Source: http://pssewielun.pl/wod_turow.html
Timestamp: 2018-04-22 20:01:45
Legal References Found: art. 4

art.4
 art.37

art.12

art. 4

art. 12

Document Content:
Wodociąg Turów
Komunikat Nr 4 z dnia 23.03.2018 r.
dotyczący wody w miejscowości Turów.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, iż w dniu 23.03.2018r. pobrano próbki wody do badania laboratoryjnego ze Stacji Uzdatniania Wody w Turowie po zakończonych działaniach naprawczych.
W pobranych próbkach wody stwierdzono następujące wartości żelaza i mętności:
1. Stacja Uzdatniania Wody- miejsce wprowadzania wody do sieci
Fe – 129 ± 9 µg/l,
mętność – 0,89 ± 0,08 NTU
2. Odżelaziacz nr 1
Fe – 191 ± 14 µg/l,
mętność – 0,72 ± 0,06 NTU
3. Odżelaziacz nr 2
Fe – 74 ± 5 µg/l,
mętność – 0,49 ± 0,04 NTU
3. Odżelaziacz nr 3
Fe – 168 ± 12 µg/l,
mętność – 0,91 ± 0,08 NTU
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia najwyższe dopuszczalne stężenie związków żelaza (Fe) w wodzie wynosi – 200 µg/l, mętności-1 NTU.
W związku z zakończonymi działaniami naprawczymi oraz uzyskaniem pozytywnych wyników badania wody w dniu dzisiejszym zarządca wodociągu włączy do eksploatacji Stację Uzdatniania Wody w Turowie. Mieszkańcy miejscowości Turów będą zaopatrywani w wodę z wodociągu Turów.
Komunikat Nr 2 z dnia 19.03.2018 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, iż w dniu 16.03.2018r. pobrano próbki wody do badania laboratoryjnego z dwóch punktów czerpalnych z sieci wodociągu (woda pochodząca z wodociągu Kurów), ze Stacji Uzdatniania Wody w Turowie oraz ze studni ujęciowej w Turowie (w chwili obecnej wyłączonej z eksploatacji).
W próbkach wody pobranej ze Stacji Uzdatniania oraz ze studni ujęciowej nie stwierdzono zanieczyszczenia bakteriologicznego i przekroczenia stężenia wolnego chloru, natomiast stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości żelaza, manganu i mętności.
1. Studnia ujęciowa Turów
ogólna liczba mikroorganizmów (22±2)°C po 72 h - nie wykryto,
liczba bakterii grupy coli - 0 jtk,
liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk,
liczba enterokoków kałowych - 0 jtk,
Cl2 – 0,17 mg/l.
2. Stacja Uzdatniania Wody - miejsce wprowadzania wody do sieci
Fe – 1886 ± 244 µg/l,
Mn – 57±4 µg/l,
mętność – 18±2 NTU.
3. punkt czerpalny Turów nr 144
Fe – 574 ± 41 µg/l,
mętność – 3,6±0,3 NTU.
4. punkt czerpalny Turów nr 123
Fe – 296 ± 21 µg/l,
Mn – 14±1 µg/l,
mętność – 2,1±0,2 NTU.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia najwyższe dopuszczalne stężenie związków żelaza (Fe) w wodzie wynosi – 200 µg/l, manganu (Mn) 50 µg/l, mętności 1 NTU, chlor wolny – 0,3 mg/l, ogólna liczba mikroorganizmów (22±2)°C po 72 h – bez nieprawidłowych zmian, liczba bakterii grupy coli - 0 jtk, liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk, liczba enterokoków kałowych - 0 jtk.
Mieszkańcy miejscowości Turów korzystają obecnie z wody z Wodociągu w Kurowie.
W dniu dzisiejszym t. j. 19.03.2018r. zostaną pobrane kolejne próbki wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Turowie.
Kolejny komunikat o jakości wody będzie podany po uzyskaniu wyników badań.
Komunikat nr 6 z dnia 18.08.2017r.
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2017., poz.1261)
§ 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)
sprawozdanie z badań próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/59/1/17 i nr PSSE-OL-LHK/S/59/2/17 z dnia 15.03.2017r., sprawozdania z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/67/17 z dnia 16.03.2017r. oraz sprawozdania z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/30/1,2/17 z dnia 31.05.2017r., pochodzących ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Turowie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Turowie.
Woda dostarczona odbiorcom w zakresie przebadanych parametrów
