Source: http://docplayer.pl/24512785-Opis-serii-wilo-yonos-maxo.html
Timestamp: 2018-10-18 23:26:02
Legal References Found: art. 16
 art. 161
 art. 16
 art. 163
 art. 16
 art. 165
 art. 166
 art. 167
 art. 169
 art. 165
 art. 168
 art. 165
 art. 165
 art. 166

Document Content:
Opis serii: Wilo-Yonos MAXO - PDF
Download "Opis serii: Wilo-Yonos MAXO"
1 Opis serii: Wilo-Yonos MAXO H/m Wilo-Yonos MAXO 16 1 /, /3/,5-1 65/,5-9 5/3/,5-7 /,5- /,5-16 5/,5-1 /5/,5-8 5/3/,5-1 65/,5-1 5/,5-9 5/,5-16 8(1)/,5-1 65/,5-16 8/, Budowa Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym, silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajności Zastosowanie Wodne instalacje grzewcze wszystkich systemów, instalacje klimatyzacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne Oznaczenie typu Przykład: Wilo-Yonos MAXO 3/,5-1 Yonos MAXO Pompa o najwyższej sprawności (z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym), regulowana elektronicznie 3/ Średnica nominalna przyłącza,5-1 Nominalny zakres wysokości podnoszenia [m] Cechy szczególne/zalety produktu Wyświetlacz LED do wskazywania zadanej wysokości podnoszenia i komunikatów o awariach Szybkie i wygodne podłączenie elektryczne za pomocą wtyczki Wilo Proste uruchomienie i obsługa Zapewnienie niezawodności instalacji dzięki zbiorczej sygnalizacji awarii Powłoka kataforetyczna (KTL) na korpusie pompy zapobiega korozji w przypadku tworzenia się kondensatu Dane techniczne Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Wyposażenie/funkcja Rodzaje pracy Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień) Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień) Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła Ustawianie rodzaju pracy Ustawianie wydajności pompy (wysokość podnoszenia) Funkcje automatyczne Płynne dopasowanie wydajności w zależności od rodzaju pracy Funkcja deblokady Łagodny rozruch Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika Funkcje sygnalizacji i wskazań Zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencjałowy styk rozwierny) Świetlna sygnalizacja awarii Wyświetlacz segmentowy LCD do wskazywania wysokości podnoszenia i kodów błędów Wyposażenie Odlew pod klucz na korpusie pompy (w pompach z przyłączem gwintowanym) Szybkozłącze elektryczne z wtyczką Wilo Do podłączenia przewodu sieciowego i przewodu zbiorczej sygnalizacji awarii, ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed wyrwaniem W przypadku pomp kołnierzowych: Wersje kołnierzy Wersja standardowa do pomp DN do DN 65: Kołnierz kombinowany PN 6/1 (kołnierz PN 16 wg EN 19-) do przeciwkołnierzy PN 6 i PN 16 Wersja standardowa do pomp DN 8/DN 1: Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 19-) do przeciwkołnierza PN 6 Zakres dostawy Pompa Z uszczelkami w przypadku przyłącza gwintowanego Z podkładkami do śrub kołnierza (przy średnicach nominalnych przyłącza DN DN 65) Instrukcja montażu i obsługi Wyposażenie dodatkowe Złączki gwintowane w przypadku przyłącza gwintowanego Przeciwkołnierze przy przyłączu kołnierzowym Elementy wyrównawcze Izolacja termiczna Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
2 Charakterystyka zbiorcza: Wilo-Yonos MAXO Rodzina charakterystyk H/m 16 Wilo-Yonos MAXO 1 /, /3/, /,5-9 /5/, /3/,5-7 /,5-16 5/,5-1 65/,5-1 5/, /,5-16 8(1)/,5-1 6 /,5-5/3/,5-1 5/,5-9 8/, Zmiany zastrzeżone 5 Hz 15-1 / 9
3 Lista produktów: Wilo-Yonos MAXO Typ Przepływ Max. Współczyn Przyłącze Średnica Ciśnienie Długość Napięcie Masa Nr art. wysokość nik rury nominalna nominalne montażow zasilania brutto podnoszeni sprawności kołnierza a a energetycz nej (EEI) Q max / m 3 /h H max / m PN / bar l / mm m / kg Yonos MAXO 5/, ,3 Rp ~3 V, 5/6 Hz 5, Yonos MAXO 5/, ,3 Rp ~3 V, 5/6 Hz 5,8 16 Yonos MAXO 5/, ,3 Rp ~3 V, 5/6 Hz 6,9 161 Yonos MAXO 3/, ,3 Rp 1¼ ~3 V, 5/6 Hz 5,9 16 Yonos MAXO 3/, ,3 Rp 1¼ ~3 V, 5/6 Hz 5,9 163 Yonos MAXO 3/, ,3 Rp 1¼ ~3 V, 5/6 Hz 7, 16 Yonos MAXO /,5-11 6,3 DN 6/1 1~3 V, 5/6 Hz 1, 165 Yonos MAXO /, ,3 DN 6/1 1~3 V, 5/6 Hz 1,8 166 Yonos MAXO /, ,3 DN 6/1 5 1~3 V, 5/6 Hz 1,9 167 Yonos MAXO /, ,3 DN 6/1 5 1~3 V, 5/6 Hz,5 168 Yonos MAXO 5/, ,3 DN 5 6/1 1~3 V, 5/6 Hz 1,1 169 Yonos MAXO 5/, ,3 DN 5 6/1 8 1~3 V, 5/6 Hz 16,1 165 Yonos MAXO 5/, ,3 DN 5 6/1 8 1~3 V, 5/6 Hz 16, Yonos MAXO 5/, ,3 DN 5 6/1 3 1~3 V, 5/6 Hz 8,5 165 Yonos MAXO 65/, ,3 DN 65 6/1 8 1~3 V, 5/6 Hz 18, 1653 Yonos MAXO 65/,5-1,3 DN 65 6/1 3 1~3 V, 5/6 Hz 9,3 165 Yonos MAXO 65/, ,3 DN 65 6/1 3 1~3 V, 5/6 Hz 31, 1655 Yonos MAXO 8/, ,3 DN ~3 V, 5/6 Hz 3, Yonos MAXO 8/, ,3 DN ~3 V, 5/6 Hz 3, Yonos MAXO 8/, ,3 DN ~3 V, 5/6 Hz 33, Yonos MAXO 8/, ,3 DN ~3 V, 5/6 Hz 33, Yonos MAXO 1/, ,3 DN ~3 V, 5/6 Hz 36,9 166 Yonos MAXO 1/, ,3 DN ~3 V, 5/6 Hz 36, Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
4 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-7 Charakterystyki v 1 3 Rp 1 m/s,5 1, 1,5,,5 Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos MAXO p/kpa 7 5/,5-7, 3/,5-7 1~3 V - Rp 1, Rp 1¼ Δp-c Δp-v 15,,8 1, 1,6, Q/l/s 7m, 1m m m m Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane P max C 1 bar Złączka gwintowana Rp 1 Gwint G 1½ Długość montażowa l 18 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Rysunek wymiarowy G 1½ Regulacja prędkości obrotowej Stopień ochrony Przetwornica częstotliwości IP XD Klasa izolacji F 9 9 Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz 18 Znamionowa moc silnika P 9, W 113 Prędkość obrotowa n 1-37 [1/min] Pobór mocy P W 18 Pobór prądu I,8-1 A Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały L N PE SSM L1 L3 L L3 PE SSM Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-) SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 3% GF) Wał pompy Stal nierdzewna (X3CR13) Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz 15-1 / 9
5 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-7 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 95 / 11 C 3 / 1 / 16 m Informacje dot. zamawiania Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 5/,5-7 Nr art Masa netto ok. m kg Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
6 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-1 Charakterystyki v Rp 1 m/s,5 1, 1,5,,5 3, 3,5 Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos MAXO p/kpa 5/,5-1, 3/, ~3 V - Rp 1, Rp 1¼ Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) 6 6 Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze P max 1 bar 6 8,5 1, 1,5,,5 Q/l/s Δp-c Δp-v 15, 1m 9m 1m m 9m 6 8 7m 1, m 7m Przyłącza gwintowane Złączka gwintowana Rp 1 Gwint G 1½ Długość montażowa l 18 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Rysunek wymiarowy G 1½ Regulacja prędkości obrotowej Stopień ochrony Przetwornica częstotliwości IP XD Klasa izolacji F 9 9 Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz 18 Znamionowa moc silnika P 1, W 113 Prędkość obrotowa n 1 - [1/min] Pobór mocy P W 18 Pobór prądu I,8-1,3 A Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały L N PE SSM L1 L3 L L3 PE SSM Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-) SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 3% GF) Wał pompy Stal nierdzewna (X3CR13) Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
7 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-1 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 95 / 11 C 3 / 1 / 16 m Informacje dot. zamawiania Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 5/,5-1 Nr art. 16 Masa netto ok. m kg Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
8 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-1 Charakterystyki 1 8 v H/m Wilo-Yonos MAXO 5/,5-1, 3/,5-1 1~3 V - Rp 1, Rp 1¼ Rp 1 m/s Rp 1¼ p/kpa 1 8 Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) 6 6 Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze P max 1 bar Δp-c Δp-v 3,5 1, 1,5,,5 3, Q/l/s, 1m 11m 1m m 11m 1m 9m 7m m 7m Przyłącza gwintowane Złączka gwintowana Rp 1 Gwint G 1½ Długość montażowa l 18 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Rysunek wymiarowy 6 6 G 1½ Regulacja prędkości obrotowej Stopień ochrony Przetwornica częstotliwości IP XD Klasa izolacji F 9 98 Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz 18 Znamionowa moc silnika P, W 135 Prędkość obrotowa n 1-8 [1/min] Pobór mocy P W 7 5 Pobór prądu I,15-1,33 A Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały L N PE SSM L1 L3 L L3 PE SSM Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-) SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 3% GF) Wał pompy Stal nierdzewna (X3CR13) Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
9 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-1 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 95 / 11 C 3 / 1 / 16 m Informacje dot. zamawiania Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 5/,5-1 Nr art. 161 Masa netto ok. m 5 kg Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
10 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 3/,5-7 Charakterystyki v 1 3 Rp 1 m/s,5 1, 1,5,,5 Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos MAXO p/kpa 7 5/,5-7, 3/,5-7 1~3 V - Rp 1, Rp 1¼ Δp-c Δp-v 15,,8 1, 1,6, Q/l/s 7m, 1m m m m Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane Złączka gwintowana P max C 1 bar Rp 1¼ Gwint G Długość montażowa l 18 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Rysunek wymiarowy G Regulacja prędkości obrotowej Stopień ochrony Przetwornica częstotliwości IP XD Klasa izolacji F 9 9 Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz 18 Znamionowa moc silnika P 9, W 113 Prędkość obrotowa n 1-37 [1/min] Pobór mocy P W 18 Pobór prądu I,8-1 A Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały L N PE SSM L1 L3 L L3 PE SSM Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-) SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 3% GF) Wał pompy Stal nierdzewna (X3CR13) Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
11 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 3/,5-7 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 95 / 11 C 3 / 1 / 16 m Informacje dot. zamawiania Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 3/,5-7 Nr art. 16 Masa netto ok. m 5 kg Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
12 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 3/,5-1 Charakterystyki v Rp 1 m/s,5 1, 1,5,,5 3, 3,5 Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos MAXO p/kpa 5/,5-1, 3/, ~3 V - Rp 1, Rp 1¼ Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) 6 6 Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze P max 1 bar 6 8,5 1, 1,5,,5 Q/l/s Δp-c Δp-v 15, 1m 9m 1m m 9m 6 8 7m 1, m 7m Przyłącza gwintowane Złączka gwintowana Rp 1¼ Gwint G Długość montażowa l 18 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Rysunek wymiarowy G Regulacja prędkości obrotowej Stopień ochrony Przetwornica częstotliwości IP XD Klasa izolacji F 9 9 Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz 18 Znamionowa moc silnika P 1, W 113 Prędkość obrotowa n 1 - [1/min] Pobór mocy P W 18 Pobór prądu I,8-1,3 A Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały L N PE SSM L1 L3 L L3 PE SSM Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-) SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 3% GF) Wał pompy Stal nierdzewna (X3CR13) Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
13 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 3/,5-1 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 95 / 11 C 3 / 1 / 16 m Informacje dot. zamawiania Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 3/,5-1 Nr art. 163 Masa netto ok. m 5 kg Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
14 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 3/,5-1 Charakterystyki 1 8 v H/m Wilo-Yonos MAXO 5/,5-1, 3/,5-1 1~3 V - Rp 1, Rp 1¼ Rp 1 m/s Rp 1¼ p/kpa 1 8 Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) 6 6 Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze P max 1 bar Δp-c Δp-v 3,5 1, 1,5,,5 3, Q/l/s, 1m 11m 1m m 11m 1m 9m 7m m 7m Przyłącza gwintowane Złączka gwintowana Rp 1¼ Gwint G Długość montażowa l 18 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Rysunek wymiarowy 6 6 G Regulacja prędkości obrotowej Stopień ochrony Przetwornica częstotliwości IP XD Klasa izolacji F 9 98 Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz 18 Znamionowa moc silnika P, W 135 Prędkość obrotowa n 1-8 [1/min] Pobór mocy P W 7 5 Pobór prądu I,15-1,33 A Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały L N PE SSM L1 L3 L L3 PE SSM Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-) SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 3% GF) Wał pompy Stal nierdzewna (X3CR13) Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
15 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 3/,5-1 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 95 / 11 C 3 / 1 / 16 m Informacje dot. zamawiania Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 3/,5-1 Nr art. 16 Masa netto ok. m 5 kg Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
16 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO /,5- Charakterystyki v,,8 1, 1,6,, m/s Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) H/m 5 Wilo-Yonos MAXO /,5-1~3 V - DN p/kpa 5 Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) 3 3 Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C ,5 1, 1,5,,5 3, Q/l/s Δp-c 1 8 Δp-v 1, ,, 3, 3,, 1m 1, m, m 1 Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane P max 6/1 bar Kołnierz Kołnierz kombinowany PN 6/1 (kołnierz PN 16 wg EN 19-) Średnica nominalna kołnierza DN Długość montażowa l mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI), Rysunek wymiarowy Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica częstotliwości Stopień ochrony IP XD 11 9 Klasa izolacji F 113 Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz Znamionowa moc silnika P 9, W Prędkość obrotowa n 1-37 [1/min] Pobór mocy P W Pobór prądu I,9 -,9 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - % GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3CR13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
17 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO /,5- Rysunek wymiarowy kołnierza Ø 15 Ø 11 Ø 1 Ø 8 DN Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 3 / 1 / 16 m 95 / 11 C Informacje dot. zamawiania 65 Produkt Wilo Typ Yonos MAXO /,5- x Ø1 x Ø19 65 Nr art. 165 Masa netto ok. m 9 kg Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM L1 L3 PE SSM L L3 SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
18 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO /,5-8 Charakterystyki v,5 1, 1,5,,5 3, DN m/s,,8 1, 1,6, DN5 H/m Wilo-Yonos MAXO p/kpa /,5-8, 5/,5-8 1~3 V - DN / Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze P max 6/1 bar Q/l/s Δp-c 3 1 Δp-v 3 1m 7m m, m 1 Przyłącza gwintowane Kołnierz Kołnierz kombinowany PN 6/1 (kołnierz PN 16 wg EN 19-) Średnica nominalna kołnierza DN Długość montażowa l mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI), Rysunek wymiarowy Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica częstotliwości Stopień ochrony IP XD Klasa izolacji F Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz Znamionowa moc silnika P, W Prędkość obrotowa n 1-8 [1/min] 8 5 Pobór mocy P W Pobór prądu I,15-1,33 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - % GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3CR13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
19 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO /,5-8 Rysunek wymiarowy kołnierza Ø 15 Ø 11 Ø 1 Ø 8 DN Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 3 / 1 / 16 m 95 / 11 C Informacje dot. zamawiania 65 Produkt Wilo Typ Yonos MAXO /,5-8 x Ø1 x Ø19 65 Nr art. 166 Masa netto ok. m 9 kg Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM L1 L3 PE SSM L L3 SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
20 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO /,5-1 Charakterystyki H/m v 1 3 Wilo-Yonos MAXO /,5-1 1~3 V - DN m/s p/kpa Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C Q/l/s Δp-c 3 1 Δp-v 1m 11m 1m 1m 9m 7m, m 11m 1m 9m m 7m Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane P max 6/1 bar Kołnierz Kołnierz kombinowany PN 6/1 (kołnierz PN 16 wg EN 19-) Średnica nominalna kołnierza DN Długość montażowa l 5 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI), Rysunek wymiarowy Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica częstotliwości Stopień ochrony IP XD Klasa izolacji F 5 Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz 15 Znamionowa moc silnika P 35, W Prędkość obrotowa n 95-5 [1/min] Pobór mocy P W Pobór prądu I,17 - A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - % GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz 15-1 / 9
21 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO /,5-1 Rysunek wymiarowy kołnierza Ø 15 Ø 11 Ø 1 Ø 8 DN Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 5 / 1 / 18 m 95 / 11 C Informacje dot. zamawiania 65 Produkt Wilo Typ Yonos MAXO /,5-1 x Ø1 x Ø19 65 Nr art. 167 Masa netto ok. m 13 kg Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM L1 L3 PE SSM L L3 SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
22 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-8 Charakterystyki v,5 1, 1,5,,5 3, DN m/s,,8 1, 1,6, DN5 H/m Wilo-Yonos MAXO p/kpa /,5-8, 5/,5-8 1~3 V - DN / Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze P max 6/1 bar Q/l/s Δp-c 3 1 Δp-v 3 1m 7m m, m 1 Przyłącza gwintowane Kołnierz Kołnierz kombinowany PN 6/1 (kołnierz PN 16 wg EN 19-) Średnica nominalna kołnierza DN 5 Długość montażowa l mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI), Rysunek wymiarowy Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica częstotliwości Stopień ochrony IP XD Klasa izolacji F Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz Znamionowa moc silnika P, W Prędkość obrotowa n 1-8 [1/min] 6 53 Pobór mocy P W Pobór prądu I,15-1,33 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - % GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3CR13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz 15-1 / 9
23 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-8 Rysunek wymiarowy kołnierza Ø 165 Ø 15 Ø 11 Ø 99 DN 5 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 3 / 1 / 16 m 95 / 11 C Informacje dot. zamawiania 7 Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 5/,5-8 x Ø1 x Ø19 7 Nr art. 169 Masa netto ok. m 1 kg Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM L1 L3 PE SSM L L3 SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
24 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-9 Charakterystyki H/m 8 6 Δp-v,5 1, 1, v,,5 3, Wilo-Yonos MAXO 5/,5-9 1~3 V - DN m/s Q/l/s Δp-c m, 9m 1m 7m m Rysunek wymiarowy m p/kpa Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane P max C 6/1 bar Kołnierz Kołnierz kombinowany PN 6/1 Średnica nominalna kołnierza DN 5 Długość montażowa l 8 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) (kołnierz PN 16 wg EN 19-),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Regulacja prędkości obrotowej Stopień ochrony Przetwornica częstotliwości IP XD Klasa izolacji F Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz Znamionowa moc silnika P 35, W Prędkość obrotowa n 95 - [1/min] Pobór mocy P W Pobór prądu I,17-1,88 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - % GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz 15-1 / 9
25 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-9 Rysunek wymiarowy kołnierza Ø 165 Ø 15 Ø 11 Ø 99 DN 5 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 5 / 1 / 18 m 95 / 11 C Informacje dot. zamawiania 7 Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 5/,5-9 x Ø1 x Ø19 7 Nr art. 165 Masa netto ok. m 1 kg Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM L1 L3 PE SSM L L3 SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
26 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-1 Charakterystyki v 1 3 m/s Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) H/m 1 8 Wilo-Yonos MAXO 5/,5-1 1~3 V - DN 5 p/kpa 1 8 Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) 6 6 Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C Δp-c 6 Δp-v 6 11m 1m 9m 1m m 7m, m 1m Rysunek wymiarowy m 7m Q/l/s Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane P max 6/1 bar Kołnierz Kołnierz kombinowany PN 6/1 (kołnierz PN 16 wg EN 19-) Średnica nominalna kołnierza DN 5 Długość montażowa l 8 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica częstotliwości Stopień ochrony IP XD 1 19 Klasa izolacji F 8 Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz 15 Znamionowa moc silnika P 5, W Prędkość obrotowa n 95 - [1/min] Pobór mocy P W Pobór prądu I,17 -,65 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - % GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
27 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-1 Rysunek wymiarowy kołnierza Ø 165 Ø 15 Ø 11 Ø 99 DN 5 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 5 / 1 / 18 m 95 / 11 C Informacje dot. zamawiania 7 Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 5/,5-1 x Ø1 x Ø19 7 Nr art Masa netto ok. m 1 kg Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM L1 L3 PE SSM L L3 SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
28 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 65/,5-9 Charakterystyki H/m 8 6 v,5 1, 1,5, Δp-c 6 Δp-v 6 Wilo-Yonos MAXO 65/,5-9 1~3 V - DN , 9m 1m 9m Rysunek wymiarowy m 7m 7m m/s 8 6 Q/l/s p/kpa Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane P max C 6/1 bar Kołnierz Kołnierz kombinowany PN 6/1 Średnica nominalna kołnierza DN 65 Długość montażowa l 8 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) (kołnierz PN 16 wg EN 19-),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Regulacja prędkości obrotowej Stopień ochrony Przetwornica częstotliwości IP XD Klasa izolacji F Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz Znamionowa moc silnika P 5, W Prędkość obrotowa n 95 - [1/min] Pobór mocy P W Pobór prądu I,17 -,65 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - % GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
29 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 65/,5-9 Rysunek wymiarowy kołnierza Ø 185 Ø 15 Ø 13 Ø 118 DN 65 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 5 / 1 / 18 m 95 / 11 C Informacje dot. zamawiania 8 Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 65/,5-9 x Ø1 x Ø19 8 Nr art Masa netto ok. m 16 kg Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM L1 L3 PE SSM L L3 SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
30 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO /,5-16 Charakterystyki H/m 16 1 v Wilo-Yonos MAXO /,5-16 1~3 V - DN 6 m/s p/kpa 16 1 Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) 8 8 Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy C temperaturze otoczenia + C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze P max 6/1 bar 6 3 n= const Q/l/s Przyłącza gwintowane Kołnierz Kołnierz kombinowany PN 6/1 (kołnierz PN 16 wg EN 19-) H/m Wilo-Yonos MAXO /,5-16 1~3 V - DN 5 p/kpa Średnica nominalna kołnierza DN Długość montażowa l 5 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica częstotliwości Stopień ochrony IP XD 6 Δp-c 6 Δp-v m 1 1m 1 1m 1m m 1m 5 Q/l/s Klasa izolacji F Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz Znamionowa moc silnika P 6, W Prędkość obrotowa n 8-35 [1/min] Pobór mocy P W Pobór prądu I,5-3,15 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 3% GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
31 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO /,5-16 Rysunek wymiarowy Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 7 / 15 / 3 m 95 / 11 C 16 Informacje dot. zamawiania 6 3 Rysunek wymiarowy kołnierza Ø 15 Ø 11 Ø 1 Ø 8 DN Produkt Wilo Typ Yonos MAXO /,5-16 Nr art. 168 Masa netto ok. m 1 kg 65 x Ø1 x Ø19 65 Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM L1 L3 PE SSM L L3 SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
32 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 65/,5-1 Rysunek wymiarowy Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania 7 33 Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C Rysunek wymiarowy kołnierza Ø 185 Ø 15 Ø 13 Ø 118 DN 65 Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane P max 6/1 bar Kołnierz Kołnierz kombinowany PN 6/1 (kołnierz PN 16 wg EN 19-) Średnica nominalna kołnierza DN 65 x Ø1 x Ø Długość montażowa l 3 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz Regulacja prędkości obrotowej Stopień ochrony Klasa izolacji Przetwornica częstotliwości IP XD F L N PE SSM L1 L3 L L3 PE SSM Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Znamionowa moc silnika P 65, W Prędkość obrotowa n 9-33 [1/min] Pobór mocy P 1-8 W Pobór prądu I,3-3,5 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 5% GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
33 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 65/,5-1 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 95 / 11 C 7 / 15 / 3 m Informacje dot. zamawiania Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 65/,5-1 Nr art. 165 Masa netto ok. m 6 kg Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
34 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 8/,5-6 Charakterystyki H/m v,5 1, 1,5,,5 m/s 3 Wilo-Yonos MAXO 8/,5-6 1~3 V - DN 8 p/kpa Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy C temperaturze otoczenia + C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze P max 6 bar n= const 3 8 H/m Wilo-Yonos MAXO 8/,5-6 1~3 V - DN 8 Q/l/s p/kpa Przyłącza gwintowane Kołnierz Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16, wg EN 19-) Średnica nominalna kołnierza DN 8 Długość montażowa l 36 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 3 3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Δp-c Δp-v m 1 3 m Q/l/s 1 Odporność na zakłócenia EN Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica częstotliwości Stopień ochrony IP XD Klasa izolacji F Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz Znamionowa moc silnika P 65, W Prędkość obrotowa n 9 - [1/min] Pobór mocy P 1-8 W Pobór prądu I,3-3,5 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane 1 3 Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 5% GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
35 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 8/,5-6 Rysunek wymiarowy Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 7 / 15 / 3 m 95 / 11 C 16 Informacje dot. zamawiania 8 33 Rysunek wymiarowy kołnierza Ø Ø 15 Ø 13 DN 8 Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 8/,5-6 Nr art Masa netto ok. m 9 kg x Ø Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM L1 L3 PE SSM L L3 SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
36 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 8/,5-6 Rysunek wymiarowy Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania 8 33 Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C Rysunek wymiarowy kołnierza Ø Ø 16 Ø 13 DN 8 Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane P max 1 bar Kołnierz Kołnierz PN16 (wg EN 19-) Średnica nominalna kołnierza DN 8 Długość montażowa l 36 mm 8 x Ø Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz Regulacja prędkości obrotowej Stopień ochrony Klasa izolacji Napięcie zasilania Przetwornica częstotliwości IP XD F 1~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM SSM: L1 L3 PE SSM L L3 L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Znamionowa moc silnika P 65, W Prędkość obrotowa n 9 - [1/min] Pobór mocy P 1-8 W Pobór prądu I,3-3,5 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 5% GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
37 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 8/,5-6 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 95 / 11 C 7 / 15 / 3 m Informacje dot. zamawiania Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 8/,5-6 Nr art Masa netto ok. m 9 kg Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
38 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-16 Charakterystyki H/m 16 1 v Wilo-Yonos MAXO 5/,5-16 1~3 V - DN 5 m/s p/kpa 16 1 Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) 8 8 Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy C temperaturze otoczenia + C Δp-c n= 3 const 8 Δp-v H/m 1 1 1m 1 1m 1 1m 1m m 1m Wilo-Yonos MAXO 5/,5-16 1~3 V - DN 5 Q/l/s Q/l/s p/kpa Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane P max 6/1 bar Kołnierz Kołnierz kombinowany PN 6/1 (kołnierz PN 16 wg EN 19-) Średnica nominalna kołnierza DN 5 Długość montażowa l 3 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica częstotliwości Stopień ochrony IP XD Klasa izolacji F Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz Znamionowa moc silnika P 15, W Prędkość obrotowa n 8-33 [1/min] Pobór mocy P 1-15 W Pobór prądu I,3-5,5 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane 1 3 Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 3% GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
39 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-16 Rysunek wymiarowy Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 7 / 15 / 3 m 95 / 11 C 16 Informacje dot. zamawiania 66 3 Rysunek wymiarowy kołnierza Ø 165 Ø 15 Ø 11 Ø 99 DN 5 Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 5/,5-16 Nr art. 165 Masa netto ok. m 5 kg 7 x Ø1 x Ø19 7 Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM L1 L3 PE SSM L L3 SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
40 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 65/,5-16 Rysunek wymiarowy Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C Rysunek wymiarowy kołnierza Ø 185 Ø 15 Ø 13 Ø 118 DN 65 Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane P max 6/1 bar Kołnierz Kołnierz kombinowany PN 6/1 (kołnierz PN 16 wg EN 19-) Średnica nominalna kołnierza DN 65 x Ø1 x Ø Długość montażowa l 3 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz Regulacja prędkości obrotowej Stopień ochrony Klasa izolacji Przetwornica częstotliwości IP XD F L N PE SSM L1 L3 L L3 PE SSM Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Znamionowa moc silnika P 1, W Prędkość obrotowa n 8-3 [1/min] Pobór mocy P 1-15 W Pobór prądu I,3-6, A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 3% GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz 15-1 / 9
41 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 65/,5-16 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 95 / 11 C 7 / 15 / 3 m Informacje dot. zamawiania Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 65/,5-16 Nr art Masa netto ok. m 8 kg Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
42 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 8/,5-1 Charakterystyki v,5 1, 1,5,,5 3, 3,5 DN 8 m/s,5 1, 1,5, DN 1 H/m Wilo-Yonos MAXO 8/,5-1 p/kpa 1 Wilo-Yonos MAXO 1/,5-1 1~3 V - DN 8/ n= 3 const 1 5 H/m Q/l/s Wilo-Yonos MAXO 8/,5-1 Wilo-Yonos MAXO 1/,5-1 1~3 V - DN 8/1 p/kpa 1 1 Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane Kołnierz P max C 6 bar Średnica nominalna kołnierza DN 8 Długość montażowa l 36 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16, wg EN 19-), Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica częstotliwości Q/l/s Δp-c m 1m Stopień ochrony IP XD Klasa izolacji F Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz Znamionowa moc silnika P 13, W 5 Δp-v m 1m m 1m Prędkość obrotowa n 9-33 [1/min] Pobór mocy P W Pobór prądu I,3-6,8 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 5% GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz 15-1 / 9
43 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 8/,5-1 Rysunek wymiarowy Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 7 / 15 / 3 m 95 / 11 C 16 Informacje dot. zamawiania 8 33 Rysunek wymiarowy kołnierza Ø Ø 15 Ø 13 DN 8 Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 8/,5-1 Nr art Masa netto ok. m 3 kg x Ø Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM L1 L3 PE SSM L L3 SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
44 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 8/,5-1 Rysunek wymiarowy Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania 8 33 Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C Rysunek wymiarowy kołnierza Ø Ø 16 Ø 13 DN 8 Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane P max 1 bar Kołnierz Kołnierz PN16 (wg EN 19-) Średnica nominalna kołnierza DN 8 Długość montażowa l 36 mm 8 x Ø Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz Regulacja prędkości obrotowej Stopień ochrony Klasa izolacji Napięcie zasilania Przetwornica częstotliwości IP XD F 1~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM SSM: L1 L3 PE SSM L L3 L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Znamionowa moc silnika P 13, W Prędkość obrotowa n 9-33 [1/min] Pobór mocy P W Pobór prądu I,3-6,8 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 5% GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz 15-1 / 9
45 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 8/,5-1 Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 95 / 11 C 7 / 15 / 3 m Informacje dot. zamawiania Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 8/,5-1 Nr art Masa netto ok. m 3 kg Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
46 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 1/,5-1 Charakterystyki v,5 1, 1,5,,5 3, 3,5 DN 8 m/s,5 1, 1,5, DN 1 H/m Wilo-Yonos MAXO 8/,5-1 p/kpa 1 Wilo-Yonos MAXO 1/,5-1 1~3 V - DN 8/ n= 3 const 1 5 H/m Q/l/s Wilo-Yonos MAXO 8/,5-1 Wilo-Yonos MAXO 1/,5-1 1~3 V - DN 8/1 p/kpa 1 1 Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane Kołnierz P max C 6 bar Średnica nominalna kołnierza DN 1 Długość montażowa l 36 mm Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16, wg EN 19-), Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica częstotliwości Q/l/s Δp-c m 1m Stopień ochrony IP XD Klasa izolacji F Napięcie zasilania 1~3 V, 5/6 Hz Znamionowa moc silnika P 13, W 5 Δp-v m 1m m 1m Prędkość obrotowa n 9-33 [1/min] Pobór mocy P W Pobór prądu I,3-6,8 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 5% GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
47 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 1/,5-1 Rysunek wymiarowy Minimalna wysokość dopływu na króćcu ssawnym [m] do uniknięcia kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody Minimalna wysokość dopływu przy 5 / 7 / 15 / 3 m 95 / 11 C 16 Informacje dot. zamawiania 85 3 Rysunek wymiarowy kołnierza Ø Ø 17 Ø 156 DN 1 Produkt Wilo Typ Yonos MAXO 1/,5-1 Nr art. 166 Masa netto ok. m 33 kg x Ø Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM L1 L3 PE SSM L L3 SSM: L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
48 Specyfikacja: Wilo-Yonos MAXO 1/,5-1 Rysunek wymiarowy Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (wg VDI 35) Mieszaniny woda-glikol ( 1:1; od domieszki % należy sprawdzić dane wydajności pompy) Dopuszczalny obszar zastosowania 85 3 Zakres temperatury przy temperaturze otoczenia + C C Rysunek wymiarowy kołnierza Ø Ø 18 Ø 156 DN 1 Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Przyłącza gwintowane P max 6 bar Kołnierz Kołnierz PN16 (wg EN 19-) Średnica nominalna kołnierza DN 1 Długość montażowa l 36 mm 8 x Ø Silnik/elektronika Współczynnik sprawności energetycznej (EEI),3 Kompatybilność elektromagnetyczna EN Generowanie zakłóceń EN Odporność na zakłócenia EN Schemat zacisków 1~ 3 V, 5/6 Hz 3~3 V, 5/6 Hz Regulacja prędkości obrotowej Stopień ochrony Klasa izolacji Napięcie zasilania Przetwornica częstotliwości IP XD F 1~3 V, 5/6 Hz L N PE SSM L1 L3 PE SSM Znamionowa moc silnika P 13, W SSM: L L3 L1 L Zbiorcza sygnalizacja awarii (styk rozwierny zgodnie z VDI 381, obciążalność 1 A, 5 V ~) Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział Zarządzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania Prędkość obrotowa n 9-33 [1/min] Pobór mocy P W Pobór prądu I,3-6,8 A Zabezpieczenie silnika zintegrowane Dławik przewodu PG Mx1,5 Materiały Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-5) Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 5% GF) Wał pompy Łożysko Stal nierdzewna (X3Cr13/X6Cr13) Węgiel spiekany, impregnowany metalem Zmiany zastrzeżone 5 Hz / 9
Katalog skrócony Technika Budowlana 5/ Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja Pompy i systemy pompowe oraz wyposażenie dodatkowe do ogrzewnictwa, ciepłej wody użytkowej, chłodnictwa i klimatyzacji NOWOŚĆ