Source: http://mosir.kielce.pl/przetargi.php?pPath=105_58
Timestamp: 2019-04-20 20:53:19
Legal References Found: art. 92
 art. 94
 art.38
 art. 38
 art. 38
 art.38
 art. 38
 art. 38
 art. 22
 art. 26

Document Content:
Dostawa i montaż baterii akumulatorowvch oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego o
Ogłoszenie nr 16131-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiot zamówienia obejmuje: - demontaż 48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS) - demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4...
Termin składania ofert: 2012-01-25
Kielce: Dostawa i montaż baterii akumulatorowych oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowych awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia - wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 29647 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16131 - 2012r.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż baterii akumulatorowych oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowych awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia - wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach..
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - demontaż 48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS) - demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4 szafach CBA po 18 szt. w każdej) - utylizację 120 szt. zużytych baterii akumulatorów - dostawę 48 szt. akumulatorów o pojemności 17Ah każdy, napięciu 12V ich montaż w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS, - dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 150 Ah o napięciu 12V oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane; - uruchomienie źródeł awaryjnego oświetlenia - wykonanie prób związanych z poprawnością działania całości systemu oświetlenia awaryjnego, - wykonanie prób i oraz przekazanie protokołów z pomiarów obciążeniowych - przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej baterii akumulatorów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.40.00.00-0, 31.43.00.00-9, 31.43.10.00-6, 31.51.82.00-2.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
Wamtechnik Sp. z o. o., ul. Zawodzie 24, 02-981 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68400,00 PLN.
Cena wybranej oferty: 66236,78
Oferta z najniższą ceną: 66236,78 / Oferta z najwyższą ceną: 122956,41
Kielce dnia 26 stycznia 2012
(o wyborze oferty)
Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami / na: Dostawę i montaż baterii akumulatorowvch oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowvch awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia – wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy: WAMTECHNIK Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 24, za cenę: 66 236,78 zł ( słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć 78/100 )
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest złożona w terminie, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz.
W postępowaniu złożono 4 oferty. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.
AMPER Sp. z o. o.
ul. Zawodzie 24, 02-981 Warszawa
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, tj. nie wcześniej niż w dniu 1 lutego 2012r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 23.01.2012 r.
Numer ogłoszenia: 19829 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16131 - 2012 data 17.01.2012 r.
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje: ... - dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V i wymiarach: 238x446x165 mm oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane; ....
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje: ... - dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 150 Ah o napięciu 12V i wymiarach: 238x446x165 mm oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane; ....
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, I p. sekretariat..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, I p. sekretariat..
Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 23.01.2012 r.
Kielce, dnia 23.01.2012 r.
Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Dostawa i montaż baterii akumulatorowych oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowych awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia – wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach. Nr ogł: 16131-2012
Działając w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy pzp –Zamawiający informuje, że w dniu 20.01.2012 r./ po godzinach pracy Zamawiającego / od Wykonawcy wpłynęło do pytanie w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ , którego treść zamieszczamy poniżej:
Zamawiający podał, że wymaga 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128 Ah każdy i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V.
Czy Zamawiający dopuści akumulatory o pojemności 150 Ah i napięciu 12V, jeżeli będą spełniać warunki dotyczące wymiarów zainstalowanych akumulatorów? W przypadku niedopuszczenia użycia, prośba o podanie przyczyny technicznej.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy pzp- Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Zamawiający dopuszcza akumulatory o pojemności 150Ah i napięciu 12 V, spełniające warunki dotyczące wymiarów szaf, w których akumulatory mają być zamontowane oraz technologii wykonania czyli AGM ( NIE ŻELOWE!)