Komunikat nr 3 z dnia 21.09.2015r.
art.4 ust.1 pkt.1 i art.37 ust.1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. Nr 212 z 2011r., poz. 1263 z późn. zm.)
art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139)
§ 14 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007r., poz. 417 z późn zm.)
104 §1 k.p.a.
sprawozdanie z badań nr PSSE-OL-LHK/N/72/1/15 z dnia 05.08.2015r., nr PSSE-OL-LHK/N/72/2/15 z dnia 29.07.2015r., nr PSSE-OL-LHK/N/72/3,4/15 z dnia 29.07.2015r., nr PSSE-OL-LHK/N/73/1,2,3/15 z dnia 28.07.2015r., nr PSSE-OL-LHK/N/83/2,3/15 z dnia 20.08.2015r., nr PSSE-OL-LHK/N/84/1,2/15 z dnia 20.08.2015r., nr PSSE-OL-LHK/N/90/1,2,3/15 z dnia 02.09.2015r., przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Wieluniu próbek wody, pochodzących z Wodociągu w Turowie
Komunikat Nr 13 z dnia 28.07.2015r.
dotyczący wody w miejscowości Turów
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, iż po zakończeniu badań mikrobiologicznych i chemicznych próbek wody pobranych w dniach 24 i 27.07.2015r. ze Stacji Uzdatniania Wody i z sieci w miejscowości Turów na obecność: bakterii grupy coli, Escherichia coli i chloru wolnego nie stwierdzono przekroczenia wartości normatywnych tych parametrów.
Z uwagi na brak stabilności składu mikrobiologicznego wody, stwierdzanego podczas długotrwale prowadzonego monitoringu, woda będzie chlorowana.
Zobowiązano producenta wody Jerzego Korbiela właściciela Zakładu Eksploatacji Wodociągów w Wieluniu do kontroli stężenia chloru wolnego i utrzymywania go w dopuszczalnej zawartości.
Woda w sieci w miejscowości Turów podlega nadal monitorowaniu.
Komunikat Nr 11 z dnia 17.07.2015r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu po zakończeniu badania mikrobiologicznego i fizykochemicznego próbek wody pobranych do badania w dniu 14 i 16.07.2015r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Turowie i z pięciu punktów z sieci w miejscowości Turów na obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoków kałowych oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 ± 20C i parametrów fizykochemicznych tj. mętności, żelaza, chloru wolnego informuje, iż w dwóch punktach (na sześć pobranych) stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych bakterii grupy coli. Pozostałe parametry w/w nie przekraczają wartości normatywnych.
Ze względu na brak stabilności składu mikrobiologicznego wody w sieci podawanej z Wodociągu Turów, woda nadal będzie podlegała procesowi chlorowania w dopuszczalnym stężeniu zawartości chloru wolnego.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa wodę przed spożyciem należy przegotować, natomiast bez ograniczeń można jej używać do celów sanitarno-bytowych.
Zobowiązano producenta wody Jerzego Korbiela właściciela Zakładu Eksploatacji Wodociągów w Wieluniu do prowadzenia w dalszym ciągu działań naprawczych.
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu www.pssewielun.pl
Komunikat Nr 9 z dnia 03.07.2015r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, na podstawie wyników badań próbek wody pobranych dnia 30.06.2015r. z sieci w Turowie zasilanej wodą z wodociągów w Kurowie i w Wieluniu
1. w badanych pod względem wymogów fizykochemicznych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów fizykochemicznych (mętności, żelaza, manganu i chloru wolnego),
2. w badanych pod względem wymogów mikrobiologicznych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych, jedynie występuje niewielkie przekroczenie parametru bakterie grupy coli.
Ponadto informuje, że na podstawie wyników badań pobranej dnia 30.06.2015r. próbce wody z cysterny nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Woda w sieci podlega w dalszym ciągu procesowi chlorowania.
Woda w sieci w miejscowości Turów podlega monitorowaniu.
