【電線經過鐵路裝置規則】
等級：命令
最後修改日期：20151127
API更新日期：2024/1/12 上午 12:00:00

電線經過鐵路裝置規則 第 1 條 電線經過鐵路裝置，依本規則規定。
電線經過鐵路裝置規則 第 2 條 本規則所稱電線，指供電、電信及其他電線。
電線經過鐵路裝置規則 第 3 條 電線須經過鐵路時，應繕具圖說，函請該鐵路管理機構認可後方得施工。 但國營事業機關之緊急工程，得於通知鐵路管理機構後，即行施工。
電線經過鐵路裝置規則 第 4 條 電線跨越軌道，應在站場範圍以外。但工程上確有需要時，得由雙方商定 之。
電線經過鐵路裝置規則 第 5 條 電線跨越鐵路時，不得附掛於鐵路電桿上，並應擇適宜地點，儘量與軌道 成直角。電線與軌頂間之垂直距離不得小於六公尺。但電壓等級較高者， 應酌予提高。
電線經過鐵路裝置規則 第 6 條 軌道兩旁之電桿板樁、板線等，不得設立於鐵路堤塹坡上，如為填土，應 距堤腳二公尺以上；如為挖土，應距坡頂水溝二公尺以上。坡頂無水溝者 ，應距塹頂三五公尺以上；如在平道，應距最近鋼軌三．○公尺以上。
電線經過鐵路裝置規則 第 7 條 電線跨越鐵路時所用之導線，應為銅線或其他具有同等張力而不易鏽蝕者 ，其截面不得小於附表之規定。供電線所受實際張力，應在導線極限張力 百分之五十以內。在跨越一段內之導線，不得有接頭或分枝。但壓接頭不 在此限。
電線經過鐵路裝置規則 第 8 條 電線不依前條規定裝置時，應於電桿橫擔下裝有接地之護欄或護網。其與 軌頂間之垂直距離不得小於六公尺。
電線經過鐵路裝置規則 第 9 條 電線跨越軌道與鐵路所設之電線交叉時，電壓較高之線應站較高地位，其 兩導線間之最小距離，依架空電信及供電線路平行交叉並置規則之規定。
電線經過鐵路裝置規則 第 10 條 電線在鐵路所設較高電壓線之上跨越而過時，其建築強度，至少須與被跨 越電線之強度相等。
電線經過鐵路裝置規則 第 11 條 在跨越鐵路一段線路，其兩端電桿橫擔及礙子須能支持導線總拉力三分之 一或各導線最強一條之拉力。又電桿強度不足時，可用拉線補足之。
電線經過鐵路裝置規則 第 12 條 在跨越鐵路一段內之電桿上，除裝置通常之電線護網護欄外，不得附裝其 他設備。
電線經過鐵路裝置規則 第 13 條 通過軌道下之電纜，應裝於適當之地管內，電纜裝置之頂面，應在鐵路所 屬地面下至少有一公尺之深度。
電線經過鐵路裝置規則 第 14 條 人井 (人孔) 之位置與最近鋼軌間之距離，不得少於三．五公尺。
電線經過鐵路裝置規則 第 15 條 在鐵路地段內敷設電線時，一切工程應受該鐵路管理機構之檢查。
電線經過鐵路裝置規則 第 16 條 在鐵路地段內敷設電線及一切裝置，每年應會同該鐵路管理機構檢查一次 ，鐵路管理機構如認為有改善之必要時，得隨時以書面通知即時改善之。
電線經過鐵路裝置規則 第 17 條 在鐵路地段內敷設電線，如違背本規則之規定，鐵路局得用書面通知拆除 或改正之。
電線經過鐵路裝置規則 第 18 條 本規則自公布日施行。