W związku z powyższym wyjaśnieniem, Zamawiający dokonuje zmiany treści siwz w ten sposób, że :
a) Rozdz. III SIWZ ppkt. Opis przedmiotu zamówienia zdanie piąte przyjmuje brzmienie:
- dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 150 Ah o napięciu 12V oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach szaf : wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane;
b) pkt. 1 zd. piąte załącznika nr 8 do siwz przyjmuje brzmienie:
c) §1 ust. 2 zdanie piąte umowy stanowiącej załącznik nr 6 do siwz przyjmuje brzmienie:
- dostawy 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 150 Ah o napięciu 12V oraz ich montażu w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach szaf : wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane;
d) Rozdział XVI SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert-przyjmuje brzmienie:
Termin składania ofert upływa w dniu 26 stycznia 2012r o godz. 10:00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip.
w dniu 26 stycznia 2012r o godz. 10:15
2. Zgodnie z art. 38 ust. 4a) ppkt.1 ustawy pzp - powyższe zmiany siwz zmieniające treść ogłoszenia o zamówieniu, zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych.
Ponadto – w związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi zamawiający składa uściślenie wymiarów obecnie zainstalowanych akumulatorów w szafach.
Duże akumulatory 72 sztuki do baterii CBA:
Wysokość – 238mm
Długość - 446 mm
Głębokość – 165 mm
Małe akumulatory 48 sztuk do UPS
Wysokość – 166 mm
Długość – 181 mm
Szerokość – 76 mm
Typ akumulatorów – AGM - Nie żelowe!!! ( zgodnie z opisem w zał. nr 8 do siwz )
Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ
Kielce, dnia 20.01.2012 r.
Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Dostawa i montaż baterii akumulatorowych oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowych awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia – wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
Nr ogłoszenia: 16131-2012
Działając w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy pzp –Zamawiający informuje, że w dniu 19.01.2012 r. od Wykonawcy wpłynęły do Zamawiającego pytania w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ , których treść zamieszczamy poniżej:
Proszę o podanie marki i typu akumulatorów obecnie zainstalowanych w Państwa 4 rozdzielniach elektrycznych w których przewidziano akumulatory do wymiany.
Proszę o podanie prądu obciążenia dla pojedynczej rozdzielni elektrycznej.
Zamawiający podał, że wymaga 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V.
Czy Zamawiający dopuści akumulatory o pojemności 120Ah i napięciu 12V?
Zamawiający podał, że wymaga 72 szt. akumulatorów o wymiarach 238x446x165 mm.
Czy Zamawiający dopuszcza akumulatory o wymiarach: długość – 407(mm); szerokość – 173(mm); wysokość-239(mm). Z podanych przez Zamawiającego szczegółów wymiarów szafy wynika, że akumulatory o takich wymiarach powinny się zmieścić w istniejących szafach.
Czy Zamawiający dopuści akumulatory o takich wymiarach? (w załączeniu przesyłam kartę katalogową akumulatora ).
Ad. Pytanie 1.
Obecnie zainstalowane akumulatory to:
Kaufel Primus 12, Verschlossene Bleibatteie 12V 128 Ah, prod. Thoms & Betts, AGM VRLA.
Ad. Pytanie 2.
Z dokumentacji powykonawczej zamawiającego wynika, że każda z 4 CBA posiada moc 10kW,
zaś UPS posiada mocy 40kVA/32kW.
Odpowiedzi na pytanie 1 i 2 mają charakter zmiany treści SIWZ w zakresie załącznika nr 8. Zmiany te nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Ad. Pytanie 3.
Zamawiający nie dopuszcza akumulatorów 120Ah ze względu na pierwotny dobór (dokumentacja powykonawcza) akumulatorów o parametrze 128Ah, które gwarantują podtrzymanie oświetlenia awaryjnego przez 2 godz.
Ad. Pytanie 4.
Zamawiający podał wymiary zainstalowanych akumulatorów. Zamawiający dopuszcza akumulatory o innych wymiarach pod warunkiem, że w określonej ilości zmieszczą się do szaf o podanych przez zamawiającego wymiarach.
