【公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法】
等級：命令
最後修改日期：20000308
API更新日期：2024/1/12 上午 12:00:00

公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 1 條 為維護公共安全，對公共危險物品及高壓氣體安全之管理，除法律另有規 定外，依本辦法之規定。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 2 條 本辦法所稱公共危險物品，分為氧化性物質、易燃性固體、禁水性物質 易燃性液體、爆炸性物質、強酸性物質等六類，其種類、名稱及管制量， 儲存基準量如附表。 前項公共危險物品達於管制量者，應依本辦法列卡管理，達於儲存基準量 者，其儲存及儲存場所之位置、構造與設備，應適用本辦法第二章及第四 章之規定。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 3 條 本辦法所稱高壓氣體，其分類如左： 一、壓縮氣體 在常用溫度下，壓力 (表壓力，以下同) 每平方公分十公 斤以上，或溫度在攝氏三十五度以下時，壓力可達每平方公分十公斤 以上之氣體。 二、液化氣體 在常用溫度下，壓力每平方公分二公斤以上，或溫度在攝 氏三十五度以下時，壓力可達每平方公分二公斤以上之氣體。 三、溶解氣體 在常用溫度下，壓力每平方公分二公斤以上，或溫度在攝 氏十五度以下時，壓力可達每平方公分二公斤以上之氣體。 前項各類高壓氣體之名稱，由內政部會同國防部、經濟部定之。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 4 條 公共危險物品及高壓氣體，安全管理之主管機關在中央為內政部，在省、 市為省、市政府，在縣 (市) 為縣 (市) 政府，屬於中央主管機關辦理之 事項，並由經濟部協辦之。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 5 條 公共危險物品及高壓氣體之鑑定歸類，由內政部商請有關機關聘請學者 專家成立委員會審議鑑定之。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 6 條 經營公共危險物品及高壓氣體之公司行號，應依法申請營利事業登記。 前項申請營利事業登記，應由受理機關送由警察局會同有關機關，聯合檢 查其安全設備合格後，發給營利事業登記證，方得營業。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 7 條 警察機關對轄區內公共危險物品及高壓氣體之經營及儲存，應列卡管理， 並作定期及不定期之安全檢查，必要時得邀集有關機關作聯合檢查。 前項安全檢查實施事項，由內政部定之。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 8 條 住宅區除不得存放第一類及第五類之公共危險物品，並不得設置礦油業販 賣場所，存放其他之各類公共危險物品不得達管制量。 商業區經營公共危險物品場所，除另有規定外，存放公共危險物品不得達 管制量之五倍。但存放第四類乙種公共危險物品之燃料油及鍋爐油供自用 者，得達管制量之二十倍。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 9 條 持有公共危險物品達其儲存基準量者，應於住宅區商業區以外之地區，依 其性質分別設置各種儲存倉庫或儲存槽，其構造及設備等項，由內政部會 商國防部、經濟部後定之。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 10 條 公共危險物品，不得置於地下層，鄰近之牆壁應為不燃性材料構造，其儲 存及處理除本辦法有特別規定者，應依其規定外，應切遵左列規定： 一、第一類公共危險物品，應避免可燃物接觸或混合，或與具有促成其分 解之物品接近，並避免高溫、衝擊、磨擦。過氧化物，尤應避免與水 接觸。 二、第二類公共危險物品，應避免與氧化劑接觸混合及火焰、火花 高溫 物體接近暨過熱。金屬粉應避免與水、或酸類接觸。 三、第三類公共危險物品，應避免與水接觸。 四、第四類公共危險物品，應避免與火焰、火花或高溫物體接近，並應防 止其發生蒸氣。 五、第五類公共危險物品，應避免與火焰、火花或高溫物體接近，並避免 過熱、衝擊、摩擦。 六、第六類公共危險物品，應避免與可燃物或具有促成其分解、中和之物 品接近。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 11 條 儲存第四類之乙醚、乙醛、環氧丙烷或其相當之公共危險物品，應用儲存 槽，除依前條第四款規定外，並應遵照左列規定辦理： 一、使用屋外儲存槽、屋內儲存槽或移動儲存槽儲存者，除乙醚外，應填 充不燃性氣體。 二、儲存於屋外或屋內非壓力儲存槽中者，其溫度應保持於攝氏三十度以 下，其為乙醛者，應保持於攝氏十五度以下。 三、儲存於設有保冷裝置之移動儲存槽內者，其溫度應保持低於其沸點之 下。 四、儲存於移動儲存槽內者，其溫度應保持在攝氏四十度以下。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 12 條 公共危險物品之容器，應合於國家標準，無國家標準者，適用有關機關所 定或國際通用之規格。 前項容器外部應標明危險物品之名稱及化學成分。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 13 條 經營公共危險物品之販賣場所，除第四類之礦油業外，應合於左列規定： 一、應設在建築物之地面層。 二、應在明顯之處，標示有關消防之必要事項。 三、牆壁及地面應為耐火性或不燃性材料之構造。 四、樑 柱、樓梯、上層樓地板 (或屋頂) 均應以不燃性材料構造。 五、其上層為樓房時，二樓地板及樓梯應為耐火性材料構造。 六、應為甲種或乙種防火門窗或嵌有鐵絲網玻璃之不燃性門窗。 七、電氣設備依照電氣裝置有關法規之規定。 八、內設危險物品調配室者，應以耐火構造或不燃材料構造之牆壁與其他 場所隔離，並設置有效通風裝置。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 14 條 經營第四類之礦油業販賣場所，應合於左列規定： 一、應限於四層以下建築物之第一層或平房。 二、應為耐火構造之建築物。 三、設在市區販賣場所儲存中質石油類不得超過二百公升，重質石油類及 潤滑油，齒輪油、活塞油類，均不得超過八百公升。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 15 條 處理公共危險物品之場所，其設施及管理之事項，由內政部會商國防部 經濟部定之。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 16 條 處理廢棄之公共危險物品，應先向該管警察機關報備，並應依左列規定辦 理： 一、燒燬時，應在安全場所以安全方法為之，進行中並派人監視。 二、埋棄應依危險物品之性質，在安全處所為之。 三、廢棄之公共危險物品，在未處理前，應存放於安全設備中，勿使其流 失，並不得任意投入水中。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 17 條 運輸公共危險物品，依有關之交通法令規定辦理。如在裝卸場地或運送途 中，因危險物品洩漏或溢出等發生意外時，應作緊急處置，並即刻報告鄰 近警察機關或其他有關機關協助搶救。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 18 條 儲存高壓氣體之措施，由內政部會商國防部、經濟部後定之。 住宅區或商業區使用高壓氣體，同時使用不得超過二瓶，其存放場所亦同 。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 19 條 販賣第一類之有毒氣體、第二類之液化石油氣、第三類之乙炔及其他具有 燃性之氣體及有毒氣體之場所，不得設於住宅區。 儲放第二類之液化石油氣，以十六公斤罐裝者為準，家庭使用不得超過二 瓶，營業使用不得超過四瓶，設於市區之販賣場所，不得超過八瓶。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 20 條 高壓氣體之管理，除本章有特別規定外，準用前章第十條、第十三條及第 十五條至第十七條之規定。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 21 條 儲存公共危險物品之處所及處理場所，應設置左列報警設備： 一、火警自動報警設備，包括： (一) 自動火警探測設備。 (二) 手動報警器。 (三) 報警標示燈。 (四) 火警警鈴。 (五) 火警受訊機總機。 (六) 緊急電源。 二、報警電話或其他報警裝置。 三、擴音設備。 四、警鐘。 高壓氣體存放場所，應置火警自動報警設備，每十平方公尺應至少設置一 個漏氣探測器。 前二項所應設置有效之滅火設備，其規格由內政部定之。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 22 條 經營礦油業及液化石油氣販賣場所，應於油類及液化石油氣鋼瓶上方設置 懸掛式自動滅火器一具，並備二十磅乾粉滅火器二具，面積超過二十平方 公尺者，應增設乾粉滅火器一具。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 23 條 公共危險物品及高壓氣體儲存處所之員工，應接受消防訓練及演習。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 24 條 公共危險物品及高壓氣體儲存及販賣等作業中，其負責人應執行安全監督 ，置安全作業管理員者，應接受消防警察機關公共危險物品消防安全講習 。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 25 條 村 (里) 長、鄰長、村 (里) 幹事，獲悉轄區住戶或公司行號有左列情形 時，應即通知附近警察機關處理。 一、未經核准而儲存公共危險物品及高壓氣體超過管制量者。 二、其他儲存公共危險物品或高壓氣體違反規定者。 三、任意放置公共危險物品有妨害公共安全之虞者。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 26 條 凡販賣、儲存或處理公共危險物品及高壓氣體，應注意妥慎保管及適當處 理，如因而發生災害，除應速報鄰近消防警察機關搶救外，並應先行撲救 。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 27 條 儲存、處理或販賣公共危險物品及高壓氣體違反本辦法之規定，除涉有刑 責者，應移送司法機關偵辦外，得視情節，依左列規定處分： 一、限期改善。 二、依行政執行法或有關法律之規定處分之。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 28 條 本辦法施行後，原儲存、處理或販賣公共危險物品及高壓氣體之處所，不 合本辦法規定者，應於內政部規定期間內改善，逾期不改善者，依行政執 行法或有關法律之規定處分之。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 29 條 軍用危險物品之管理，由國防部另定之。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 30 條 石油類加油站及油庫之管理，由經濟部另定之。
公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 31 條 本辦法自發布日施行。