【架空電信及供電線路平行交叉共架規則】
等級：命令
最後修改日期：20020618
API更新日期：2024/1/12 上午 12:00:00

架空電信及供電線路平行交叉共架規則  第 一 章 總則
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 1 條 架空電信線路與供電線路互相平行交叉或共架一桿時，應依本規則之規定 架設。但對任何一方均無妨礙影響者，仍分別依照各主管機關發布之規則 架設。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 2 條 本規則所用名詞，釋義如左： 一、電信線路：指電報、電話、數據傳輸等線路。 二、供電線路：指電車線以外之低壓、高壓配電線路、輸電線路及接戶線 。 三、電壓：指供電線路之相間實效電壓。配電線路經施予有效接地者，係 指任一線與大地間之電壓。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 3 條 電信線路與供電線路互相平行、交叉或共架時，不論設置先後，或其所有 權屬，雙方主管技術人員應本公平合作互助之精神，採用經濟合理之方法 ，為技術上最完善之解決。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 4 條 電信線路與供電線路共架一桿或交叉時，供電線路應設置在電信線路上方 ，但交叉時，供電線路之電壓在七、五○○伏以下，其安全設備並經加強 ，而供電線路與電信電纜交叉垂直之距離，電力電纜在四十公分以上，高 壓絕緣電線在八十公分以上者，得由雙方架線單位變通辦理之。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 5 條 新設、遷移或變更輸電、配電系統時，對原有電信線路產生有害之感應電 壓，應在左列規定範圍內為原則，但遇特殊情形，無法維持時，應由雙方 主管單位協商，加以適當之防護後變通辦理。 一、電纜電路之常態感應雜音電壓應儘量維持在一毫伏特以下。 二、明線電路之常態感應雜音電壓應儘量維持在二‧五毫伏特以下。 三、常態感應縱電壓在十五伏特以下。 四、常態感應危險縱電壓在六十伏特以下。但遇特殊情形經採取特別預防 措施，對可能接近被感應線路人員可發布特別指示或在連接於危險線 路之儀器設備可特別標明容許接近部分時，得提高至一五○伏特。 五、異常感應縱電壓在四三○伏特以下。但供電線路裝設有高速電驛，其 故障電流消除時間通常在○‧二秒以下，最長不超過○‧五秒者，得 提高至六五○伏特。 六、靜電感應電壓在一五○伏特以下。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 6 條 電信線路及供電線路，以分別立桿互不妨礙為原則。但在特殊情形之下必 須共架時，附架單位應向主辦單位提出申請，經同意後附掛。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 7 條 在同一街道之電信線路與供電線路，應分別裝設於街道之一側。其有必須 裝設於同側時，雙方線條之距離，應視供電線路電壓之高低決定之，電壓 最低時之最小距離，應在一‧二公尺以下。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 8 條 街道兩邊均已裝設性質相同之線路，致新增設不同性質線路時無法維持規 定間隔距離者，應由新設之一方負擔其改善費用。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 9 條 既設之電信、供電線路原符合各該主管機關頒布之裝置規則規定，因本規 則公布施行致有未合，必須他方配合改善時，應向他方提出申請，申請單 位負擔所需費用之三分之二，他方負擔三分之一。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 10 條 裝設方法符合本規則規定之已設電信線路或供電線路，因後設線路之有關 單位申請而必須遷移時，其所需之費用由後設者全部負擔。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 11 條 電信線路與供電線路之管轄單位，對於線路之裝設或遷移雙方不協商解決 時，應報請各該主管機關會商或會同指派技術專家實地查勘決定之。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則  第 二 章 平行
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 12 條 長途電信線路與供電線路相互平行時，使用裸線之一方應儘量多施換位。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 13 條 供電線路與電信線路在郊外平行時，除依第五條之規定外，其最小水平距 離應按左列之規定。但在地形不許可或有重大困難時，得由雙方主管技術 人員會同協商變通或補救之。 供電線路電壓 雙方導線最小水平間隔距離 七五○伏特以下、 一‧二公尺 七五一－一五、○○○伏、 二‧五公尺 一五、○○一－二五、○○○伏、 五‧○公尺 二五、○○一－三五、○○○伏、 一○○公尺 三五、○○一－五○、○○○伏、 一五○公尺 五○、○○一－六○、○○○伏、 一八○公尺 六○、○○一－七○、○○○伏、 二○○公尺 七○、○○一－八○、○○○伏、 二五○公尺 八○、○○一－一二○、○○○伏、 三五○公尺 一二○、○○一－一六○、○○○伏、 四五○公尺 一六○、○○○一伏以上、 五○○公尺
