Source: http://docplayer.pl/3769365-Specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zwana-dalej-siwz.html
Timestamp: 2017-03-29 06:12:20
Legal References Found: art. 39
 art. 11
 art. 22
 art. 4
 art. 24
 art. 22
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 22
 art. 26
 art. 26
 art. 25
 art. 25
 art. 11
 art. 24
 art. 93
 art. 6
 art. 86
 art. 22
 art. 24
 art.11

Document Content:
1 ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI EURO NA KONSERWACJĘ, SERWIS URZĄDZEŃ I INSTALACJI KLIMATYZACJI, WENTYLACJI, WOD-KAN, C.O., C.T., URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I KLIMATYZACJI W SERWEROWNIACH W OBIEKTACH IPN W WARSZAWIE Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , ZAMAWIAJĄCY: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/ WARSZAWA Akceptuję: Arkadiusz Kusy Izabela Piróg Jacek Maraszek Artur Kowalczyk2 I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp) 1. Nazwa Zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2. Adres Zamawiającego: Pl. Krasińskich 2/4/6, Warszawa. 3. Adres do korespondencji w niniejszym postępowaniu: ul. Towarowa 28, Warszawa. 4. NIP Zamawiającego: Strona internetowa Zamawiającego: 6. Oznaczenie niniejszego postępowania: BAG-21/12 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2 Pzp) 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. 2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp) 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 1) naprawa i konserwacja instalacji budynkowych; 2) naprawa i konserwacja mechanicznych instalacji budynkowych; 3) naprawa i konserwacja instalacji centralnego ogrzewania; 4) naprawa i konserwacja elektrycznych instalacji budynkowych; 5) naprawa i konserwacja układów chłodzenia. 2. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, serwis urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji, wod-kan, c.o., c.t., oraz urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w serwerowniach w obiektach IPN w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp) Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. V. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp) Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4) Ustala się następujący termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 września 2013 r., przy czym rozpoczęcie świadczenia usługi moŝe nastąpić najwcześniej w dniu 1 czerwca 2012 r. VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust. 1 pkt 5) 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, a w szczególności: 23 a) wykaŝą się odpowiednim doświadczeniem, tj. wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) usług polegających na instalacji i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS) i awaryjnego (agregat prądotwórczy), przewodów, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kaŝda usługa o wartości minimum zł brutto, w tym co najmniej jednego zamówienia polegającego na konserwacji i serwisowaniu, w okresie jednego roku, urządzeń firmy APC objętych przedmiotem zamówienia, b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą nadzorującą, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyŝej 50 kw, co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E w zakresie instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyŝej 50 kw, co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kv, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia spawalnicze, gazowe i elektryczne, co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyŝej 50 kw, co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D w zakresie instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyŝej 50 kw, co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kv; co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1kV z wyszczególnieniem zespołów prądotwórczych o mocy powyŝej 50 kw, co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV z wyszczególnieniem zespołów prądotwórczych o mocy powyŝej 50 kw, co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyŝej 50 kw, co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyŝej 50kW, co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 15 kv z wyszczególnieniem zespołów prądotwórczych o mocy powyŝej 50 kw, co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 15 kv z wyszczególnieniem zespołów prądotwórczych o mocy powyŝej 50 kw. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŝynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), uprawnienia budowlane oznaczają równieŝ odpowiednie, równowaŝne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie teŝ miała ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 34 w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394). c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykaŝą, Ŝe posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum zł, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, Ŝe stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp) 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 2) wykaz co najmniej 2 (dwóch) usług polegających na instalacji i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS) i awaryjnego (agregat prądotwórczy), przewodów, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kaŝda usługa o wartości minimum zł brutto, w tym co najmniej jednego zamówienia polegającego na konserwacji i serwisowaniu, w okresie jednego roku, urządzeń firmy APC objętych przedmiotem zamówienia, z podaniem zakresu danej usługi (przedmiotu zamówienia), wartości zrealizowanego zamówienia, daty rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz daty zakończenia realizacji zamówienia (w przypadku zamówień wykonanych), nazw i adresów odbiorców zamówienia - wraz z dokumentami potwierdzającymi naleŝyte wykonanie lub wykonywanie tych usług. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. wykaz zawierający listę osób z uprawnieniami wymienionymi w rozdz. VII ust. 1 pkt 1 lit.b. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 4) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg załącznika nr 7 do SIWZ); 5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum zł. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 45 Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2. Dokument wchodzący w skład oferty wymieniony w ust. 1 pkt 5, ust. 2 pkt 2) oraz dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie usług mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, a pozostałe dokumenty w formie oryginałów. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyŝej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wzywa takŝe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŝenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyŝej. IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp) 1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem moŝliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu. Nr faksu Zamawiającego (22) KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu przekazanego faksem. 3. Adres do korespondencji jest zamieszczony w rozdziale I pkt 3 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem publicznym, były kierowane na adres korespondencyjny Zamawiającego i były opatrzone numerem sprawy: BAG-21/ Korespondencję uwaŝa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jej treścią. 5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Jacek Maraszek. 56 X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp) 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10) 1. Warunki ogólne: 1) kaŝdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą SIWZ - złoŝenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę; 2) ofertę naleŝy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 3) oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty; 4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, Ŝe jeŝeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo wystawione na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione; 5) wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii; 6) Ŝadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym równieŝ te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego; 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty; 8) podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŝytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia; 9) w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: DOKUMNETY ZASTRZEśONE TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złoŝonej ofercie. 2. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŝdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przedstawić oświadczenie wymienione w rozdz. VIII SIWZ ust. 2 pkt 1. Ponadto kaŝdy z Wykonawców składa dokument wymieniony w rozdz. VIII SIWZ ust. 2 pkt 2, jeŝeli wymagają tego odrębne przepisy. W odniesieniu do pozostałych dokumentów Wykonawcy wspólnie składający ofertę mogą złoŝyć jeden wspólny dokument; 3) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i 67 zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie moŝe wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia); 4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 5) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak równieŝ wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy naleŝy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Forma przygotowania oferty: 1) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem; 2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoŝenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej; 3) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę; 4) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane; 5) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta; 6) ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie kopertę naleŝy opisać następująco: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Towarowa 28, Warszawa KONSERWACJA, SERWIS URZĄDZEŃ I INSTALACJI KLIMATYZACJI, WENTYLACJI, WOD-KAN, C.O., C.T., URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I KLIMATYZACJI W SERWEROWNIACH W OBIEKTACH IPN W WARSZAWIE - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 9 maja 2012 r., godz ) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). 4. Zmiana lub wycofanie złoŝonej oferty (art. 84 ust.1 Pzp): 1) wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę; 2) zmiany lub wycofanie złoŝonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert; 3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŝonej oferty muszą być złoŝone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 4) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA"; 5) wycofanie złoŝonej oferty następuje poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy; 6) powiadomienie naleŝy złoŝyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 7) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp) 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w Centrali Zamawiającego: ul. Towarowa 28, Warszawa pokój nr 1 parter Kancelaria do dnia 9 maja 2012r., godz Oferta złoŝona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 78 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy ul. Towarowej 28, Wydział Zamówień Publicznych, VI piętro: 9 maja 2012 r., godz Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, zobowiązane będą okazać dowód toŝsamości w celu wystawienia stosownych przepustek jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie ogólnodostępnej, przed Kancelarią Ogólną. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp) 1. Cenę brutto oferty naleŝy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 2. Cena oferty musi wynikać z Formularza Ofertowego (wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) i obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ, w tym: zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciąŝenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, koszt dojazdu, itp. 3. Cena oferty powinna zostać wyraŝona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieŝności przyjmuje się cenę wyraŝoną słownie. 4. Cenę oferty naleŝy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 5. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp) 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone. 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert przypisując mu odpowiednią wagę procentową: Kryterium Cena : Kryterium Waga % Cena (brutto) 100 Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniŝszym wzorem: C = Cmin Ci x 100 C ilość otrzymanych punktów za kryterium cena Cmin najniŝsza cena spośród ofert nie odrzuconych Ci cena oferty badanej 3. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów. 89 XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp) 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, określając miejsce oraz termin zawarcia umowy. 2. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp) 1. Zamawiający Ŝąda zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie ; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Gwarancja i poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na kaŝde Ŝądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, muszą zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem moŝliwości potrącenia oraz zarzutem moŝliwości uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. oraz muszą obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji i poręczenia. Wypłata z gwarancji nie moŝe być uzaleŝniona od zgłoszenia Ŝądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, Ŝe podpisy na Ŝądaniu wypłaty zostały złoŝone przez osoby upowaŝnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 5. Zabezpieczenie słuŝy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę. 6. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane, a 30% tej sumy nie później niŝ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WZÓR UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp) Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy załącznik Nr 8 do SIWZ. 910 XIX. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, w sytuacjach niezaleŝnych od Wykonawcy. Nowe osoby, które miałyby uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. 3. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany urządzeń/instancji objętych konserwacją w przedmiotowym postępowaniu, w sytuacjach niezaleŝnych od Zamawiającego i Wykonawcy. Zamienione urządzenia/instalacje będą tego samego przeznaczenia. XX. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI Sposób i termin płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. (art. 36 ust. 1 pkt 17 Pzp) Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). XXII. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA (art. 36 ust. 2 pkt 2, 3, 7 Pzp) Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, zamówień uzupełniających, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1. Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 wzór formularza ofertowego. 3. Załącznik nr 3 wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 5. Załącznik nr 5 wzór wykazu wykonanych usług. 6. Załącznik nr 6 wzór wykazu osób. 7. Załącznik nr 7 wzór oświadczenia Wykonawcy, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 8. Załącznik nr 8 wzór umowy. 1011 Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wykaz instalacji i urządzeń zamontowanych w poszczególnych obiektach IPN oraz czynności konserwacyjnych objętych realizacją umowy od 1 czerwca 2012 r. Budynek D wraz z łącznikiem G przy ul. Towarowej 28 budynek biurowy 15 kondygnacyjny wysokość - 50 m, szerokość - 14, 14 m, długość - 36, 38 m Powierzchnia całkowita budynku m 2 Kubatura budynku , 20 m 3 Ia. Instalacje i urządzenia wodno kanalizacyjne Opis skrócony: Instalacja wody zimnej wykonana z rur PCV z podziałem na dwie strefy I (od piwnicy do III piętra), II strefa ( od IV piętra do XII piętra), przy czym II zasilana za pomocą hydroforni (zbiorniki 800 l 2 szt., kompresor BALMA - 1 szt., stacja uzdatniania wody Techwater TW 45 OB, pompy Grundfos CR szt. oraz szafa elektryczna sterownicza) woda ciepła j.w. zasilana z węzła cieplnego. Instalacja kanalizacyjna wykonana z PCV. Instalacja wodociągowa poŝarowa zasilana z sieci miejskiej i pompowni ppoŝ. (hydrofory 3, 25 m 3 4 szt., zbiornik Reflex DE szt., zbiornik spręŝ. powietrza 400 l 1 szt., spręŝarka tłokowa z szafką sterującą 1 szt., zestaw pompowo-hydroforowy Grundfos wraz z układem automatyki) wykonana z rur stalowych. Na kondygnacjach wyposaŝona w hydranty z zaworami DN 25 i zawory hydrantowe DN 52. Czynności konserwacyjne: Utrzymanie urządzeń i instalacji wodno kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR, a w szczególności: 1) Kontrola pracy i niezbędna konserwacja urządzeń hydroforni co 1 tydzień. 2) Kontrola pracy i niezbędna konserwacja urządzeń pompowni ppoŝ. i comiesięczny jej rozruch wraz ze sprawdzeniem instalacji hydrantowej ppoŝ. co 1 miesiąc. 3) Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach i pionach. 4) Awaryjna wymiana odcinków rur na pionach i poziomach inst. wodnych i kanalizacyjnych. 5) Doraźne zabezpieczenie miejsc awarii. 6) UdraŜnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 7) Uszczelnianie armatury z wymianą uszczelek, wymianą jej elementów takich jak głowice, pokrętła, itp. 8) Regulacja zbiorników płuczących wraz z ewentualną wymianą elementów. 9) Wymiana armatury wodociągowej w trybach awaryjnych. 10) Sprawdzenia stanu szczeliwa o odporności ogniowej zabezpieczającego przejścia rur przez ściany budynku co 1 kwartał. Ib. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego oraz węzeł cieplny. Opis skrócony: Instalacja wykonana w systemie wodnym dwururowym z rozdziałem dolnym z rur stalowych i PCV z grzejnikami stalowymi PURMO typu VKO. Podział na dwie strefy I (piwnica VI piętro budynku biurowego + budynek magazynowy C1 ), II ( VII piętro - XII piętro) zasilane z własnego węzła cieplnego. W budynkach znajduje się równieŝ instalacja ciepła technologicznego zasilająca wszystkie nagrzewnice central wentylacyjnych. Węzeł cieplny czterofunkcyjny w układzie równoległym z szeregowo równoległym układem przygotowania ciepłej wody II strefy, z zestawami pompowymi Grundfos z płynną regulacją 1112 obrotów, wymienniki płytowe SWEP TERMATRANS, automatyka pracy oparta na urządzeniach firmy Samson. Czynności konserwacyjne: Utrzymanie urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i węzła cieplnego we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR, a w szczególności: 1) Awaryjna naprawa rurociągów łącznie z wymianą rur. 2) Usuwanie przecieków na połączeniach zaciskowych, kołnierzowych i gwintowanych oraz śrubunkach wraz z wymianą uszczelnienia. 3) Usuwanie przecieków na złączkach grzejnikowych. 4) Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji. 5) Sprawdzenia stanu szczeliwa o odporności ogniowej zabezpieczającego przejścia rur przez ściany budynku co 1 kwartał. 6) Konserwacja węzła cieplnego, a w szczególności: a) kontrola działania pracy pomp obiegowych c.o., c.t. i c.w. oraz kontrola działania automatyki węzła co 1 tydzień. b) utrzymanie droŝności przewodów węzła cieplnego, c) czyszczenie odmulaczy (typ OISM i IOW z wkładem magnetycznymi) i filtrów (magnetyczne typu IFM), co 1 rok przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, d) Kontrola prawidłowego ustawienia czujnika pogodowego i jego regulacja wg potrzeb Zamawiającego, e) Regulacja pracy węzła i utrzymanie odpowiednich jego parametrów i nastaw zaworów regulacyjnych zgodnych z dokumentacją. II. Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i wentylacji poŝarowej Opis skrócony: Instalacją klimatyzacji objęte są piętra: XII, IV Antresola i Parter. System wentylacji obejmuje piętra I-III i V-XI. Wentylacją poŝarową objęty jest cały budynek. Podstawowymi elementami instalacji są: 1) Centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne firmy VTS Clima - 2 szt. zlokalizowane na dachu i podziemiach budynku. (Piwnica, parter, antresola, XIIp) 2) Centrala wentylacyjna podwieszana firmy VTS Clima 1 szt. zlokalizowana na IV piętrze budynku. (IVp) 3) Centrala klimatyzacyjna LENNOX typ ROV KLMN 12 T-C- V1-1 szt. 2, zlokalizowane na dachu budynku wraz z szafą zasilania i sterowania central oraz klapami ppoŝ. ( I-III oraz V-IX) 4) Agregat chłodniczy LENNOX typ WA 150D K STD o mocy chłodniczej 136 kw (freon R407C), zlokalizowany na dachu budynku. 5) Sekcja wewnętrzna urządzenia chłodniczo-grzewczego, typu GE AIR F34 IN, o mocy chłodniczej 970W i o mocy grzewczej 1200W w pomieszczeniu P 14 (UPS). Sekcja zewnętrzna zamontowana na ścianie budynku (od strony bud. C ). 6) Kanały nawiewne i wyciągowe do pomieszczeń budynku: wyposaŝone w klapy ppoŝ. z siłownikami Belimo typu BF24-T ze spręŝyną powrotną 90 0 i termoelektrycznym urządzeniem zwalniającym -104 sztuk. Klapy zamontowano na zewnątrz budynku, natomiast szafa zasilania, sterowania i sygnalizacji umieszczona jest na parterze. 7) Wentylatory wyciągowe ścienne firmy Venture Industrie 2 szt. 8) Wentylatory wyciągowe dachowe firm Uniwersal i Woods 11 szt. 9) Wentylator oddymiający dachowy firmy BSH - 1 szt. 10) Wentylatory oddymiające firmy Woods 8 szt. 11) Listwy chłodzące (IV p.) firmy Halton 34 szt. 12) Fan Coil firmy Trane 8 szt. oraz Lennox - szt. 6 w pomieszczeniach na antresoli. 13) Nagrzewnica elektryczne firmy VEAB 1 szt. 14) Klapy przeciwpoŝarowe w kanałach wentylacyjnych firm Mercor i Trox - 64 szt. z siłownikiem elektrycznym 15) Klapy przeciwpoŝarowe w kanałach wentylacyjnych firm Mercor i Trox 36 szt. bez siłownika elektrycznego 1213 16) Fan coil typu Lennox z panelem sterowania Confort zawór trzydrogowy ON/OFF do wymiennika kpl. 1. zlokalizowane w pomieszczeniu nr 3 na parterze oraz instalacja chłodnicza z rur miedzianych śr. 22 mm, o dł. 28 mb. Fan - coil typu HISENSE o wydajności BTU 8, 8 kw w pomieszczeniu nr 111 wraz z jednostką zewnętrzną. 17) Klimatyzator Lennox GHM-24N w pomieszczeniu 101, część zewnętrzna w piwnicy. 18) Klimatyzator Lennox IHM-09N w pomieszczeniu A17. 19) Elektryczna kurtyna powietrzna typu SILVER E produkcji JUWENT w pomieszczeniu holu wejścia do budynku D od strony ul. Towarowej w Warszawie. Czynności konserwacyjne: Utrzymanie urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i wentylacji poŝarowej we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR, a w szczególności: 1) Sprawdzenie stanu technicznego i niezbędna konserwacja wymienionych wyŝej urządzeń co 1 tydzień. 2) Dokonywanie korekt układów regulacyjnych i automatyki według potrzeb Zamawiającego. 3) Wymiana w miarę potrzeb filtrów i pasków klinowych w centralach wentylacyjno klimatyzacyjnych. Pisemne zgłaszanie ilości i rodzaju potrzebnych filtrów. 4) Wymiana w miarę potrzeb filtrów w Fan Coil. 5) Sprawdzenia stanu szczeliwa o odporności ogniowej zabezpieczającego przejścia przewodów wentylacyjnych przez ściany budynku co 1 kwartał. 6) Sprawdzenie stanu okładzin ognioodpornych kanałów wentylacyjnych co 1 kwartał. 7) Dokonanie przeglądów wymienionych w punkcie 13 warunków gwarancji karty gwarancyjnej nr UNIT/FV/66/08/2010/ dla klimatyzatora Lennox GHM-24N, niezbędnych do zachowania praw wynikających z gwarancji. 8) Dokonanie przeglądów wymienionych w punkcie 13 warunków gwarancji karty gwarancyjnej nr UNIT/FV/19/05/2011/ dla klimatyzatora Lennox IHM-09N, niezbędnych do zachowania praw wynikających z gwarancji. Budynek C1 wraz ze śluzą rozładunkową G1 przy ul. Towarowej 28 budynek magazynowy kondygnacyjny podziemie i trzy kondygnacje naziemne o powierzchni uŝytkowej m 2 i kubaturze m 3 Ia. Instalacje i urządzenia wodno kanalizacyjne Opis skrócony: Instalacja wody zimnej wykonana z rur PP zgrzewanych. Woda ciepła przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych. Instalacja wodociągowa poŝarowa wykonana z rur stalowych zakończona dwoma hydrantami z zaworami DN 52 zlokalizowanymi w piwnicy. Czynności konserwacyjne: Utrzymanie urządzeń i instalacji wodno - kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR, a w szczególności: 1) Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach i pionach. 2) Awaryjna wymiana odcinków rur na pionach i poziomach inst. wodnych i kanalizacyjnych. 3) Doraźne zabezpieczenie miejsc awarii. 4) UdraŜnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 5) Wymiana armatury wodociągowej w trybach awaryjnych. 6) Sprawdzenie instalacji hydrantowej poŝarowej co 1 miesiąc. 7) Sprawdzenia stanu szczeliwa o odporności ogniowej zabezpieczającego przejścia rur przez ściany budynku co 1 kwartał. Ib. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego Opis skrócony: Instalacja wykonana w systemie wodnym dwururowym z rozdziałem dolnym z rur stalowych i PCV z grzejnikami stalowymi PURMO typu VKO zasilana z własnego węzła cieplnego zlokalizowanego w 1314 budynku D. W budynkach znajduje się równieŝ instalacja ciepła technologicznego zasilająca nagrzewnice wentylacyjne i instalacja wody chłodniczej. Czynności konserwacyjne: Utrzymanie urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR, a w szczególności: 1) Awaryjna naprawa rurociągów łącznie z wymianą rur. 2) Usuwanie przecieków na połączeniach zaciskowych, kołnierzowych i gwintowanych oraz śrubunkach wraz z wymianą uszczelnienia. 3) Usuwanie przecieków na złączkach grzejnikowych. 4) Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji. 5) Sprawdzenia stanu szczeliwa o odporności ogniowej zabezpieczającego przejścia rur przez ściany budynku co 1 kwartał. II. Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i wentylacji poŝarowej Opis skrócony: Instalacją wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i wentylacji poŝarowej objęty jest cały budynek. Podstawowymi elementami tych instalacji są: 1) Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne VTS Clima 2 szt. zlokalizowane w podziemiach budynku. 