Source: http://docplayer.pl/35232467-Kaminzentrum-niko-deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-no-2-02-2014-declaration-of-performance-dop.html
Timestamp: 2018-11-16 23:31:57
Legal References Found: art. 11
 art. 11
 art. 12
 art. 11
 art. 11
 art. 12

Document Content:
KAMINZENTRUM NIKO DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 2/02/2014 Declaration of Performance (DOP) - PDF
Download "KAMINZENTRUM NIKO DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 2/02/2014 Declaration of Performance (DOP)"
1 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 2/02/2014 Declaration of Performance (DOP) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: KOMINY DWUŚCIENNE IZOLOWANE, KWASOODPORNE I ŻAROODPORNE NIKO STS EDEL B, NIKO STF EDEL B 2. Typ, partia towaru lub seria lub inny symbol identyfikacyjny wyrobu zgodnie z art. 11 ustęp 4: KOMINY DWUŚCIENNE IZOLOWANE, KWASOODPORNE I ŻAROODPORNE NIKO STS EDEL B, NIKO STF EDEL B sklasyfikowane jako: EN T600 N1 W VM L50050 G50 dla średnic w zakresie od 100 mm do 150 mm EN T600 N1 W VM L50060 G50 dla średnic w zakresie od 151 mm do 300 mm EN T600 N1 W VM L50080 G50 dla średnic w zakresie od 301 mm do 500 mm 3. Przewidywany cel lub cele zastosowania wyrobu według producenta zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Odprowadzanie produktów spalania z paleniska do atmosfery 4. Nazwa, nazwa handlowa lub marka i adres do kontaktu z producentem zgodnie z art. 11 ustęp 5: 5. Nazwa oraz adres kontaktowy pełnomocnika, któremu zlecono zadania zgodnie z art. 12 ustęp 2: nie dotyczy 6. System lub systemy oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu: System W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu, który jest ujęty w normie zharmonizowanej: Notyfikowana jednostka certyfikująca przeprowadziła pierwszą kontrolę zakładu produkcyjnego i wewnątrzzakładowej kontroli produkcji jak również prowadzi bieżący nadzór, analizę oraz ocenę Wewnątrzzakładowej Kontroli Produkcji. Jednostka wystawiła certyfikat zgodności 2310-CPR-Z684
2 8. Deklarowane właściwości: KAMINZENTRUM NIKO Główne cechy 8.1 Wytrzymałość na ściskanie kształtek i łączników - śr. do 100 mm 30 m - śr. do 200 mm 15 m - śr. do 500 mm 8 m Właściwości 8.2 Odporność ogniowa T600 G50* *odległość płaszcza zewnętrznego komina od materiałów palnych minimum 50mm 8.3 Szczelność elementów kanałów oraz łączników Zharmonizowana specyfikacja techniczna N1 szczelny 8.4 Opór przepływu Średnia szorstkość powierzchni odcinka oraz współczynniki oporów przyjęto zgodnie z EN Opór cieplny 0,54 m 2 K/W przy 200 o C 8.6 Odporność na pożar sadzy elementów kanałów oraz łączników (elementy czopucha) 8.7 Obciążenie cieplne przy temperaturze nominalnej 8.8 Wytrzymałość na zginanie 8.9 Odporność na działanie wiatru G odporny na pożar sadzy T600 Model 1 do 4 DN ( ): Maksymalny odstęp pomiędzy podporami 2 m przy załamaniu 30 o (Prowadzenie ukośne: maksymalna odległość pomiędzy dwoma mocowaniami. Przy montażu pionowym bez podpór) Średnica do 200 mm: - Wolny odcinek ponad ostatnim mocowaniem 2 m. - Maksymalna odległość pomiędzy dwoma bocznymi podporami 2 m. Średnica do 500 mm: - Wolny odcinek ponad ostatnim mocowaniem 1 m. - Maksymalna odległość pomiędzy dwoma bocznymi podporami 2 m Odporność na dyfuzję wody i pary wodnej Odporny 8.11 Odporność na wsiąkanie kondensatu Odporny 8.12 Odporność na korozję V m Odporny 8.13 Odporność na zamarzanie i rozmarzanie Odporny
3 9. Właściwości użytkowe wyrobu podane w punkcie 1 i 2 odpowiadają zadeklarowanym właściwościom w punkcie 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisał: Berlin,
4 Opis produktu Kominy Wymagania dotyczące kominów metalowych Część 1: Części składowe systemów kominowych Informacja o producencie: Opis produktu: (nazwa handlowa) Jednostka certyfikująca: Nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej: NIKO STS EDEL B, NIKO STF EDEL B CERTBUD Oznaczenie elementów 0.1 System kominowy NIKO EN T600 N1 W Vm L50050 Vm L50060 Vm L50080 G mm mm mm Wielowarstwowy system odprowadzania spalin, wykonanie dwuścienne, izolacja o grubości 50 mm, odporny na pożar sadzy, tryb podciśnienie Opis produktu Wytrzymałość na ściskanie: śr. do 100 mm 30 m Numer normy śr. do 200 mm 15 m śr. do 500 mm 8 m Klasa temperatury Opory przepływu: Klasa ciśnienia według EN Odporność na kondensat (W. mokry) Odporność na korozję Specyfikacja materiału rury wewnętrznej Odporność na pożar sadzy (G: tak / O: nie) i odległość od materiałów palnych w mm Średnica nominalna (Ø) w mm Opory przepływu ciepła: 0,54 m 2 K/W Wytrzymałość na zginanie: Maksymalny odstęp między podporami 2 m przy załamaniu 30 o Obciążenie wiatrem: wolny odcinek ponad ostatnim mocowaniem: do Ø 200 mm 2 m do Ø 500 mm 1 m Odporność na pożar sadzy: tak Odporność na działanie warunków atmosferycznych: tak Czyszczenie: System odprowadzania spalin można czyścić tylko za pomocą narzędzi do czyszczenia wykonanych z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej Instrukcja montażu: Komin należy montować zgodnie z instrukcją montażu
5 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 3/02/2014 Declaration of Performance (DOP) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: DWUŚCIENNY CZOPUCH NIKO STS EDEL B, NIKO STF EDEL B według EN : Typ, partia towaru lub seria lub inny symbol identyfikacyjny wyrobu zgodnie z art. 11 ustęp 4: DWUŚCIENNY CZOPUCH NIKO STS EDEL B, NIKO STF EDEL B z izolacją 50 mm T600 N1 W VM L50050 G50 dla średnic wewnętrznych w zakresie od 100 mm do 150 mm T600 N1 W VM L50060 G50 dla średnic wewnętrznych w zakresie od 151 mm do 300 mm T600 N1 W VM L50080 G50 dla średnic wewnętrznych w zakresie od 301 mm do 500 mm 3. Przewidywany cel lub cele zastosowania wyrobu według producenta zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Odprowadzanie produktów spalania z paleniska do części pionowej komina 4. Nazwa, nazwa handlowa lub marka i adres do kontaktu z producentem zgodnie z art. 11 ustęp 5: 5. Nazwa oraz adres kontaktowy pełnomocnika, któremu zlecono zadania zgodnie z art. 12 ustęp 2: nie dotyczy 6. System lub systemy oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu: System W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu, który jest ujęty w normie zharmonizowanej: Notyfikowana jednostka certyfikująca przeprowadziła pierwszą kontrolę zakładu produkcyjnego i wewnątrzzakładowej kontroli produkcji jak również prowadzi bieżący nadzór, analizę oraz ocenę Wewnątrzzakładowej Kontroli Produkcji. Jednostka wystawiła certyfikat zgodności 2310-CPR-Z684
6 8. Deklarowane właściwości: KAMINZENTRUM NIKO Główne cechy 8.1 Wytrzymałość na ściskanie - śr. do 100 mm 30 m - śr. do 200 mm 15 m - śr. do 500 mm 8 m Właściwości 8.2 Wytrzymałość na zginanie 8.3 Odporność ogniowa G50* *odległość płaszcza zewnętrznego komina od elementów palnych minimum 50 mm Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN :2009 Maksymalny odstęp między podporami 2 m EN :2009 EN : Szczelność N1 szczelny EN : Opory przepływu elementów EN :2009 Średnia szorstkość powierzchni odcinka oraz współczynniki oporów przyjęto zgodnie z EN Odporność na pożar sadzy G odporny EN : Obciążenie cieplne przy temperaturze T600 EN :2009 nominalnej 8.8 Opór cieplny 0,54 m 2 K/W przy 200 o C EN : Odporność na dyfuzję wody i pary wodnej Odporny EN : Odporność na wsiąkanie kondensatu Odporny EN : Odporność na korozję V m Odporny EN : Odporność na zamarzanie i rozmarzanie Odporny EN : Właściwości użytkowe wyrobu podane w punkcie 1 i 2 odpowiadają zadeklarowanym właściwościom w punkcie 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisał: Berlin,
7 Opis produktu Kominy Wymagania dotyczące kominów metalowych Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki EN :2009 Informacja o producencie: Opis produktu: DWUŚCIENNY IZOLOWANY CZOPUCH NIKO STS EDEL B, (nazwa handlowa) STF EDEL B z izolacją 50 mm Jednostka certyfikująca: Nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej: CERTBUD Oznaczenie elementów EN :2009 T600 N1 W Vm L50050 Vm L50060 Vm L50080 G mm mm mm Dwuścienny izolowany, odporny na pożar sadzy, wilgoć czopuch komina zbudowany ze sztywnych rur i kształtek. Praca w podciśnieniu. Numer normy Wytrzymałość na ściskanie: śr. do 100 mm 30 m Klasa temperatury śr. do 200 mm 15 m śr. do 500 mm 8 m Klasa ciśnienia Wytrzymałość na zginanie: Odporność na kondensat Maksymalny odstęp między podporami 2 m (W. mokry) Opory przepływu ciepła: 0,54 m 2 K/W Odporność na korozję Opory przepływu: Specyfikacja materiału według EN rury wewnętrznej Odporność na pożar sadzy: tak Odporność na pożar sadzy (G: tak / O: nie) i Odporność na działanie warunków atmosferycznych: odległość od materiałów tak palnych w mm Czyszczenie: Średnica nominalna (Ø System odprowadzania spalin można czyścić tylko za rury wewnętrznej w mm pomocą narzędzi do czyszczenia wykonanych z tworzywa sztucznego lub ze stali Instrukcja montażu: Komin należy montować zgodnie z instrukcją montażu