Source: http://docplayer.pl/3615930-Nowe-zasady-funkcjonowania-monitoringu-pozarowego-patrycjusz-fudala.html
Timestamp: 2017-06-22 23:00:54
Legal References Found: art. 5
 art. 7
 art.26
 art.27
 art. 4
 art. 23
 art.17
 Art. 261
 art.5
 art.2
 art. 6

Document Content:
NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA MONITORINGU POŻAROWEGO. Patrycjusz Fudała - PDF
Download "NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA MONITORINGU POŻAROWEGO. Patrycjusz Fudała"
1 NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA MONITORINGU POŻAROWEGO Patrycjusz Fudała2 ZAGADNIENIA 1. Co to jest system monitoringu pożarowego? oraz z jakich elementów się składa, przepisy prawa. 2. Tory transmisji sygnałów pożarowych i uszkodzeniowych. 3. Procedura uzgadniania podłączenia obiektu do COAP 4. Najczęstsze niedociągnięcia w funkcjonowaniu monitoringu pożarowego na podst. przykładów.3 SYSTEM MONITORINGU POŻAROWEGO (SMP)4 Podstawa prawna Ustawa z dnia r. o ochronie przeciwpożarowej art. 5 oraz art. 7 pkt. 1 /tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz z późniejszymi zmianami/, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 3 pkt. 2 i 3 oraz 31. /Dz. U. Nr 109, poz. 719/, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. - Załącznik pkt do /Dz. U. Nr 85, poz. 553/.5 RAMOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO - TECHNICZE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) PAŃSTWOWERJ STRAŻY POŻARNEJ SPOSOBU POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNO ALARMOWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Z OBIEKTEM KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ LUB WSKAZANYM PRZEZ WŁAŚCIWEGO MIEJSCOWO KOMENDANTA POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - LIPIEC 20136 Schemat systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych7 Urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych8 9 Centrum odbiorcze alarmów pożarowych10 Stacja odbiorcza alarmów pożarowych11 12 13 14 System prezentacji informacji System umożliwiający wyświetlenie i potwierdzenie sygnału odebranego przez stację odbiorczą alarmów pożarowych. (Musi być zlokalizowany w pomieszczeniu skąd dysponowane są siły i środki PSP).15 16 17 18 Pozostałe elementy sytemu to: stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia powiadamiające stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych oraz centrum monitorowania operatora systemu.19 SIEĆTRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH20 Siećtransmisji alarmów pożarowych Do przesyłania alarmów pożarowych mogą być wykorzystywane: 1.Tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych. 2.Tory dedykowane zestawiane w sieciach publicznych operatorów telekomunikacyjnych. 3.Łącza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN i ISDN.21 Siećtransmisji alarmów pożarowych Łącza transmisji alarmów powinny umożliwiać: Transmisjędwukierunkowąrównoczesnąlub naprzemienną. Potwierdzenie odebranych alarmów i sygnałów uszkodzeniowych.22 Siećtransmisji alarmów pożarowych Do przesyłania alarmów pożarowych: powinny być wykorzystywane co najmniej dwa tory transmisji (łącze podstawowe i dodatkowe), należy stosować dwa fizycznie różne tory transmisji, transmisja w łączach podstawowym i dodatkowym powinna być inicjowana równocześnie i odbywać się niezależnie.23 Siećtransmisji alarmów pożarowych Do przesyłania sygnałów uszkodzeniowych: musi być wykorzystywany co najmniej jeden tor transmisji spełniający wymagania określone dla torów transmisji alarmów pożarowych, przy zapewnieniu parametru dostępności systemu co najmniej na poziomie A4 Jeżeli dla toru transmisji sygnałów uszkodzeniowych nie została osiągnięta dostępność na poziomie A4, wymaganie dotyczące redundancji musi być stosowane.24 Siećtransmisji alarmów pożarowych Tory: Podstawowy - TYPU 1 (np. radiowy). Dodatkowy TYPU 2 (np. łącza zestawiane na czas transmisji).25 PROCEDURA PODŁĄCZANIA OBIEKTU DO COAP 1. Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami. 2. Weryfikacja złożonych dokumentów. 3. Kontrola obiektu oraz test SMP. 4. Wydanie uzgodnienia sposobu połączenia obiektu negatywne lub pozytywne.26 WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wniosek. 2. Informacja o SSP. 3. Kopia umowy z konserwatorem SSP. 4. Kopia umowy z operatorem SMP. 5. Wyciągu warunków ochrony przeciwpożarowej. 