【鍋爐能源效率標準】
等級：命令
最後修改日期：20010912
API更新日期：2024/1/12 上午 12:00:00

鍋爐能源效率標準 1 一、鍋爐能源效率標準 ┌──────┬─────────┬─────┬───────┐ │種 類│容量（公噸／小時）│能源效率標│備 註│ │ │ │準（％） │ │ ├──────┼─────────┼─────┼───────┤ │水管式燃油鍋│三十以上 │九十二‧五│標準適用範圍及│ │爐 ├─────────┼─────┤計算方式： │ │ │十以上未達三十 │九十一 │1 本效率標準適│ │ ├─────────┼─────┤ 用於以燃油或│ │ │五以上未達十 │八十九‧五│ 燃氣為燃料之│ │ ├─────────┼─────┤ 蒸汽鍋爐，不│ │ │未達五 │八十八‧五│ 適用於貫流式│ ├──────┼─────────┼─────┤ 鍋爐。 │ │水管式燃氣鍋│三十以上 │九十三‧五│2 效率標準依國│ │爐 ├─────────┼─────┤ 家標準（CNS2│ │ │十以上未達三十 │九十二‧五│ 141） 之熱損│ │ ├─────────┼─────┤ 失法計算，並│ │ │五以上未達十 │九十一‧五│ 依燃料低熱值│ │ ├─────────┼─────┤ 計算函蓋廢熱│ │ │未達五 │九十‧五 │ 回收裝置之鍋│ ├──────┼─────────┼─────┤ 爐全載時之能│ │煙管式燃油鍋│三十以上 │九十 │ 源效率。 │ │爐 ├─────────┼─────┤ │ │ │十以上未達三十 │八十九 │ │ │ ├─────────┼─────┤ │ │ │五以上未達十 │八十八 │ │ │ ├─────────┼─────┤ │ │ │未達五 │八十七 │ │ ├──────┼─────────┼─────┤ │ │煙管式燃氣鍋│三十以上 │九十二 │ │ │爐 ├─────────┼─────┤ │ │ │十以上未達三十 │九十一 │ │ │ ├─────────┼─────┤ │ │ │五以上未達十 │九十 │ │ │ ├─────────┼─────┤ │ │ │未達五 │八十九 │ │ └──────┴─────────┴─────┴───────┘ 二、本鍋爐能源效率標準自民國九十二年七月一日起施行。