架空電信及供電線路平行交叉共架規則  第 三 章 交叉
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 14 條 電信線路與供電線路交叉時，其垂直距離不得小於左列之規定。但在地形 不許可或重大困難時，經雙方主管協商，加以適當之防護設備，及供電線 路採用較高等級之設計者，不在此限。 供電線路電壓 雙方導線垂直最小距離 七五○伏特以下、 一‧○公尺 七五一－一五、○○○伏、 一‧二公尺 一五○○一－五○、○○○伏、 一‧八公尺 五○、○○一以上每增加一ＫＶ距離增加○‧○一公尺
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 15 條 電信線路與供電線路互相交叉越過時，雙方在跨越處應依左列規定辦理： 一、供電線路應採用較高等級之設計建築。 二、電信線路如僅為電話線或電報線時，其最高導線與地面之距離，以八 公尺為度。 三、電信線路係市內電話與長途電報、電話線共架桿時，其最高導線與地 面之距離以一○公尺為度。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則  第 四 章 共架
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 16 條 電信線路與供電線路得施行共架之範圍，規定如左： 一、利用一方線路現有電桿，略予調整桿上設備或更換電桿，即符合規定 距離者。 二、在同一街道雙方現有之分桿設備均需大事修改或遷移，或因天災或其 他原因雙方分桿設備遭受破壞需同時重建者。 三、在同一街道雙方均無線路，因事實需要，擬同時共架新設線路者。 四、一方線路現有電桿計畫換新，而附架之一方預計其線路有新設或繼續 附架之需要者。 五、雙方接戶線路，能互相利用現有接戶桿，或由對方提高現有接戶桿即 可施行共架者。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 17 條 電信線路與供電線路共架，以供電線路標示電壓二二、○○○伏特以下者 為限。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 18 條 共架之電信線路，其電纜條數，以不超過兩條為原則。但有特殊需要時， 得由雙方隨時協商辦理之。 雙方設備均為電信線路時，均得使用明線裝置。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 19 條 電信線路與供電低壓線路在市區狹巷共架時，電信線路得以三十對以下之 引進電纜或屋外線架設之。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 20 條 電信線路與供電線路共架時之垂直距離不得小於左列規定： 供電線路電壓 雙方線條垂直距離 七五○伏以下、 一‧○公尺 七五一－七、五○○伏、 一‧二公尺 七、五○一伏以上、 一‧八公尺
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 21 條 電信線路與供電單位之添架電話明路，其垂直距離應為○‧六公尺以上。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 22 條 電話線路除地形、環境等特殊情形外，線條之最低部分與地面之垂直距離 ，規定如左： 一、市區外沿公路 三‧五公尺以上 二、市區內道路 四公尺以上 三、跨越公路或道路 五公尺以上 四、跨越非電化鐵路 六公尺以上
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 23 條 共架時雙方設備橫向位置排列，除高壓供電線及變壓器在供電單位原規定 之橫向位置外，供電單位之低壓供電線及通信線應在線路面臨道路之一側 ，電信單位之電信線路應在另一側。但電信電纜為兩條時，可分別裝在電 桿上同一位置之兩側，並由電信單位加裝電纜保護裝置，以利登桿工作。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 24 條 共架時雙方引上電纜不應同桿裝設，或與他方地線同桿裝設。但在地面上 四．五公尺以下，無突出物，並在地面上二公尺以下裝設具有防止電氣及 機械損害之掩護物者，在不得已時，得在電桿相反兩側裝設。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 25 條 共架之高壓供電線，原則上應使用不得小於二十二平方公厘之銅絞線或其 同等強度之其他線種。但在特殊情形下，得由雙方協議後辦理，雙方接戶 線，均應使用絕緣包皮線，其距離，二五○伏以下者，以六○公分以上為 原則，如有困難時，由雙方商洽解決之。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 26 條 共架電桿線條數量應按雙方之實際需要而定。在不能維持第二十條之距離 ，或第二十二條之高度，或第二十三條之橫向位置時，應將電桿加高，以 求適合。