Numer ogłoszenia: 16715 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012
W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - demontaż 48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS) - demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4 szafach CBA po 18 szt. w każdej) - utylizację 120 szt. zużytych baterii akumulatorów - dostawę 48 szt. akumulatorów o pojemności 17Ah każdy, napięciu 12V i wymiarach: 166 x 181 x 76 mm oraz ich montaż w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS, o wymiarach: wysokość 1050 mm, szerokość 420 mm, głębokość 655mm - dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V i wymiarach: 238x446x165 mm oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane; - uruchomienie źródeł awaryjnego oświetlenia - wykonanie prób związanych z poprawnością działania całości systemu oświetlenia awaryjnego, - wykonanie prób i oraz przekazanie protokołów z pomiarów obciążeniowych - przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej baterii akumulatorów. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia : 36 miesięcy. Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu Centralnej Baterii Akumulatorów - SZC (2) 14/120/2/DC 10kW z podtrzymaniem na 2 godziny produkcja Hybryd Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu UPS: UPS Sentry ST 40 produkcja Aros ST 40 40kVA/32 kW z podtrzymaniem 8 minut..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje: - demontaż 48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS) - demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4 szafach CBA po 18 szt. w każdej) - utylizację 120 szt. zużytych baterii akumulatorów - dostawę 48 szt. akumulatorów o pojemności 17Ah każdy, napięciu 12V oraz ich montaż w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS, o wymiarach szafy: wysokość 1050 mm, szerokość 420 mm, głębokość 655mm - dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach szaf : wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane; - uruchomienie źródeł awaryjnego oświetlenia - wykonanie prób związanych z poprawnością działania całości systemu oświetlenia awaryjnego, - wykonanie prób i oraz przekazanie protokołów z pomiarów obciążeniowych - przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej baterii akumulatorów. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia : 36 miesięcy. Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu Centralnej Baterii Akumulatorów - SZC (2) 14/120/2/DC 10kW z podtrzymaniem na 2 godziny produkcja Hybryd Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu UPS: UPS Sentry ST 40 produkcja Aros ST 40 40kVA/32 kW z podtrzymaniem 8 minut. Aktualnie są zainstalowane 72 akumulatory o wymiarach: 238x446x165 mm i 48 akumulatorów o wymiarach: 166 x 181 x 76 mm.
Kielce dnia 18.01.2012
(o zmianie treści siwz)
Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami pn: Dostawa i montaż Dostawa i montaż baterii akumulatorowvch oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowvch awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia – wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp –Zamawiający informuje, ze zmienia treść siwz w zakresie:
1) Opisu przedmiotu zamówienia, w ten sposób, że Rozdz. III SIWZ ppkt. Opis przedmiotu zamówienia przyjmuje brzmienie:
- demontaż 48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS)
- demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4 szafach CBA po 18 szt. w każdej)
- utylizację 120 szt. zużytych baterii akumulatorów
- dostawę 48 szt. akumulatorów o pojemności 17Ah każdy, napięciu 12V oraz ich montaż w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS, o wymiarach szafy: wysokość 1050 mm, szerokość 420 mm, głębokość 655mm
- dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach szaf : wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane;
- uruchomienie źródeł awaryjnego oświetlenia
- wykonanie prób związanych z poprawnością działania całości systemu oświetlenia awaryjnego,
- wykonanie prób i oraz przekazanie protokołów z pomiarów obciążeniowych
- przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej baterii akumulatorów.
Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia : 36 miesięcy.
Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu Centralnej Baterii Akumulatorów
- SZC (2) 14/120/2/DC 10kW z podtrzymaniem na 2 godziny produkcja Hybryd
Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu UPS:
UPS Sentry ST 40 produkcja Aros ST 40 40kVA/32 kW z podtrzymaniem 8 minut.