6. Karty charakterystyki obiektu.27 TEST FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU POŻAROWEGO28 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU SMP29 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU SMP PO STRONIE OPERATORÓW Brak dwutorowości w przesyłaniu sygnałów alarmów pożarowych.30 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU SMP PO STRONIE OPERATORÓW Wykorzystywanie systemów nie posiadających wymaganych deklaracji zgodności dla wyrobu budowlanego oraz świadectwa dopuszczenia do użytkowania.31 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU SMP PO STRONIE OPERATORÓW Wykorzystywanie torów transmisji, do przesyłania sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, niedopuszczonych obowiązującymi przepisami (np. GSM lub Internet).32 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU SMP PO STRONIE OPERATORÓW Wykorzystywanie zmodyfikowanych przez operatorów urządzeńsystemu monitoringu, których produkcja została zakończona i nie uzyskaniu dla tych urządzeńdeklaracji zgodności dla wyrobu budowlanego oraz świadectwa dopuszczenia do użytkowania.33 34 35 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU SMP PO STRONIE WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW Brak właściwego przeszkolenia personelu ochrony obiektu z obsługi systemów sygnalizacji pożarów oraz monitoringu pożarowego.36 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU SMP PO STRONIE WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW Odłączenie linii telefonicznych lub wykorzystywanie ich do innych celów niż monitoring pożarowy bez powiadomienia o tych faktach operatorów systemu monitoringu pożarowego.37 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU SMP PO STRONIE WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW Wykorzystywanie pomieszczeńw budynku niezgodnie z ich projektowym przeznaczeniem bez przeprowadzenia stosownych zmian w systemie sygnalizacji pożaru generowanie dużej ilości fałszywych alarmów.38 DZIĘKUJĘZA UWAGĘ. Podobne dokumenty
Załącznik nr 1 do Wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy sposobu podłączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu Bardziej szczegółowo Prezentacja systemu sygnalizacji pożarowej wraz z transmisją do Alarmowego Centrum Odbiorczego i Kasetą Straży Pożarnej
Innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezentacja systemu sygnalizacji pożarowej wraz z transmisją do Alarmowego Centrum Odbiorczego i Kasetą Straży Pożarnej mgr inż. Tomasz Stotko Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Procedury określające sposób podłączenia stacji odbiorczej Bardziej szczegółowo 1. DEFINICJE I OKREŚLENIA
Wyciąg dla Abonenta z wymagań organizacyjno technicznych dotyczący uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno alarmowych Bardziej szczegółowo 1. WYKAZ POWOŁANYCH PRZEPISÓW, NORM ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Załącznik nr 1 do zarządzenia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku z dnia 07.05.2013 roku Wymagania organizacyjno technicznych dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Bardziej szczegółowo do Zarządzenia nr 7/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku z dnia 30 października 2012r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 (Aneks) do Zarządzenia Nr 6/2012 KP PSP w Lublińcu z dnia 11 lipca 2012 r.
Załącznik nr 1 (Aneks) do Zarządzenia Nr 6/2012 KP PSP w Lublińcu z dnia 11 lipca 2012 r. WYMAGANIA ORGANIZACYJNO TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Bardziej szczegółowo 1. DEFINICJE I OKREŚLENIA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach z dnia 10 marca 2014 r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Bardziej szczegółowo ... (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku. Wniosek
Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej Bardziej szczegółowo 1. DEFINICJE I OKREŚLENIA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach z dnia 31 stycznia 2013r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Bardziej szczegółowo Sucha Beskidzka, kwiecień 2013 1/18
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 kwiecień 2013 r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Bardziej szczegółowo . DEFINICJE I OKREŚLENIA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu z dnia 11.01.2013r Wymagania organizacyjno - techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie z dnia 11 czerwca 2013 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2015 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach z dnia 26 stycznia 2015 r. Wymagania organizacyjno technicznych dotyczące uzgadniania przez Komendanta Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 18 czerwca 2013 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 18 czerwca 2013 r. WYMAGANIA ORGANIZACYJNO TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ Bardziej szczegółowo WSTĘP.3 DEFINICJE I OKREŚLENIA.7 ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY SPOSOBU PODŁĄCZENIA Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 10/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu z dnia 12 grudnia 2013 roku
Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 10/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu z dnia 12 grudnia 2013 roku RAMOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA Bardziej szczegółowo Zatwierdził: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach z dnia 06 sierpnia 2013 r.
