3,8 2,7 2,8 2,8 2,8
14 Dziennik Ustaw 14 Poz. 376 Parametry systemu ogrzewania 55/45 C regulowane 35/28 C regulowane *) Grubość izolacji termicznej przewodów q li [W/m] W przestrzeni nieogrzewanej W przestrzeni ogrzewanej DN **) DN **) DN **) DN **) DN **) DN **) DN **) DN **) niezaizolowane 14,4 23,9 39,3 60,0 9,8 16,2 26,7 40,8 ½ wymaganej 7,4 10,2 14,3 19,3 5,0 6,9 9,7 13,1 grubości izolacji *) Wymagana grubość izolacji *) 2-krotność wymaganej grubości izolacji *) 3,7 4,6 4,4 4,4 2,5 3,1 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 3,0 1,9 2,0 2,0 2,0 niezaizolowane 8,1 13,4 22,0 33,6 3,5 5,7 9,4 14,4 ½ wymaganej 4,1 5,7 8,0 10,8 1,8 2,4 3,4 4,6 grubości izolacji *) Wymagana grubość izolacji *) 2-krotność wymaganej grubości izolacji *) 2,1 2,6 2,5 2,5 0,9 1,1 1,1 1,1 1,6 1,7 1,7 1,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Grubość izolacji odniesiona do wymagań określonych w przepisach techniczno- -budowlanych. **) DN średnica nominalna przewodu [mm]. W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (18), przyjmuje się wartości średniej sezonowej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej η H,d określone w tabeli 6. Tabela 6. Wartości średniej sezonowej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej η H,d Lp. Rodzaj systemu ogrzewania η H,d 1 Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, 1,00 kominek) 2 Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepła w przestrzeni lokalu 1,00 mieszkalnego) 3 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku: a) z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej, b) z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej, c) z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są 0,96 0,90 0,80 zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej 4 Ogrzewanie powietrzne 0,95
15 Dziennik Ustaw 15 Poz Średnią sezonową sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania η H,s wyznacza się według wzoru: QH,nd + Q eh + Q, dh, η sh =, (22) Q + Q + Q + Q H,nd eh, dh, sh, 3 Q = ( V q t ) (23) H,s S S sg 10 i Q H,nd roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji Q sezonowe straty ciepła w systemie ogrzewania w wyniku eh, niedoskonałej regulacji i przekazywania ciepła Q sezonowe straty ciepła w elementach pojemnościowych systemu sh, ogrzewania Q sezonowe straty ciepła w instalacji przesyłu ciepła H,d V S pojemność zasobnika ciepła dm 3 q S jednostkowa strata ciepła zasobnika ciepła określona w tabeli 7 W/dm 3 t sg czas trwania sezonu ogrzewania h Tabela 7. Wartości jednostkowej straty ciepła zasobnika ciepła q s [W/dm 3 ] Lokalizacja zasobnika ciepła W przestrzeni nieogrzewanej W przestrzeni ogrzewanej [W/dm 3 ] Pojemność [dm 3 Parametry systemu ogrzewania Parametry systemu ogrzewania ] 70/55 C lub wyższe 55/45 C lub niższe grubość izolacji termicznej 100 mm 50 mm 20 mm 100 mm 50 mm 20 mm 100 0,89 1,4 2,7 0,5 0,8 1, ,7 1,1 2,1 0,4 0,7 1, ,5 0,8 1,6 0,3 0,5 1, ,4 0,6 1,3 0,2 0,4 0, ,3 0,5 1,0 0,2 0,3 0, ,7 1,1 2,2 0,4 0,6 1, ,6 0,9 1,7 0,3 0,4 0, ,4 0,7 1,3 0,2 0,3 0, ,3 0,5 1,0 0,2 0,3 0, ,2 0,4 0,8 0,1 0,2 0,4 W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (22), przyjmuje się wartości średniej sezonowej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania η H,s określone w tabeli 8. Tabela 8. Wartości średniej sezonowej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania η H,s Lp. Parametry systemu ogrzewania η H,s 1 Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 70/55 C w przestrzeni: a) ogrzewanej, b) nieogrzewanej q s 0,93 0,90
16 Dziennik Ustaw 16 Poz. 376 Lp. Parametry systemu ogrzewania η H,s 2 Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45 C w przestrzeni: a) ogrzewanej, b) nieogrzewanej 0,95 0,93 3 System ogrzewania bez zasobnika ciepła 1, System przygotowania ciepłej wody użytkowej Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Q k,w wyznacza się według wzoru: Q Wk = Q /η W,nd W,tot (24) ηw, tot = η gw η, sw η, dw η, ew, (25) Q W,nd roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej η W,tot średnia roczna sprawność całkowita systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej η W,g średnia roczna sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła η W,s średnia roczna sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej η W,d średnia roczna sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych η W,e średnia roczna sprawność wykorzystania ciepła (przyjmuje się 1,0) Wyznaczanie średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła η W,g Wartość średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczonej do źródła ciepła η W,g przyjmuje się w oparciu o dane udostępnione przez producenta lub dostawcę źródła ciepła. W budynkach, w których zostały przeprowadzone kontrole systemu ogrzewania, wartość η W,g powinna zostać określona na podstawie wyników tych kontroli. W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości η W,g określone w tabeli 9. Tabela 9. Wartości średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła η W,g Lp. Rodzaj źródła ciepła η W,g 1 Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem: a) elektrycznym, b) płomieniem dyżurnym 0,85 0,50 2 Kotły stałotemperaturowe wyprodukowane przed 1980 r. (tylko 0,40 przygotowanie ciepłej wody użytkowej) 3 Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie 0,65 ciepłej wody użytkowej) 4 Kotły niskotemperaturowe o mocy: a) do 50 kw, b) powyżej 50 kw 0,83 0,88
17 Dziennik Ustaw 17 Poz. 376 Lp. Rodzaj źródła ciepła η W,g 5 Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, o mocy: a) do 50 kw, b) powyżej 50 kw 0,85 0,88 6 Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody 0,96 użytkowej bez strat) 7 Elektryczny podgrzewacz przepływowy 0,99 8 Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie 3,00 9 Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie 3,00 10 Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, 3,00 sprężarkowa, napędzana elektrycznie 11 Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana 2,60 elektrycznie 12 Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazem 1,20 13 Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazem 1,20 14 Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazem 1,30 15 Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazem 1,30 16 Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej: a) do 100 kw, b) powyżej 100 kw 17 Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej: a) do 100 kw, b) powyżej 100 kw 18 Węzeł cieplny kompaktowy z obudową (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej), o mocy nominalnej: a) do 100 kw, b) powyżej 100 kw 19 Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej), o mocy nominalnej: a) do 100 kw, b) powyżej 100 kw 0,98 0,99 0,91 0,93 0,97 0,98 0,90 0,91 W przypadku pomp ciepła podano wartości współczynnika wydajności sezonowej. W przypadku innych źródeł ciepła, z wyjątkiem zasilanych energią elektryczną, podano sprawność odniesioną do wartości opałowej paliwa Średnią roczną sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych η W,d wyznacza się według wzoru: η QW,nd dw = Q, W,nd + Q dw, (26) Q = ( l q t ) 3 (27) dw, zi li sw 10 i l zi = li + l m (28) Q W,nd roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej Q roczne straty ciepła w instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowej dw, l zi zastępcza długość i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody m użytkowej
18 Dziennik Ustaw 18 Poz. 376 q li jednostkowa strata ciepła i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłej W/m wody użytkowej określona w tabeli 10 t sw liczba godzin w roku h l i rzeczywista długość i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody m użytkowej l dodatek do długości l i ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury określony w tabeli 11 m Tabela 10. Wartości jednostkowej straty ciepła i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowej q li [W/m] Temperatura q Grubość l ciepłej wody [W/m] izolacji użytkowej W przestrzeni nieogrzewanej W przestrzeni ogrzewanej termicznej i rodzaj DN przewodów **) DN **) DN **) DN **) DN **) DN **) DN **) DN **) przepływu Przewody ciepłej wody użytkowej przepływ zmienny 55 C Przewody cyrkulacyjne przepływ stały 55 C *) **) niezaizolowane 24,9 33,2 47,7 68,4 14,9 19,9 28,6 41,0 ½ wymaganej 5,7 8,8 13,5 20,7 3,4 5,3 8,1 12,4 grubości izolacji *) wymagana grubość 4,1 4,6 4,6 4,6 2,5 2,7 2,7 2,7 izolacji *) 3,0 3,4 3,2 3,2 1,8 2,0 1,9 1,9 2-krotność wymaganej grubości izolacji *) niezaizolowane 53,5 71,3 102,5 147,1 37,3 49,8 71,5 102,6 ½ wymaganej 12,3 18,9 29,0 44,6 8,6 13,2 20,2 31,1 grubości izolacji *) wymagana grubość izolacji *) 2-krotność wymaganej grubości izolacji *) 8,8 9,8 9,8 9,8 6,1 6,8 6,8 6,8 6,5 7,2 6,9 6,9 4,5 5,1 4,8 4,8 Grubość izolacji odniesiona do wymagań określonych w przepisach techniczno- -budowlanych. DN średnica nominalna przewodu [mm]. Tabela 11. Wartości dodatku do długości l i ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury l [m] l [m] Zawory z kołnierzami Średnica zewnętrzna przewodu D 100 mm Średnica zewnętrzna przewodu D > 100 mm Niezaizolowane cieplnie 4,0 6,0 Zaizolowane cieplnie 1,5 2,5 W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (26), przyjmuje się wartości średniej rocznej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych η W,d określone w tabeli 12.
19 Dziennik Ustaw 19 Poz. 376 Tabela 12. Wartości średniej rocznej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych η W,d Lp. Rodzaj systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej η W,d 1 Miejscowe podgrzewanie wody systemy bez obiegów cyrkulacyjnych 1.1 Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach poboru 1, Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w jednym lokalu 0,80 mieszkalnym 2 Mieszkaniowe węzły cieplne 2.1 Kompaktowy węzeł cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego 0,85 bez obiegu cyrkulacyjnego 3 Centralne podgrzewanie wody systemy bez obiegów cyrkulacyjnych 3.1 Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach 0,60 jednorodzinnych 4 Centralne podgrzewanie wody systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi 4.1 Liczba punktów poboru ciepłej wody: a) do 30, b) powyżej 30 do 100, c) powyżej Centralne podgrzewanie wody systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi 5.1 Liczba punktów poboru ciepłej wody: a) do 30, b) powyżej 30 do 100, c) powyżej 100 0,60 0,50 0,40 0,70 0,60 0,50 6 Centralne podgrzewanie wody systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi 6.1 Liczba punktów poboru ciepłej wody: a) do 30, b) powyżej 30 do 100, c) powyżej 100 0,80 0,70 0, Średnią roczną sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej η W,s wyznacza się według wzoru: η QW,nd + Q dw, sw =, QW,nd + Q dw + Q,sW, (29) Q = ( V q t ) 3 (30) Q W,nd sw, S S sw 10 i roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej Q roczne straty ciepła w instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowej dw, Q roczne straty ciepła w zasobnikach ciepłej wody użytkowej sw, V S pojemność zasobnika ciepłej wody użytkowej dm 3 q S jednostkowa strata ciepła zasobnika ciepłej wody użytkowej określona W/dm 3 w tabeli 13 t sw liczba godzin w roku h
20 Dziennik Ustaw 20 Poz. 376 Tabela 13. Wartości jednostkowej straty ciepła zasobnika ciepłej wody użytkowej q S [W/dm 3 ] q s [W/dm 3 ] Rodzaj zasobnika ciepłej wody użytkowej Pojemność pośrednio podgrzewane, zasobniki Lokalizacja zasobnika biwalentne zasobniki solarne, elektryczne zasobnika ciepłej zasobniki elektryczne całodobowe usytuowane ciepłej wody wody użytkowej użytkowej grubość izolacji termicznej w miejscu zasobniki [dm 3 poboru gazowe ] ciepłej 100 mm 50 mm 20 mm wody W przestrzeni nieogrzewanej W przestrzeni ogrzewanej użytkowej 25 0,68 1,13 2,04 2,80 3, ,54 0,86 1,58 2,80 3, ,43 0,65 1,23 2,80 3, ,34 0,49 0,95 2, ,25 0,34 0,68 2, ,20 0,26 0,53 2, ,18 0,22 0,46 2, ,16 0,20 0,41 2, ,55 0,92 1,66 2,28 2, ,44 0,70 1,29 2,28 2, ,35 0,53 1,00 2,28 2, ,28 0,40 0,78 2, ,21 0,28 0,56 2, ,17 0,21 0,43 2, ,14 0,18 0,37 2, ,13 0,16 0,33 2,27 W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (29), przyjmuje się wartości średniej rocznej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej η W,s określone w tabeli 14. Tabela 14. Wartości średniej rocznej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej η W,s Lp. Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej η W,s 1 Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, wyprodukowany: a) przed 1995 r., b) w latach , c) w latach , d) po 2005 r. 0,60 0,65 0,80 0,85 2 System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej 1,00