Aktualnie są zainstalowane 72 akumulatory o wymiarach: 238x446x165 mm
i 48 akumulatorów o wymiarach: 166 x 181 x 76 mm
Zgodnie z art. 38 ust. 4a) ppkt.1 ustawy pzp - powyższa zmiana siwz w pkt. 1) zmieniająca treść ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych
2) W zakresie §1 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 6 do siwz, w ten sposób , że przyjmuje on przyjmuje brzmienie:
Wykonawca w ramach Umowy zobowiązuje się do:
- demontażu 48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS)
- demontażu 72 akumulatorów o pojemności 128Ah, o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4 szafach CBA po 18 szt. )
- utylizacji 120 szt. zużytych baterii akumulatorów
- dostawy 48 szt. akumulatorów o pojemności 17Ah każdy, napięciu 12V oraz ich montażu w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS, o wymiarach szafy : wysokość 1050 mm, szerokość 420 mm, głębokość 655mm
- dostawy 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128 Ah i nie większej niż 140Ah każdy i o napięciu 12V oraz ich montażu w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach szaf: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączyć je za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane;
- uruchomienia źródeł awaryjnego oświetlenia
3) w zakresie treści pkt. 1 Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 8 do siwz,w ten sposób, że przyjmuje on brzmienie:
- dostawę 48 szt. akumulatorów o pojemności 17Ah każdy, napięciu 12V oraz ich montaż w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS, o wymiarach szafy : wysokość 1050 mm, szerokość 420 mm, głębokość 655mm
- dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 140 Ah, o napięciu 12V oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach szaf: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane;
Zmiana treści siwz , jak w pkt.2) i 3) ogłoszenia - nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.
Kielce: Dostawa i montaż baterii akumulatorowvch oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowvch awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia - wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 16131 - 2012; data zamieszczenia: 17.01.2012
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż baterii akumulatorowvch oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowvch awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia - wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach..
- dostawę 48 szt. akumulatorów o pojemności 17Ah każdy, napięciu 12V i wymiarach: 166 x 181 x 76 mm oraz ich montaż w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS, o wymiarach: wysokość 1050 mm, szerokość 420 mm, głębokość 655mm
- dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V i wymiarach: 238x446x165 mm oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane;
Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu Centralnej Baterii Akumulatorów - SZC (2) 14/120/2/DC 10kW z podtrzymaniem na 2 godziny produkcja Hybryd Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu UPS: UPS Sentry ST 40 produkcja Aros ST 40 40kVA/32 kW z podtrzymaniem 8 minut.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) specyfikacja techniczna (zał. nr 8 do SIWZ).
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.40.00.00-0, 31.43.00.00-9, 31.43.10.00-6, 31.51.82.00-2.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.02.2012.
Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg formuły: spełnia, albo nie spełnia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie: 1)posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako należyte wykonanie, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw polegających dostawie , montażu akumulatorów do oświetlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego, o wartości brutto co najmniej 50 000,00 PLN każda, poświadczonych za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw, jak w zał. Nr 4 do siwz -wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie:dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, rozumianego jako dysponowanie - 2 osobami posiadającymi uprawnienia SEP do 1kV w zakresie dozoru i eksploatacji sieci oraz urządzeń energetycznych Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia oraz potwierdzenia posiadania przez te osoby odpowiednich uprawnień. jak w zał. Nr 5 do siwz - wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy załączyć do oferty dokument zawierający opis urządzeń technicznych, np. karty katalogowe, charakterystyki, świadectwo jakości akumulatorów. Wymagana forma dokumentu - kserokopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę.
Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów; wraz z informacją o udziale ( bądź nie ) tych podmiotów w realizacji zamówienia ( o ile dotyczy) Wymagana forma dokumentu - oryginał b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał d) aktualnie obowiązujący dokument wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku, gdy oferta jest składana przez wykonawcę nie będącego podmiotem prawa handlowego. Wymagana forma dokumentu - kserokopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę.
Strony przewidują dokonanie istotnych zmian umowy: - w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przewlekłości postępowania, mającego wpływ na termin rozpoczęcia realizacji dostawy; b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Zmiany istotnych postanowień umowy zostaną wprowadzone na drodze aneksu do umowy po podpisaniu obustronnym protokołu uzasadniającego zmiany.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, I p . pok. nr 5 ..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, I p. sekretariat.
SIWZ z załacznikami:1 do 8