MOK.0230.14.12 Zarządzenie Nr 14/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach z dnia 01.10.2012r. w sprawie: wprowadzenia do użytkowania wymagań organizacyjno technicznych dotyczących Bardziej szczegółowo 1. DEFINICJE I OKREŚLENIA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z dnia 29.03.2013 r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Bardziej szczegółowo 1. ZAKRES OPRACOWANIA.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPOSOBU PODŁĄCZENIA Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2013r.
1. DEFINICJE I OKREŚLENIA 1.1. Abonent osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmu pożarowego w obiekcie, która jest stroną Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 do. Zarządzenia Nr 6. Komendanta Powiatowego PSP w Lubinie. z 5 grudnia 2012 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6 Komendanta Powiatowego PSP w Lubinie z 5 grudnia 2012 r. Warunki organizacyjno-techniczne dotyczące połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. WYMAGANIA ORGANIZACYJNO TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ Bardziej szczegółowo 1. DEFINICJE I OKREŚLENIA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 20.11.2013 r. Wymagania organizacyjno technicznych dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Bardziej szczegółowo 5 Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię mł. kpt. Pawła Chudeckiego - specjalistę w sekcji kontrolno - rozpoznawczej.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 01/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 26 marca 2013 r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 1/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z dnia 20 maja 2014 roku
Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 1/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z dnia 20 maja 2014 roku RAMOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 3/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z dnia 10.04.2015 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z dnia 10.04.2015 r. Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania Bardziej szczegółowo a) b) c) d) Zarządzenie wchodzi w życjt' ~~errrntłpf.~l ow J STRA~' Y OŻARNEJ Lubim J:>"O!~,IolOT"'
Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu Bardziej szczegółowo 1. DEFINICJE I OKREŚLENIA
Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 61/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej we Włocławku z dnia 31.12.2014 r. Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
UMOWA O MONITOROWANIU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Nr DT/Z/ /14 Zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 71-252 Szczecin, Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ms.agh.edu.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ms.agh.edu.pl Kraków: Monitorowanie instalacji przeciwpożarowej w obiektach Miasteczka Studenckiego Bardziej szczegółowo 1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu.
Spis treści 1. Wykonanie robót Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość Bardziej szczegółowo WNIOSEK o prowadzenie usługi w zakresie transmisji alarmów pożarowych systemu sygnalizacji pożarowej do centrum odbiorczego alarmów pożarowych PSP
... (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji)..., dnia... (miejscowość) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach ul. Słowackiego 28 WNIOSEK o prowadzenie Bardziej szczegółowo Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15
BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych Bardziej szczegółowo I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności
I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor: Bardziej szczegółowo st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014
st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania Bardziej szczegółowo PZ PP. Tarnowskie Góry r.
31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity Bardziej szczegółowo ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze
ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych Bardziej szczegółowo Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX
Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central Bardziej szczegółowo Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2014 z dnia
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2014 z dnia 31.12.2014 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: Świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w Bardziej szczegółowo Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu: Bardziej szczegółowo Biuletyn informacyjny
B Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego Jarosz [Wpisz nazwę firmy] 2014-05-08 Olsztyn, kwiecień-czerwiec Bardziej szczegółowo Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych
Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych 2 Centrala alarmowa Easy Series Prosta i niezawodna ochrona Podnieś wartość swojej nieruchomości Luksusowe apartamentowce, Bardziej szczegółowo NA MONITOROWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
UMOWA NR NA MONITOROWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) zawarta w dniu.r. w Otrębusach, Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.ms.agh.edu.pl Ogłosze nr 349339-2016 z dnia 2016-11-23 r. Kraków: Monitorowa instalacji Bardziej szczegółowo STUDIA PODYPLOMOWE KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA
Nazwa modułu/przedmiotu STUDIA PODYPLOMOWE KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Instalacje bezpieczeństwa pożarowego budynków Nazwa studiów podyplomowych Inżynieria pożarowa budynku Forma studiów (stacjonarne, Bardziej szczegółowo ... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko
Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Bardziej szczegółowo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej Bardziej szczegółowo Usługi świadczone na bazie systemu Bezpiecznej Komunikacji Cyfrowej SECURO
Dokumenty Securo Informacja ofertowa Jawne Usługi świadczone na bazie systemu Bezpiecznej Komunikacji Cyfrowej SECURO W niniejszym dokumencie tym przedstawiamy Państwu usługi możliwe do zrealizowania na Bardziej szczegółowo Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.
Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Bardziej szczegółowo Systemy zabezpieczeń dla bankowości
Systemy zabezpieczeń dla bankowości NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA DLA BANKU Firma EBS jest niezależnym polskim producentem w branży systemów zabezpieczeń od 1989 roku, której doświadczenie i możliwości pozwalają Bardziej szczegółowo W 2015 roku zadania były ukierunkowane przede wszystkim na:
Na podstawie art.17 ust. 4 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2012 r., poz.461), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów Bardziej szczegółowo ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA
ZP/PN/13/2014 Warszawa, 30.04.2014 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej budynków i mienia IPPT PAN - nr sprawy ZP/PN/13/2014 Bardziej szczegółowo 2. Wskazanie osoby przekazującej informację. Dyspozytor (24h) - Tel. 508-048-286/ 32 294 88 45, Koordynator Działu Technicznego -Tel.
Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Polski Gaz S.A oddz. w Sosnowcu. Podstawa prawna: Art. 261 ust. 5 Ustawy z dnia Bardziej szczegółowo GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem
GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę Bardziej szczegółowo ZASTOSOWANIE SIECI TELEINFORMATYCZNYCH DO MONITORINGU ZAGROŻEŃ I INTEGRACJI LOKALNYCH STACJI MONITOROWANIA
STEKOP S.A. styczeń 2000r. ZASTOSOWANIE SIECI TELEINFORMATYCZNYCH DO MONITORINGU ZAGROŻEŃ I INTEGRACJI LOKALNYCH STACJI MONITOROWANIA Omówienie właściwości istniejących Stacji Monitorowania Alarmów (SMA) Bardziej szczegółowo Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze Bardziej szczegółowo EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury Bardziej szczegółowo KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE
I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/: Bardziej szczegółowo 1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego
1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 2. Temat zajęcia: Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa obiektu. 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić Bardziej szczegółowo "Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze.
"Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta przy wykorzystaniu Portalu Zarządzania Kryzysowego (PZK)" mł. bryg. Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY
CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2 Bardziej szczegółowo CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy Bardziej szczegółowo Bezpieczeństwo w przemyśle. Ochrona przed włamaniem, pożarem i nieupoważnionym dostępem. plan [04] broszura: Budynki przemysłowe
Bezpieczeństwo w przemyśle. Ochrona przed włamaniem, pożarem i nieupoważnionym dostępem. plan [04] broszura: Budynki przemysłowe obiekt plan 04 strona 3 Obiekt. Betzold WYDAWNICTWO POMOCY DYDAKTYCZNYCH Bardziej szczegółowo Artel - telewizja przemysłowa, alarmy
DSO Dźwiękowy System Ostrzegawcze Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO). Zdając sobie sprawę ze szczególnych zadań, jakie spełniają DSO Bardziej szczegółowo Prosty i efektywny sposób zabezpieczenia Twojego mienia
Galaxy Flex Zintegrowany system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu firmy Honeywell Galaxy Flex Prosty i efektywny sposób zabezpieczenia Twojego mienia W końcu możesz być pewny, że jesteś Bardziej szczegółowo st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014
st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych Bardziej szczegółowo Kierunki rozwoju usług monitorowania. Outsourcing stacji monitorowania. Optymalizacja kosztów
Kierunki rozwoju usług monitorowania Outsourcing stacji monitorowania Optymalizacja kosztów Rynek monitorowania w Polsce 1,15 mln obiektów Źródło: Raport Monitoring w Polsce 2014, FRBK Rynek monitorowania Bardziej szczegółowo SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z Bardziej szczegółowo Podstawowe akty prawne - OSP. według stanu na październik 2010 r.
Podstawowe akty prawne - OSP według stanu na październik 2010 r. Źródło : ZG ZOSP RP http://www.zosprp.pl/?q=node/385 I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Bardziej szczegółowo PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU
PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji I. Bardziej szczegółowo STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.
STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec Bardziej szczegółowo WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ (PRZYKŁAD) c) Telefon Fax
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ (PRZYKŁAD) 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot Bardziej szczegółowo PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI
Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji Bardziej szczegółowo Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl
Rz.341-108/08 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r.
Dz.U.05.225.1934 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOMLPEKS PAŁACOWO PARKOWY W TERESINIE OŚRODEK SZKOLENIOWO REHABILITACYJNY KRUS. AL. DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 1, 96-515 TERESIN. INSTALACJE TELETECHNICZNE. Bardziej szczegółowo Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013
Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży y Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalno alności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 1 Charakterystyka Powiatu: Bardziej szczegółowo Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN
Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego.. PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres