【中央空氣調節系統電表及線路裝置規則（舊 70.05.15 訂定）】
等級：命令
最後修改日期：20020821
API更新日期：2024/1/12 上午 12:00:00

中央空氣調節系統電表及線路裝置規則（舊 70.05.15 訂定） 第 1 條 使用中央空氣調節系統之能源用戶，其空調電表及分表之裝置，均依本規 則辦理；本規則未規定者，依屋內線路裝置規則有關規定辦理。
中央空氣調節系統電表及線路裝置規則（舊 70.05.15 訂定） 第 2 條 空調電表應裝置於冷凍主機回路電源側，並應包括有關空調系統之器具。 如冷凍主機分散數處，得分開設置分表，但其個別計量應予合計為一數處 理。 前項空調電表及分表應置於便利抄表及封印之處。 高壓分表裝置圖例，如附圖１；低壓分表裝置圖例，如附圖２。
中央空氣調節系統電表及線路裝置規則（舊 70.05.15 訂定） 第 3 條 電表及比流計、比壓計應裝置於２ＭＭ厚鐵箱內，並應配裝封印鎖，經防 鏽處理，表箱正面應標示「空調電表」字樣。 高壓分表表箱結構圖，如附圖３及附圖４；低壓分表表箱結構圖，如附圖 ５。
中央空氣調節系統電表及線路裝置規則（舊 70.05.15 訂定） 第 4 條 ＰＴＣＴ之二次線應採用３／Ｃ或４／Ｃ５．５平方公釐ＰＶＣ電纜。 ＰＴＣＴ一、二次側端子及端子盒應妥加包紮封印。
中央空氣調節系統電表及線路裝置規則（舊 70.05.15 訂定） 第 5 條 中央空氣調節系統所用之表計應符合左列規格： 一、瓦時計：３∮３ｗ１１○ｖ５Ａ附ＣＴＰＴ。 ３∮４ｗ１１○ｖ５Ａ附ＣＴＰＴ。 ３∮３ｗ２２○ｖ５Ａ附ＣＴＰＴ。另１○Ａ，１５Ａ，３○Ａ，６ ○Ａ。 ３∮４ｗ２２○ｖ５Ａ附ＣＴ，另１５Ａ，３○Ａ。 二、比壓計 (ＰＴ) ：２４○○○ １２○ｖ，７２○○ １２○ｖ，３６ ○○ １２○ｖ。 三、比流計 (ＣＴ) ：２５ＫＶ級：／５Ａ，５○／５Ａ，１○○／５Ａ ，２○○／５Ａ。 １５ＫＶ級：２○／５Ａ，３○／５Ａ，５○／５Ａ，１○○／５Ａ ，２○○／５Ａ，４○○／５Ａ。 ６○○Ｖ級：２○○／５Ａ，４○○／５Ａ，６○○／５Ａ、８○○ ／５Ａ，１○○○／５Ａ，１２○○／５Ａ。
中央空氣調節系統電表及線路裝置規則（舊 70.05.15 訂定） 第 6 條 本規則自發布日施行。