Po uwzględnieniu poprzednich wyników badania wody, ze względów bezpieczeństwa, wodę do celów spożywczych należy używać po przegotowaniu, natomiast bez ograniczeń można jej używać do celów sanitarno – bytowych.
Komunikat Nr 7 z dnia 29.06.2015r.
W nawiązaniu do komunikatu Nr 6 z dnia 27.06.2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że po zakończeniu badania bakteriologicznego w dniu dzisiejszym tj. 29.06.2015r. próbek wody z sieci wodociągowej w miejscowości Turów pobranych do badania dnia 26.06.2015r. nadal stwierdza się przekroczenia parametrów mikrobiologicznych - bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów. W jednym punkcie w miejscowości Turów nr 49a stwierdzono obecność Enterokoków.
Nadal obowiązuje komunikat z dnia 25.06.2015r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Producent wody Zakład Eksploatacji Wodociągów Jerzy Korbiel zapewnia awaryjne źródło wody do spożycia dla mieszkańców Turowa.
Woda do celów spożywczych nadaje się wyłącznie po przegotowaniu (minimalny czas gotowania to 1 minuta), bez ograniczeń można jej używać do celów sanitarno-bytowych.
Woda podlega monitorowaniu.
Komunikat Nr 5 z dnia 26.06.2015r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że w dniu 26.06.2015r. z sieci wodociągowej w miejscowości Turów ( w tych samych punktach poboru co w dniu 25.06.2015r.) na zawartość żelaza, manganu, chloru i mętności oraz próbki do badań bakteriologicznych.
W badanych próbkach wody z Turowa w dalszym ciągu stwierdza się przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych tj. żelaza, manganu oraz cech organoleptycznych - mętności, ale w dużo niższych stężeniach niż w próbkach w dniu wczorajszym tj. 25.06.2015r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia najwyższe dopuszczalne stężenie związków żelaza w wodzie wynosi - 200µg/l, manganu - 50 µg/l, mętności - 1NTU.
Woda bez ograniczeń nadaje się do celów sanitarno-bytowych.
Wyniki badań bakteriologicznych próbek wody pobranych w dniu dzisiejszym tj. 26.06.2015r.podane zostaną w komunikacie dnia 29.06.2015r. po zakończeniu badań.
Komunikat Nr 3 z dnia 24.06.2015r.
o zanieczyszczeniu wody w wodociągu w miejscowości Turów
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że w pobranych w dniu 22.06.2015r. próbkach wody w miejscowości Turów podawanej z Wodociągu w Kurowie nie stwierdzono przekroczenia wartości normatywnych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych.
Woda może być używana do spożycia.
Woda podawana do sieci czasowo będzie podlegała chlorowaniu w dopuszczalnym stężeniu do chwili uruchomienia Wodociągu Turów i uzyskaniu pozytywnych wyników wody z tego wodociągu.
Komunikat Nr 1 z dnia 20.06.2015r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje o zanieczyszczeniu bakteriologicznym - bakteriami grupy coli wody w miejscowości Turów, podawanej z wodociągu w Kurowie.
Woda może być używana tylko po przegotowaniu, nie nadaje się bezpośrednio do spożycia. Bez ograniczeń można wodę używać do celów sanitarno-bytowych.
Producent wody wdrożył przewidziane w takim przypadku procedury naprawcze.
Woda podawana do sieci podlega procesowi chlorowania.
Kolejny komunikat o jakości wody będzie podany w dniu 22.06.2015r. po zakończeniu badania próbek wody pobranych dnia 20.06.2015r. z miejscowości Kurów i Turów.
Komunikat nr 1 z dnia 08.10.2013r.
art. 4 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. Nr 212 z 2011r., poz. 1263 z późn. zm.)
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r., poz. 858 z późn. zm.)
104 § 1 k.p.a.
sprawozdania z badań nr PSSE-OL-LHK/N/44/1,2,3/13 z dnia 04.06.2013r. przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Wieluniu próbek wody pobranych w dniu 21.05.2013r. z Wodociągu w Turowie
odpowiada wymaganiom.