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 27 條 共架電桿新裝路燈位置，以離地面四‧五公尺至五公尺之間為準，其引接 電線並應裝設塑膠管或白鐵管保護之。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 28 條 共架電桿之強度，由主辦單位設計，其安全係數應在二以上，所需附架單 位之設備資料，由附架單位供給之。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 29 條 為防止危險及便利接戶線之裝設，市區新設共架線路，其桿距以四○至五 ○公尺為準。如因附架單位之要求縮短桿距致增加電桿時，其增加之電桿 費用，由附架單位負擔之。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 30 條 共架時雙方各依其原有規定分別設置地線。但雙方接地線不得同桿架設。 如有不得已時，得在電桿相反兩側裝設，雙方之接地電阻均應在七十五歐 姆以下。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 31 條 為避免共架線路支線下部斷線致支線下垂，造成供電及電信線路混線情事 ，支線上所裝支線礙子之高度，應在供應及電信線路中間。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 32 條 共架線路之高壓供電線路應裝置電驛，並保持其動作靈敏。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 33 條 共架桿之一切設備，除附架單位之設備部分由其自行維護外，其餘均由主 辦單位負責維護之。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 34 條 在供電、電信兩單位共架桿上，第三單位之通信電纜尚須附架時，第三單 位之電纜，應儘量與電信電纜共架於電桿之同一側邊，其間隔按照電信單 位之規定辦理。如遇特殊情形，應由三方協議辦理之。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 35 條 前條附架電力桿或電信桿之通信電纜，因其於轉角或終端處架設所生之不 平衡應力，應由附架單位增裝支線，以平衡其所加於電桿之負載。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 36 條 附架單位應在每桿每條共架電纜上附掛標識牌。如係明線，使用金屬線綁 紮在每一橫擔上，所需標識牌，應由主辦單位供給之。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 37 條 在某一段線路，遇有施工及技術上之困難，而無法獲得解決時，得暫緩共 架。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 38 條 主辦單位因本身需要或第三者申請，必須改善或遷移共架桿線時，應儘速 通知附掛單位。主辦單位如須收費時應一併通知申請者向附掛單位繳納附 掛部分之改善或遷移費用，附掛單位應依主辦單位之通知配合施工。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 39 條 共架桿之所有權，屬於主辦單位，附架單位應付費用之計算方法如左： 一、附架單位應付與主辦單位租桿費之計算標準，以附架點為單位，其租 費金額視物價變動情形，每年由雙方所設委員會會商決定之。 二、遇有第十六條第二款之情形時，雙方原有分桿設備，各自撤回。重建 時施行共架費用之負擔，按新建共架桿例計算。 三、遇有第十六條第三款、第四款新建共架桿之情形時，除由主辦單位計 算獨架與共架費用之差額，向附架單位一次收清差額費用外，每桿並 收租桿費。 四、遇有第十六條第一款或第五款之情形而提高原有電桿時，其接桿或換 桿所增之費用，由附架單位一次付與主辦單位。 五、共架線路開工及拆除之當月份租桿費，均按半個月計算。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 40 條 主辦單位對租桿費之結算及收費，應於每年十一月結算，並於十二月份內 收費。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 41 條 因共架線路發生之損害，依左列原則處理： 一、任何一方施工損及其他一方之設施時，應由造成損害之一方負責賠償 。 二、因不可抗力而非供電單位之過失所造成之損害，供電單位不負任何責 任。 關於損害賠償，共架雙方發生爭執時，應由仲裁小組裁定解決之。任何一 方對仲裁小組之裁定，不得異議。 仲裁小組應由共架單位各派一人，並由雙方共同聘請非共架單位人員一至 三人組織之。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則  第 五 章 附則
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 42 條 電力機構與電信機構，為經常聯繫研究雙方線路平行、交叉、共架有關問 題，得設委員會，其組織由電力機構與電信機構商定之。
架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 43 條 本規則自發布日施行。