2) Centrala wentylacyjna podwieszana VTS Clima 1 szt. zlokalizowana w podziemiach budynku. 3) Wentylator oddymiający klatki schodowej BSH 1 szt. 4) Wentylatory wyciągowe pomieszczeń sanitarnych UNWERRSAL 4 szt. 5) Wentylatory do usuwania dymu po akcji gaśniczej UNIWERSAL 6 szt. 6) Wentylator chłodzenia agregatu prądotwórczego WOODS 1 szt. 7) Klapy odcinające, transferowe oraz klapy ppoŝ. MERCON 206 szt. 8) Pompy obiegowe wody grzewczej oraz lodowej GRUNDFOS 6 szt. 9) Agregat wody lodowej TRANE 200 KW 1 kpl. 10) Węzeł wody lodowej 1 kpl. 11) Filtry siatkowe i odmulacze wody grzewczej i lodowej 12) Klimatyzator Lennox GHM09NLA sztuk 1 w pomieszczeniu reprografii na II p. budynku C (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) 13) Klimatyzator Fujitsu AJYA090LATF sztuk 1 w pomieszczeniu reprografii na II p. budynku C (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) 14) Klimatyzator Fujitsu AJYA070LATF sztuk 1 w pomieszczeniu reprografii na II p. budynku C (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) 15) Klimatyzator Fujitsu AUYA25LATF sztuk 5 w pomieszczeniu reprografii na II p. budynku C (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) 16) Klimatyzator Fujitsu ABYA36LAFT sztuk 1 w pomieszczeniu reprografii na II p. budynku C (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) 17) Klimatyzator Fujitsu ABYA24LAFT sztuk 1 w pomieszczeniu reprografii na II p. budynku C (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) Czynności konserwacyjne: Utrzymanie urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i wentylacji poŝarowej we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR, a w szczególności: 1) Sprawdzenie stanu technicznego i niezbędna konserwacja wymienionych wyŝej urządzeń co 1 tydzień. 2) Dokonywanie odpowiednich nastaw układów regulacyjnych i automatyki według potrzeb. 3) Wymiana w miarę potrzeb filtrów i pasków klinowych w centralach wentylacyjno klimatyzacyjnych. Pisemne zgłaszanie ilości i rodzaju potrzebnych filtrów. 4) Sprawdzenia stanu szczeliwa o odporności ogniowej zabezpieczającego przejścia przewodów wentylacyjnych przez ściany budynku co 1 kwartał. 5) Sprawdzenia stanu okładzin ognioodpornych kanałów wentylacyjnych co 1 kwartał. 6) Czyszczenie filtrów siatkowych i odmulaczy co 1 rok. 1415 7) Sprawdzenie stanu technicznego i niezbędna konserwacja urządzeń w terminie wynikającym z warunków gwarancji. 8) Wymianę filtrów zgodnie z dokumentacją techniczną oraz pisemne zgłaszanie ilości i rodzaju potrzebnych filtrów. 9) Czyszczenie filtrów, co sześć miesięcy na wiosnę i jesień. 10) W wypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy ww. instalacji, przewodów i urządzeń posiadających gwarancje - natychmiastowe informowanie w formie pisemnej właściwego gwaranta i Zleceniodawcę o konieczności dokonania napraw. 11) W przypadku, gdy warunki gwarancji poszczególnych urządzeń wymagają dokonywania przeglądów technicznych przez producenta, instalatora lub autoryzowany zakład serwisowy, zleceniobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Zleceniodawcy o konieczności wzywania odpowiednich podmiotów do wykonania czynności przewidzianych w warunkach gwarancji na poszczególne urządzenia. 12) Przestrzeganie instrukcji, określonych w warunkach gwarancji udzielonych przez producentów objętych umową urządzeń. 13) Dokonanie przeglądów wymienionych w punkcie 3 warunków gwarancji karty gwarancyjnej dla zainstalowanych klimatyzatorów Fujitsu, niezbędnych do zachowania praw wynikających z gwarancji. 14) Dokonanie przeglądów wymienionych w punkcie 13 warunków gwarancji karty gwarancyjnej nr UNIT/FV09/0690 dla zainstalowanego klimatyzatora Lennox, niezbędnych do zachowania praw wynikających z gwarancji. III. Brama wjazdowa do śluzy rozładunkowej G1 przy ul. Towarowej 28 w Warszawie. Opis skrócony: Brama wjazdowa do śluzy rozładunkowej G1 przy ul. Towarowej 28 w Warszawie. Czynności konserwacyjne: Utrzymania urządzenia i instalacji we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjna obsługę i bezpieczną eksploatacje zgodnie z zasadami i zaleceniami DTR, a w szczególności wykonanie następujących czynności: 1) Sprawdzenie stanu technicznego i wykonanie niezbędnych ustawień urządzeń, co kwartał. 2) Dokonywanie odpowiednich ustawień i ewentualnych korekt układów regulacyjnych według potrzeb. 3) Regulacja naciągu spręŝyn. 4) Regulacja naciągu linek. 5) Regulacja rolek tocznych. 6) Regulacja połoŝeń krańcowych silnika. IV Studzienki kanalizacyjne Opis skrócony: studzienki kanalizacyjne wokół budynku D wraz z zewnętrzną siecią kanalizacyjną ( 9 szt.) Czynności konserwacyjne: BieŜące utrzymanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej oraz studzienek we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej a w szczególności: 1) Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych wraz z płukaniem trasy kanalizacyjnej co sześć miesięcy 1516 Budynek magazynowy C przy ul Kłobuckiej 21 - wolnostojący, ogrodzony z systemem odwodnienia, parterowy, całkowicie podpiwniczony posiadający dwie rampy Ŝelbetowe o rozpiętości i szerokości 1, 10 m na całej długości budynku z obu stron. Wymiary budynku: długość - 124, 40 m, szerokość 29, 80 m (łącznie z rampami). Powierzchnia uŝytkowa m 2 Ia. Instalacje wodno kanalizacyjne i odwodnienie budynku Opis skrócony: Instalacja zimnej wody wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz rur plastikowych zgrzewanych. Woda ciepła uzyskiwana z podgrzewaczy przepływowych. Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur Ŝeliwnych oraz w części z rur PCW. Budynek posiada instalację hydrantową ppoŝ. wykonaną z rur stalowych zakończoną hydrantami φ 52 w piwnicy 2 szt. i φ 25 na parterze 3 szt. Czynności konserwacyjne: Utrzymanie urządzeń i instalacji wodno kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR, a w szczególności: 1) Sprawdzenie skuteczności instalacji hydrantowej poŝarowej co 1 miesiąc. 2) Sprawdzenie stanu technicznego i niezbędna konserwacja wymienionych wyŝej urządzeń, co 1 miesiąc. 3) Czyszczenie pomp wyrzutowych co 1 miesiąc. 4) Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach i pionach. 5) Awaryjna wymiana odcinków rur na pionach i poziomach inst. wodnych i kanalizacyjnych. 6) Doraźne zabezpieczenie miejsc awarii. 7) UdraŜnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 8) Uszczelnienie armatury z wymianą uszczelek, wymianą jej elementów jak głowice, pokrętła itp. 9) Regulacja zbiorników płuczących wraz z ewentualną wymianą elementów. 10) Wymiana armatury wodociągowej w trybach awaryjnych. 11) Sprawdzenia stanu szczeliwa o odporności ogniowej zabezpieczającego przejścia rur przez ściany budynku, co 1 kwartał. 12) Utrzymanie droŝności odwodnienia budynku. 13) Czyszczenie przewodów odwodnieniowych co 1 rok. Ib. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego Opis skrócony: Instalacja c.o. wykonana z rur stalowych bez szwu prowadzonych po wierzchu ścian za pośrednictwem podrozdzielni ciepła zlokalizowanych w podpiwniczeniu, dwuprzewodowa z rozdziałem górnym z grzejnikami stalowymi płytowymi PURMO. Instalacja ciepła technologicznego wykonana z rur stalowych, zasilająca nagrzewnię centrali wentylacyjnej. Kompaktowy węzeł cieplny ECCT P W 140/110 zasilany z miejskiej sieci cieplnej składa się ze strony wysoko- i niskoparametrowej. Zbudowany jest na bazie wymienników płytowych CB52-40L firmy Alfa Laval. Medium grzewczym oraz ogrzewanym jest woda. Moc urządzenia wynosi 140 kw dla c.o. i 110 kw dla c.t. Czynności konserwacyjne i obsługa: Utrzymanie urządzeń i instalacji we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację. Prowadzone musza być zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR oraz przepisami BHP. Obsługa w czasie normalnej pracy: 1) Sprawdzenie szczelności instalacji. 2) Sprawdzenie temperatur strony pierwotnej i wtórnej. 3) Sprawdzenie ciśnień strony pierwotnej i wtórnej. 4) Sprawdzenie stanu czystości filtrów i odmulaczy. 5) Sprawdzenie pracy pomp. 6) Sprawdzenie pracy regulatora pogodowego. 7) Sprawdzenie działania liczników ciepła poprzez odczytanie podstawowych parametrów. 8) Sprawdzenie armatury odcinającej i regulującej. 1617 Czynności bieŝące: 1) Stała kontrola i bieŝące uzupełnianie wody w czynniku grzewczym. 2) Utrzymanie droŝności przewodów węzła c.o. 3) Uruchomienie na okres grzewczy. 4) Wygaszenie po zakończeniu okresu grzewczego. 5) Okresowe uruchamianie ciepła technologicznego w okresie przejściowym. 6) Awaryjna naprawa rurociągów łącznie z wymianą rur. 7) Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowych oraz śrubunkach wraz z wymianą uszczelnienia. 8) Usuwanie przecieków na złączkach grzejnikowych. 9) Usuwanie niedogrzewań lokalnych powstałych w wyniku zapchania instalacji. 10) Likwidacja zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji. 11) Wymiana zaworów Czynności okresowe: 1) co 1 miesiąc: a) sprawdzenie stanu technicznego instalacji i urządzeń b) sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa c) sprawdzenie urządzeń filtrujących d) czyszczenie odmulaczy (przez pierwszy kwartał po rozruchu) 2) co 1 kwartał: a) sprawdzenie pracy układów regulujących b) sprawdzenia stanu szczeliwa o odporności ogniowej zabezpieczającego przejścia rur przez ściany budynku 3) co 1 rok.(jesienią) a) sprawdzenie naczynia zbiorczego b) sprawdzenie przyrządów pomiarowych c) sprawdzenie i smarowanie pomp i armatury d) sprawdzenie wymienników e) czyszczenie odmulaczy II. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Opis skrócony: Wentylacja mechaniczna występuje w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwa oraz w pomieszczeniach socjalnych. WyposaŜona w dymoszczelne klapy przeciwpoŝarowe z siłownikiem osiowym BELIMO współpracujące ściśle z instalacją wykrywania i samoczynnego gaszenia poŝaru SIEMENS. Zintegrowany układ nawiewno-wywiewny z 80% recyrkulacją powietrza wyposaŝony w nagrzewnicę wodną, filtr, układ przepustnic i dwa wentylatory centrala CV-A 7 L/NW-11A/1-7[1] wyposaŝona fabrycznie w układ automatycznej regulacji i sterowania. W pomieszczeniach socjalnych układ nawiewny posiada wbudowany filtr typu DF 200 i nagrzewnicę elektryczną oraz regulator temperatury załączenia i wyłączenia oraz regulator płynności pracy wentylatorów dachowych typu Das. Pomieszczenia kancelarii: przewody wentylacji mechanicznej stalowe typu Spiro Dn 160. Ciąg wywiewny: zawór El 60, wentylator kanałowy Venture Industries typu TD wyciągowy, klapa ppoŝ. i wyrzutnia ścienną. Ciąg nawiewny: zawór nawiewny, klapa ppoŝ. El 60, nagrzewnica kanałowa elektryczna DH o mocy 6kW, wentylator kanałowy Venture Industries TD, filtr kanałowy i czerpnia ścienna. Klimatyzator LG S18AHP, Q-5,3kW. Czynności konserwacyjne: Utrzymanie urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR, a w szczególności: 1) Sprawdzenie stanu technicznego i niezbędna konserwacja wymienionych wyŝej urządzeń co 1 miesiąc. 2) Dokonywanie odpowiednich nastaw układów regulacyjnych i automatyki według potrzeb. 3) Wymiana w miarę potrzeb filtrów i pasków klinowych w centralach wentylacyjnych. Pisemne zgłaszanie ilości i rodzaju potrzebnych filtrów. 4) Sprawdzenia stanu szczeliwa o odporności ogniowej zabezpieczającego przejścia przewodów wentylacyjnych przez ściany budynku co 1 kwartał. 1718 5) Sprawdzenia stanu okładzin ognioodpornych kanałów wentylacyjnych co 1 kwartał. 6) Sprawdzenie współdziałania wentylacji z systemem samoczynnego gaszenia poŝaru gazem co 1 miesiąc. 7) Sprawdzenie pracy wentylatorów dachowych co 1 miesiąc. III. Instalacje elektryczne w serwerowni archiwum C przy ul. Kłobuckiej 21 Opis skrócony UPS w serwerowni budynku: Model UPS-a to SMART UPS RT Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania urządzeń i instalacji we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjna obsługę i bezpieczną eksploatacje zgodnie z zasadami i zaleceniami DTR, a w szczególności wykonanie następujących czynności: 1) Wykonania w odstępie, co kwartał przeglądów konserwacyjnych. Pierwszy taki przegląd zostanie wykonany w ciągu 30 dni od podpisania umowy. 2) Kontrola obwodów elektrycznych według zaleceń producenta. 3) Kontrola baterii według zaleceń producenta. 4) Sprawdzenie pojemności baterii 1 raz w roku. 5) Kontrola elementów mechanicznych według zaleceń producenta. 6) Test elektroniki według zaleceń producenta. 7) Sprawdzenie warunków pracy urządzeń według zaleceń producenta. 8) Czyszczenie urządzeń według zaleceń producenta. Budynek magazynowy A przy ul Kłobuckiej 21 - wolnostojący, ogrodzony z systemem odwodnienia, parterowy, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy 482, 00 m 3 Powierzchnia uŝytkowa 405, 70 m 2 Ia. Instalacje wodno kanalizacyjne budynku Opis skrócony: Instalacja zimnej wody wykonana z rur stalowych ocynkowanych.. Woda ciepła uzyskiwana z termy elektrycznej 10l. pomieszczenie A - 8 (przy poligrafii). Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur Ŝeliwnych. Komplety klozetowe, szt. 2, Pisuary, kpl. 2, Umywalka z bateria ścienną, kpl. 1. Wpust ściekowy podłogowy, szt. 2. Czynności konserwacyjne: Utrzymanie urządzeń i instalacji wodno kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR, a w szczególności: 2) Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach i pionach. 3) Sprawdzenie stanu technicznego instalacji i urządzeń 4) Awaryjna wymiana odcinków rur na pionach i poziomach inst. wodnych i kanalizacyjnych. 5) Doraźne zabezpieczenie miejsc awarii. 6) UdraŜnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 7) Uszczelnienie armatury z wymianą uszczelek, wymianą jej elementów jak głowice, pokrętła itp. 8) Regulacja zbiorników płuczących wraz z ewentualną wymianą elementów. 9) Wymiana armatury wodociągowej w trybach awaryjnych. 10) Utrzymanie droŝności odwodnienia budynku. 11) Czyszczenie przewodów odwodnieniowych co 1 rok. Ib. Instalacje centralnego ogrzewania. Opis skrócony: Instalacja c.o. wykonana z rur stalowych bez szwu prowadzonych po wierzchu ścian za pośrednictwem podrozdzielni ciepła zlokalizowanych w podpiwniczeniu, dwuprzewodowa z rozdziałem górnym z grzejnikami Ŝeliwnymi. 1819 Czynności konserwacyjne i obsługa: Utrzymanie urządzeń i instalacji we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację. Prowadzone musza być zgodnie z zasadami wiedzy techniczne oraz przepisami BHP. Obsługa w czasie normalnej pracy: 1) Sprawdzenie stanu technicznego instalacji i urządzeń. 2) Sprawdzenie szczelności instalacji. 3) Sprawdzenie armatury odcinającej i regulującej. Czynności bieŝące: 1) Uruchomienie na okres grzewczy. 2) Wygaszenie po zakończeniu okresu grzewczego. 3) Awaryjna naprawa rurociągów łącznie z wymianą rur. 4) Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowych oraz śrubunkach wraz z wymianą uszczelnienia. 5) Usuwanie przecieków na złączkach grzejnikowych. 6) Usuwanie niedogrzewań lokalnych powstałych w wyniku zapchania instalacji. 7) Likwidacja zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji 8) Wymiana zaworów 9) Sprawdzenie stanu szczeliwa o odporności ogniowej zabezpieczającego przejęcia przewodów wentylacyjnych oraz C.O. przez ściany budynku co 1 kwartał. 10) Sprawdzenie stanu okładzin ognioodpornych kanałów wentylacyjnych co 1 kwartał. 11) Usuwanie przecieków wraz z wymianą uszczelnienia oraz z wymianą rur. 12) Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji. II. Instalacja klimatyzacyjna. Opis skrócony: Pomieszczenie reprografii wyposaŝone jest w klimatyzator LG S24AHP, Q-7,0kW. Instalacja wyciągowa, anemostaty szt. 2 i wentylator dachowy typ Gospel 78W szt. 1, kanały o śr. 160 mm, o dł. 7 mb.. Klimatyzator typu Split LG (jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna), kpl.1. Pomieszczenie A -10 (magazyn filmów). Instalacja wyciągowa, anemostaty szt. 6 wentylator dachowy typ Gospel 58 W szt.1 kanały o śr. 160 mm, o dł. 14 mb., Klimatyzator typu Split MDV (jednostka wewnętrzna i jednostka kpl. 1,Tablica sterownicza, zabezpieczenia silników wentylatora i zewnętrzna) Sterownik temperatury i wentylatorów. Wentylator kanałowy jednofazowy o śr. 160 mm, kpl 1, Nagrzewnica 0, 9 kw, kpl. 1., Filtr wstępny typu DF 125, kanałowa typu HD 125/09 o mocy szt. 1. Sekcja zewnętrzna chłodzenia typu TECNAIR 18 kw LB 2104 UBOLDO VA, o mocy chłodniczej, prod. Włoskiej - kpl. 1 na zewnątrz budynku. Sekcja wewnętrzna zamontowana w (magazyn filmów) - obiekcie A kpl. 1. Czynności konserwacyjne: Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym, zapewniającym jego maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR, a w szczególności: 1) Sprawdzenie stanu technicznego i niezbędna konserwacja wymienionych wyŝej urządzeń co 1 miesiąc. 2) Dokonywanie odpowiednich nastaw układów regulacyjnych i automatyki według potrzeb Zamawiającego. 3) Sprawdzenie pracy wentylatorów dachowych - co 1 miesiąc. 4) Wymianę filtrów i pasków klinowych w centralach wentylacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz pisemne zgłaszanie ilości i rodzaju potrzebnych filtrów. 5) Wymiana zgodnie z dokumentacją techniczną filtrów w fan - coilu. 6) Czyszczenie filtrów siatkowych i odmulaczy - co 1 rok. 1920 Bramy przesuwne wjazdowe wokół budynku C przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie III. Bramy przesuwne. Opis skrócony: Bramy przesuwne (3 szt.) wjazdowe na teren posesji IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania urządzenia i instalacji we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjna obsługę i bezpieczną eksploatacje zgodnie z zasadami i zaleceniami DTR, a w szczególności wykonanie następujących czynności: Czynności konserwacyjne: 1) Wykonywania przeglądów konserwacyjnych w odstępach, co kwartał. 2) Wykonania w ramach przeglądu w szczególności następujących czynności: I. Automatyczna brama dwuskrzydłowa: 1) Sprawdzenie poprawności działania bram. 2) Smarowanie zawias. 3) Dokręcenie i sprawdzenie mocowań siłowników. 4) Regulacja wyłączników krańcowych w napędzie. 5) Sprawdzenie działania fotokomórek. 6) Sprawdzenie rozblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania. 7) Czyszczenie styków i potencjometrów w elektronice. 8) Dokręcenie elementów mocujących. 9) Regulacja wyłączników. 10) Czyszczenie elementów. 11) Wykonanie niezbędnych regulacji. 12) Smarowania, usunięcie stwierdzonych drobnych usterek. 13) Wykonanie niezbędnych ustawień urządzeń i korekt układów regulacyjnych według potrzeb. 14) Sprawdzenie połączeń mechanicznych. II. Automatyczna brama przesuwna (2 sztuki): 1) Sprawdzenie łoŝysk w wózkach jezdnych. 2) Smarowanie rolki prowadzenia górnego. 3) Dokręcenie i sprawdzenie podstawy napędu. 4) Regulacja wyłączników krańcowych w napędzie. 5) Sprawdzenie działania fotokomórek. 6) Sprawdzenie rozblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania. 7) Czyszczenie styków i potencjometrów w elektronice. 20 Pokazać jeszcze
Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Konserwacja, serwis urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji, Bardziej szczegółowo 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Usługa będzie wykonywana przez okres jednego roku, licząc od dnia 1.06.2007r.
Zatwierdzam /-/ Zbigniew Wojciechowski 24.04.2007r. Sygnatura: GP IPN -11/2007/RMZP 1. Zamawiający: Gospodarstwo Pomocnicze Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Bardziej szczegółowo Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o równowartości poniżej 133 000 EURO
ZATWIERDZAM: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na konserwację instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, przewodów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zamontowanych Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Bardziej szczegółowo C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam: Bardziej szczegółowo Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl
1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych Bardziej szczegółowo BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ
Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009 Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010 Bardziej szczegółowo Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 133 000 euro
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 133 000 euro ZATWIERDZAM.. (data i podpis) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na konserwację instalacji i urządzeń Bardziej szczegółowo Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.
MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071
1 z 7 2011-10-06 09:43 Wrocław: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań: Zadanie 1: Remont elewacji oraz dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy D.S. Słowianka i Parawanowiec przy pl. Grunwaldzkim Bardziej szczegółowo ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.
ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlm.lodz.pl Łódź: Wykonanie przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich budynków administrowanych Bardziej szczegółowo V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:
Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl
Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Bardziej szczegółowo Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008
1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068
Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie Bardziej szczegółowo dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlm.lodz.pl Łódź: Wykonanie przeglądów budowlanych rocznych budynków administrowanych przez Zarząd Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJ I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawa: Przebudowa i remont Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SP ZOZ przy ul. Poznańskiej 22, w Warszawie - III piętro Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.
1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów Bardziej szczegółowo Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8
Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; 00-463 Warszawa tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 31/2011/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks
Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Bardziej szczegółowo jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina
Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ
res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) WYKONANIE, DOSTARCZENIE I MONTAś MEBLI
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI Bardziej szczegółowo Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w
Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl
Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087
Suwałki: Konkurs na: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy instalacji przestrzennej promującej BLUES FESTIVAL w Suwałkach Numer ogłoszenia: 53176-2013; data zamieszczenia: 08.02.2013 Bardziej szczegółowo WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010
1 Dostawa artykułów biurowych i tonerów oraz wykonanie i dostawa teczek ofertowych, papieru firmowego oraz wizytówek na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Bardziej szczegółowo SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.
1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych Bardziej szczegółowo nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania
Strona 1 z 6 Rzeszów: Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania remontowego pn.: Renowacja i konserwacja zabytkowych Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl
Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer Bardziej szczegółowo ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO
ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo Bardziej szczegółowo 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie,
Lublin: Usługa konserwacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i automatyki w obiektach Uniwersytetu Medycznego; UM-ZP-262-26/10 Numer ogłoszenia: 62468-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl
1 z 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67... 1 z 5 2014-03-31 10:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.
Łódź: Świadczenie usług informatycznych obejmujących: konserwację, serwis oraz naprawę sprzętu komputerowego i infrastruktury sieci lokalnej będącego na wyposaŝeniu GDDKiA Oddział w Łodzi Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,
1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner, Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl
Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.
1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/
1 z 6 2015-09-01 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ Łódź: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA Bardziej szczegółowo Świadczenie usług ubezpieczenia
BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; 00-463 Warszawa Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 41/2008/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie Bardziej szczegółowo Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych
Warszawa, dn. 21 października 2011 r. Zapytanie ofertowe nr 13/POKL.05.04.02-00-818/10 I. Zamawiający Federacja Organizacji SłuŜebnych MAZOWIA ul. śytnia 16/31, 01-014 Warszawa NIP: 521-32-36-580 REGON: Bardziej szczegółowo Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE Bardziej szczegółowo Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764
Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej Bardziej szczegółowo Poznań: Dostawa hydraulicznych narzędzi ratowniczych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
1 z 5 2011-09-30 14:09 Poznań: Dostawa hydraulicznych narzędzi ratowniczych Numer ogłoszenia: 314376-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009 Bardziej szczegółowo URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU
1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi Bardziej szczegółowo mazowieckie, tel. 783 830 384, 22 474 47 44, faks 22 473 34 22, 22 474 40 39.
Warszawa: Remont skrzydła pomieszczeń biurowych na parterze w budynku Centrali Spółki Przewozy Regionalne spółka zo.o. z/s w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 5 Numer ogłoszenia: 69868-2012; data zamieszczenia: Bardziej szczegółowo Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.
Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.
Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego
Znak sprawy: BRI. 271.P-5.2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego w oparciu o zarządzenie Nr 120.6.2014 Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy
Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ Bardziej szczegółowo Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK
1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012; Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl
1 z 5 2015-08-17 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Przebudowa Oddziału Neonatologii i Intensywnej Bardziej szczegółowo Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego
Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka Bardziej szczegółowo III.4) INFORMACJA O O
Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane Bardziej szczegółowo 1, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel w. 241, faks
Strona 1 z 5 Rzeszów: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę drogi - połączenie ulicy Przemysłowej z ulicą Podkarpacką wraz z budową kolektora deszczowego Ø 2000 mm od ul. Podkarpackiej Bardziej szczegółowo Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO
1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.
1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZP.271.11.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 24.05.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.11.2016.GC. Nazwa zadania: Przebudowa Hali Sportowej Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres