Source: http://elektryka-pe.pl/przepisy-prawne.html
Timestamp: 2018-12-14 01:17:56
Legal References Found: Art. 62
 art. 62
 art. 51
 art. 5
 art. 7
 art. 57

Document Content:
Przepisy Prawne - PE-Elektroinstalatorstwo
CZASOOKRESY WYKONYWANIA POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH
Częstość pomiarów elektrycznych wynika z wymagań Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7. 07. 1994r., Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawy Prawo Energetyczne (Ustawa z dn. 10. 04. 1997r., Dz. U. z 1997r. nr 54 poz. 348 i nr 158 poz. 1042 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia) i przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21. 04. 2006r., Dz. U. z 2006r. nr 80 poz. 563).
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Rozdział VI Art. 62 ust. 1 pkt 2 obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Zalecenia 62.2 PN-HD 60364-6-2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie; dotyczą również częstości sprawdzania okresowego instalacji użytkowanej w pomieszczeniu, w którym może wystąpić większe ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia.
Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.
Dla podanych niżej przypadków, w których w zależności od warunków środowiskowych może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, mogą być wymagane krótsze okresy. Do nich w szczególności należą:
- miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego
degradacją;
- obiekty komunalne;
- tereny budowy;instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).
OBOWIĄZEK BADAŃ KONTROLNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH
Obowiązek wykonywania kontrolnych badań i pomiarów instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych wynika jednoznacznie z zapisów Ustawy Prawo Budowlane.
W art 62 pkt 1.2 podano ,, ...kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzetu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów"
W art. 62.2 podano ,,Obowiązek Kontroli o której mowaw ust. 1
Konieczność przestrzegania tego przepisu potwierdza również ustawa Prawo Energetyczne w rozdziale 6, art. 51 pkt. 3 - ,,Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci powinny zapewniać racjonalne i oszczędne zuzycie paliw lub energii przy zachowaniu :
1. Niezawodności współdziałania z siecią
2. Bezpieczeństwo obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska
3. Zgodność z wymaganiami odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o muzeach,
Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania lub innych przepisów wynikających z technologii wytwarzania energii i rodzaju stosowanego paliwa.
Na mocy Prawa Budowlanego art. 5. pkt. 1 . instalacje i urządzenia elektryczne muszą spełniać wymagania techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych, do których zgodnie z art. 7 pkt. 1 zalicza się warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych i zasady wiedzy technicznej.
Zatem , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozdział 8, § 180, wymaga - Instalacje i urządzenia elektryczne muszą spełniać także wymagania Polskich Norm.
Polskie Normy dla wszystkich instalacji i urządzeń elektrycznych , na mocy tego zapisu stają się obowiązkowe.
Obowiązek wykonania badań i sprawdzeń nowych instalacji elektrycznych po ich wykonaniu i zakończeniu budowy wynika również z art. 57.1 ust. 4 Prawa Budowlanego.
Strona główna | Oferta | Pomiary Elektryczne | Przepisy Prawne | Do Pobrania | Cennik | Kontakt | Ogólna mapa witryny