Source: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14566&ux=148&pst=31
Timestamp: 2019-05-24 02:04:12
Legal References Found: Art. 62
 art. 62
 art. 62
 art. 62
 art. 60

Art. 62
 art. 7

Document Content:
TEMAT: przeglądy techniczne budynków
03-03-2006 08:43:00 [#01]
Władze naszego miasta w lutym pozbyły się problemu i teraz mają go na głowie dyrektorzy placówek - łącznie z troską o pieniądze (nie zaplanowane w budżetach na ten rok).
Poprzednio inspektorzy nadzoru budowlanego (miejscy) przychodzili i w jednym protokole (bezpłatnie) wpisywali przeglądy (za które płaciłam) udokumentowane stosownymi protokołami (kominiarz itd). Teraz mam zaprosić kogoś innego, z uprawnieniami, kto zrobi to samo (?) za pieniądze. A może wystarczą wpisane do księgi same protokoły od kominiarza, gazownika, elektryka (posiadam aktualne) ... Jak to ma być?
Wiem, że raz do roku kontroli podlegają:
- elementy i instalacje, a także budowle narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu
Nie wiem, jakie to elementy i instalacje?
03-03-2006 09:13:59 [#02]
Dz. U. 1994 r. Nr 89 póz. 414 (U) Prawo budowlane.
Art. 62. l. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) ,
Wpisów w księgach obiektu budowlanego mogą dokonywać osoby do tego uprawnione, np. przegląd budynków osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Na okoliczność przeglądu sporządza się protokół i jego Nr wpisuje w księdze.
Jeśli protokoły kontroli są aktualne, to osoba sporządzająca protokół powinna dokonać wpisu w księdze, bo było to jej obowiązkiem.Jeśli tego nie zrobiła to powinna nadrobić zaległości.
03-03-2006 09:27:33 [#03]
To jak to jest, że elektryk we wszystkich moich budynkach przeprowadza pomiary rezystancji oporności instalacji elektrycznej raz na rok? Czy korzysta z mojej nieświadomości, czy może istnieją przepsiy szczegółowe co do placówek oświatowych?
03-03-2006 09:52:24 [#04]
Raz na rok przeprowadza się pomiary elektryczne instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, czyli w pomieszczeniach kuchennych, łazienkach itp.W pozostałych pomieszczeniach raz na 5 lat.
03-03-2006 11:13:07 [#05]
http://www.oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=14098&fs=0&st=0
03-03-2006 11:28:10 [#06]
Wprawdzie reklamować nie wolno, ale...
Polecam w tym zakresie wydawnictwo "Zarządzanie obiektami oświatowymi w świetle obowiązujących przepisów- kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych oświaty" Z. Dzierżewicz
03-03-2006 11:54:01 [#07]
03-03-2006 17:35:10 [#08]
Jeżeli jesteśmy przy przeglądach to pilne poszukuję instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu. Jest to dokument który jest również wymagany przy kontroli.
Gdyby ktoś zechciał mnie poratować, to byłbym bardzo wdzięczny.
03-03-2006 18:00:12 [#09]
kto wymaga takiego dokumentu?
03-03-2006 18:42:03 [#10]
Po zakończeniu inwestycji powinno nastąpić :
przekazanie właścicielowi obiektu dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy,
przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzeń.
Instrukcja ta jest związana ściśle z danym obiektem (np. rodzaj materiałów, jaki i z czego zrobiony dach, jaka kotłownia, jak zbudowany basen itd.). Nie można tego dokumentu przenieść z innego obiektu.
03-03-2006 18:50:32 [#11]
Dzięki za podpowiedzi. Jest tylko problem, a jeżeli nie ma to co?
03-03-2006 20:28:26 [#12]
To potrzeba fachowca, który dla danego obiektu opracuje taki dokument. Zapłacić powinien właściciel (gmina).
03-03-2006 20:33:07 [#13]
Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wszystkie budynki powinny być poddawane okresowym przeglądom, przy czym:
1. Okresowej kontroli raz w roku kontroli podlegają:
a) elementy budynku i instalacje narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych oraz niszczące działanie innych czynników (nie dotyczy budynków jednorodzinnych i letniskowych),
b) instalacje służące ochronie środowiska,
c) instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),
2. Natomiast okresowej kontroli raz na 5 lat podlegają:
d) stan sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego,
e) estetyka obiektu i jego otoczenia,
f) instalacja elektryczna i piorunochronna (odgromowa) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Wymagania te uszczegółowione zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 99), które zawiera m.in.:
"Rozdział 2. KONTROLE OKRESOWE BUDYNKU
§ 4.1. W celu właściwego użytkowania budynku należy przeprowadzać kontrole okresowe.
§ 4. 2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być przeprowadzane w porze wiosennej.
§ 4. 3. Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku.
§ 4. 4. Protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:
5) zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.
§ 4. 5. Do protokołów, o których mowa w ust. 4, w razie potrzeby należy dołączyć dokumentację graficzną wykonaną w toku kontroli.
§ 4. 6. Niezależnie od kontroli okresowych, o których mowa w ust. 1, właściciel budynku może przeprowadzać przeglądy robocze mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.
§ 5.1. Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, podlegają elementy budynku narażone do szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:
§ 5.2. W toku kontroli, o której mowa w ust. 1, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:
7) elementów instalacji kanalizacyj nej odprowadzających ścieki z budynku,
§ 6.1. Zakresem okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, o których mowa w § 5 oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia."
Kontrole, o których mowa wyżej, winny być dokonywane przez osoby mające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje wymagane przy dokonywaniu dozoru lub naprawy odpowiednich urządzeń (elektroenergetycznych lub gazowych). Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Protokoły przeglądów specjalistycznych (instalacji elektrycznej, piorunochronnej i gazowej, a także przewodów kominowych) mają określoną przepisami formę. Forma pozostałych protokołów jest różna. Forma ta jest zwykle wynikiem doświadczeń specjalistów pracujących w określonej jednostce zajmującej się zarządzaniem, administracją i eksploatacją obiektów budowlanych
03-03-2006 23:06:04 [#14]
04-03-2006 00:31:09 [#15]
co do instrukcji obsługi i eksploatacji...
Prawo budowlane - art. 60.
Ponieważ nie ma wymogu dołączania tych instrukcji do zawiadomienia o zakończeniu budowy czy też do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, stąd dokumenty te - na ogół - nie są sporządzane i przekazywane użytkownikowi.
Planowana jest zamiana Prawa budowlanego, która ma doprecyzować zakres i formy dokumentów przekazywanych użytkownikowi po zakończeniu budowy.
23-03-2007 18:28:23 [#16]
odkopałam ten wątek, coby się Was, Kochani poradzić. W zeszłym roku podczas przeglądu instalacji odgromowej pan napisał mi, że nie spełnia wymogów i konieczna wymiana. W wakacje remoncik ( a właściwie wymiana instalacji) wykonany przez tego samego pana i nowy protokół, tym razem pozytywny ;). Dzisiaj pojawia sie pan i mówi, ze chce zrobić przegląd. Nie bardzo chciało mi się wierzyć, że to już czas, chwilowo zbyłam go.On twierdzi, że trzeba robić co rok i to przed "okresem burzowym", czyli przed 1. kwietnia. Robi mnie w bambuko??? nie uśmiecha mi się płacić co pół roku za to samo. I czy przypadkiem te przeglądy nie są co 5 lat?
23-03-2007 19:00:23 [#17]
jesli nie masz przewodów kominowych,a tylko wentylacyjne uważaj tez na kominiarzy
jeśli masz- cent, w zalezności od kaca, moga sie różnić nawet o 200%
23-03-2007 19:12:20 [#18]
23-03-2007 19:12:38 [#19]
z wyjątkiem rezystancji - raz na rok wszystkie przed sezonami... grzewczymi, burzowymi... itp.
23-03-2007 19:18:44 [#20]
te rezystancję znaczy - bo jakoś mi się nie kojarzy coroczna
23-03-2007 19:44:36 [#21]
a ile taki pomiar rezystancji kosztuje?I co to jest ta rezystancja, tylko tak po ludzku, a nie naukowo?Jutro muszę posprawdzać, czy mam tę rezystancję
23-03-2007 19:50:37 [#22]
jesli instalacja odgromowa nie ma ustalonego poziomu ochrony odgromowej dla danego obiektu, a obiekty starsze nigdy prawie tego nie maja to przeglad instalacji wraz z pomiarami jej wartości powinien byc przeprowadzany co najmniej raz na 5 lat...i robi to uprawniony elektryk - znaczy z konkretnymi uprawnieniami
pp- Ustawa Prawo BUdowlane
23-03-2007 19:54:01 [#23]
No Adaa i Osia teraz już wie po ludzku, co to jest ta rezystancja w postaci ustalonej ochrony odgromowej dla danego obiektu. :))
Jestem fanem języka ojczystego - Kocham język polski !!!
23-03-2007 20:29:05 [#24]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)
Art. 62. ust. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
ust. 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
ust. 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
ust. 3. Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagro?enie:
ust. 4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
ust. 5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
ust. 6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych
ust. 7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2
23-03-2007 20:34:39 [#25]
Nam przkazano, że rezystancję, czyli oporność należy sprawdzać co 2 lata. Nie pamiętam pp. Podobno bezpieczniej mieć co roku, bo szkoła. Osia, płaci się od liczby punktów pomiarowych (np. gniazda, lampy). W mojej szkole kosztuje ok 600 zł ( nie pamiętam liczby punktów). Elektryk zostawia protokół wraz z planem, na którym nanosi rozmieszczenie punktów pomiarowych.
23-03-2007 20:36:58 [#26]
co roku to tzreba jedynie robić przegląd instalacji gazowej i kominowej
23-03-2007 21:48:54 [#27]
15-07-2008 22:26:42 [#28]
to nie tak, jak podałeś z wpisami w książce obiektu budowlanego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz.U.03.120.1134) wpisów dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę. Dyrektor placówki oświatowej powinien dać pisemne upoważnienie jednej konkretnej osobie, która będzie takich wpisów dokonywała i za prowadzenie książki odpowiadała.
15-07-2008 23:26:59 [#29]
debia - roporządzenie precyzuje też, których wpisów dokonują osoby wymienione przez Ciebie:
09-07-2018 17:49:32 [#30]
Nowo oddana część budynku szkolnego, czy przeglądy /pieca gazowego, kominy itp/:
1. obowiązkowo po roku użytkowania?
2. czy powinna być jedna książka obiektu, do której wpisywane są przeglądy czy dwie /dla starej części i nowej/?
Bardzo proszę o pilna odpowiedź. Z góry bardzo dziękuję
09-07-2018 23:36:54 [#31]
1) sprawdź w protokole- powinna być data następnego przeglądu
2) zależy d inspektora nadzoru- mój kazał prowadzić dwie księgi i przegląd obiektów też zrobił -dwa protokoły. jednak kiedy zmieniłam pana kontrolującego- kolejny powiedział, żeby prowadzić jedną księgę, bo to jest jedna szkoła(!) i protokół też mam jeden, oczywiście mniej mnie to kosztuje :-)